Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8391, del 26-09-2018 (2018/8728)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per al canvi topològic de la línia elèctrica d'alta tensió 220 kV, simple circuit, ST el Palmerar - ST Salades, desconnectant-se d'aquesta última i passant a la nova ST Torrellano en lloc de la ST Salades, situada en el terme municipal d'Elx, província d'Alacant, s'aprova el projecte d'execució de modificació i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació a modificar. Expedient ATLIRE/2012/15/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8391

Data del DOGV
:   26-09-2018

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2018/8728

CVE


Data del document
:   09-07-2018

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [Elx](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per al canvi topològic de la línia elèctrica d'alta tensió 220 kV, simple circuit, ST el Palmerar - ST Salades, desconnectant-se d'aquesta última i passant a la nova ST Torrellano en lloc de la ST Salades, situada en el terme municipal d'Elx, província d'Alacant, s'aprova el projecte d'execució de modificació i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació a modificar. Expedient ATLIRE/2012/15/03. [2018/8728]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 30 de març de 2012, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant el llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant, imprés normalitzat sol·licitant:  
- autorització administrativa per al canvi topològic de la línia elèctrica d'alta tensió 220 kV, simple circuit, ST el Palmerar - ST Salades, amb nova connexió amb la nova ST Torrellano, situada al terme municipal d'Elx, província d'Alacant,  
- aprovació de projecte d'execució de la mencionada modificació, i  
- declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'hi adjuntava la següent documentació:  
- projecte tècnic de gener de 2012, per a l'execució de la mencionada instal·lació, signat per persona tècnica competent i visat pel col·legi corresponent l'1 de febrer de 2012,  
- relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren de necessària expropiació, i  
- separates per a l'obtenció dels condicionats tècnics, per a ser remeses als ajuntaments, i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si escau, empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la instal·lació.  
Després de l'oportú requeriment, amb data 3 d'octubre de 2013, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, va presentar un aclariment que indica que l'actuació objecte de sol·licitud es troba inclosa en l'Estudi d'Impacte Ambiental de la subestació ST Santa Anna.  
Consta, així mateix, en l'expedient còpia de la declaració d'impacte ambiental de 26 de juny de 2014 (Ref.: 108/2013-AIA), emesa per la Direcció General d'Avaluació Ambiental, en la qual s'estima acceptable, als sols efectes ambientals i sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicables, el projecte d'execució de la línia de transport d'energia elèctrica a 220 kV SE Santa Anna - SE Torrellano, que comporta la modificació del suport T-264 de la L/220 kV Sant Vicent - Salades (Torrellano), objecte de la present autorització.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds es va tramitar amb l'expedient de referència ATLIRE/2012/15/03, incoat a aquest efecte pel llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant.  
Consten com a antecedents de la línia objecte de modificació, les següents autoritzacions:  
- Resolució de 3 de març de 2004, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'autoritza a Iberdrola Distribución Eléctrica, Societat Anònima Unipersonal una línia elèctrica aèria a 220 kV, doble circuit, d'entrada i eixida en la subestació del Palmerar des del suport número 271 bis de la línia a 220 kV Escombreras-Torrent, en el tram Escombreras-Sant Vicent, a la província d'Alacant, i es declara, en concret, la utilitat pública d'aquesta.  
- Resolució de 18 de setembre de 2006, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'autoritza a Infraestructuras de Alta Tensión, Societat Anònima (INALTA) la modificació de la línia elèctrica aèria a 220 kV, Escombreras-Torrent, en els trams compresos entre les subestacions de Salades-Sant Vicent i Sant Vicent-Xixona en la província d'Alacant.  
Consta com a antecedents de la subestació ST Salades, actual punt de connexió de la línia ST el Palmerar - ST Salades:  
- Resolució de 9 de juliol de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, l'avantprojecte de la subestació de transformació de 220/20 kV denominada ST Salades (antiga ST Torrellano), en la província d'Alacant, en la qual consta una posició de línia per a atendre la línia Sant Vicent, que correspon a l'actual línia denominada el Palmerar, objecte d'aquesta modificació.  
- Resolució de 10 d'octubre de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'aprova el projecte d'execució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Salades, situada en el terme municipal d'Elx (Alacant).  
Després de la modificació de la mencionada línia, el nou punt de connexió de la línia, serà la nova ST Torrellano 220 kV, situada en terrenys confrontants a l'actual parc intempèrie de 220 kV de la ST Salades, ambdues de titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal.  
La nova ST Torrellano 220 kV, disposa d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública, atorgada mitjançant Resolució d'1 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Energia, així com autorització d'explotació, atorgada mitjançant Resolució de 4 de desembre de 2013, pel llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant, on consta una posició de línia denominada L/Sant Vicent, que correspon a l'actual línia el Palmerar, objecte d'aquesta modificació.  
En virtut de la seua condició de transportista únic, derivades de l'article 34 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, així com de l'habilitació expressa per a realitzar, en tot cas, l'activitat de transport d'energia elèctrica continguda en l'article 4.2 del mencionat Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, és procedent considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal disposa de les capacitats exigibles per a promoure el present projecte.  
La sol·licitud d'autorització administrativa de construcció de la instal·lació i de reconeixement, en concret, de la seua utilitat pública, ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, durant el termini de 20 dies en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 7 d'octubre de 2014 (DOGV 7376),  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, del 16 d'octubre de 2014 (BOPA 198), i  
- el diari de premsa Información, edició Comunitat Valenciana, de 7 de novembre de 2014.  
Amb la mateixa finalitat i termini, el Servei Territorial d'Energia d'Alacant va remetre a l'Ajuntament d'Elx, per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica, requerint aquests, una vegada finalitzat el període de publicitat, li remeteren diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient no han sigut presentades al·legacions.  
Conforme al procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns de les quals o drets a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Servei Territorial d'Urbanisme d'Alacant. Amb data 1 d'octubre de 2014, emet informe favorable respecte a la compatibilitat amb el planejament urbanístic. Remés l'esmentat informe a l'interessat, aquest en pren coneixement.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal. Amb data 8 d'octubre de 2014, emet informe en el qual es manifesta la conformitat amb la modificació presentada. Remés el mencionat informe a l'interessat, aquest en pren coneixement.  
Conforme al que es preveu en l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana i en l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servei Territorial d'Energia d'Alacant va sol·licitar en el mateix acte a l'Ajuntament d'Elx un informe a fi de recaptar les al·legacions que siguen procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte d'aquest procediment al planejament urbanístic que resulte aplicable, així com un informe que declare conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si escau, el condicionat tècnic procedent. En l'expedient no consta l'emissió de l'informe sol·licitat, malgrat la seua reiteració.  
  
Consta en l'expedient còpia de la Declaració d'impacte ambiental, de 26 de juny de 2014, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (expedient 108/2013-AIA), per la qual s'estima acceptable als sols efectes ambientals i sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte d'execució de la línia de transport d'energia elèctrica a 220 kV SE Santa Anna - SE Torrellano, que comporta la modificació del suport T-264 de la L/220 kV Sant Vicent - Salades (Torrellano) -objecte de la present autorització-, el traçat de la qual discorre pel terme municipal d'Elx (Alacant), promogut per Red Eléctrica de España, SAU, sempre que aquest es desenvolupe amb les previsions del Projecte, l'Estudi d'impacte ambiental i altra documentació que consta en l'expedient i s'adopten les mesures indicades en l'apartat segon d'aquesta resolució.  
  
Amb data 9 de maig de 2016, la Direcció General de Política Energètica i Mines, del llavors Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, va emetre un informe favorable sol·licitat per aquesta direcció general a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica, als efectes previstos en l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'article 114 del Reial decret 1955/2000, i de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Quant a la necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, cal indicar que aquesta naix a causa de la limitació de posicions en la ST Salades i la seua impossibilitat d'ampliació per falta d'espai físic, que fa necessari el desenvolupament de la nova subestació ST Torrellano, que confronta amb aquella, modificant la connexió de la línia 220 kV el Palmerar - Salades, per a passar a ser el Palmerar - Torrellano, amb la finalitat d'alliberar la mencionada posició de línia en la ST Salades, que permeta la interconnexió amb la nova ST Torrellano. Aquest canvi de connexió, aprovat en el vigent Pla de desenvolupament de la xarxa de transport d'energia elèctrica 2015-2020, http://www.mincotur.gob.es/energia/planificacion/planificacionelectricidadygas/desarrollo2015-2020/documents/planificaci%C3 %B3n%202015\_2020 %20 %202016\_11\_28 %20VPublicaci%C3 %B3n.pdf, són actuacions denominades com a Alta i Baixa, respectivament, de canvi topologia línia.  
D'altra banda, ha d'entendre's que la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema, caldrà remetre's al pronunciament favorable de l'informe, de 9 de maig de 2016, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, s'avalua les possibles afeccions de la instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa i a la gestió tècnica del sistema.  
Consta en l'expedient informe favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient ATLIRE/2012/15/46, i proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu.  
  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, per estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb la modificació operada en l'article 3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, per a adaptar-la al que es disposa en la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat, des del 6 de juliol de 2007, les instal·lacions de transport secundari que no excedisquen l'àmbit territorial de les comunitats autònomes amb competències en la matèria, seran autoritzades per aquestes, tot això sense perjudici del règim transitori per als procediments iniciats amb anterioritat a aquesta data.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb els incisos a i c de la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei no els serà aplicable aquesta, i es regiran per la normativa anterior, mentre que els actes dictats amb posterioritat a la seua entrada en vigor, quant al règim de recursos, es regiran per les disposicions d'aquella.  
En virtut de la disposició transitòria segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en relació als expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació, els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es tramitaran fins a la seua resolució conforme a la legislació anterior. Així mateix, aquests procediments continuaran sent tramitats fins a la seua resolució per l'Administració o organisme regulador que siga competent conformement a la legislació anterior, al qual correspondrà igualment la resolució dels recursos que, si escau, puguen interposar-se.  
D'acord amb l'article 35.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constitueix part de la xarxa de transport secundari.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 36.2 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, l'article 121 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, sense perjudici de l'exempció que preveu aquest últim per a les empreses que exercisquen l'activitat de transport, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten.  
  
D'acord amb l'article 36.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la modificació d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requereix autorització administrativa prèvia, excepte quan la modificació tinga la consideració de «no important» segons el que es preveu en l'article 13 del mencionat Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
D'acord amb l'article 7.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el projecte d'execució de la modificació d'instal·lacions de la xarxa de transport necessita l'aprovació administrativa, excepte quan la modificació tinga la consideració de «no important» segons el que es preveu en el segon paràgraf de l'article 13 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
D'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, les instal·lacions de transport d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. Conforme a l'article 53.1 d'aquesta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, per a la qual cosa hauran d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
D'acord amb l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'article 114 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 9.6 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la present instal·lació requereix la sol·licitud d'informe previ a l'Administració General de l'Estat (actualment a la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica), en el qual aquesta consignarà les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulats en la mencionada llei. El dit informe haurà de tindre's en compte en l'atorgament de l'autorització.  
En coherència amb el que s'estableix en la normativa en matèria d'impacte ambiental sobre la no-fragmentació de projectes, que aborden conjuntament actuacions singulars però connexes, sobre un mateix àmbit territorial delimitat, i de conformitat amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental i modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, el projecte de la línia entre SE Santa Anna i SE Torrellano, i les modificacions associades per a permetre la seua connexió, entre les quals es troba la modificació objecte d'aquesta autorització, està sotmés a avaluació d'impacte ambiental.  
D'acord amb l'article 15 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, l'òrgan substantiu en resoldre l'autorització o aprovació del projecte recollirà, quan siga necessari, una descripció de les principals mesures per a evitar, reduir o eliminar els efectes adversos en relació amb l'avaluació ambiental realitzada.  
  
Per ser el present procediment relatiu a l'autorització administrativa d'una línia de transport de 220 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, és aplicable el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic» d'aquesta norma legal.  
  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
Conforme al que es disposa en l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, la instal·lació objecte de la present autorització, requerirà sol·licitar informe a l'administració urbanística competent, a l'objecte rebre al·legacions sobre l'adaptació de la instal·lació al planejament urbanístic que siga aplicable.  
  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas, en concret el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i especialment, en la seua Instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus».  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar són aplicables el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, segons preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
En virtut del que es disposa en l'article 56 de la Llei 54/1997, i en el que siga aplicable de l'article 158 del Reial decret 1955/2000, la servitud de pas aeri d'energia elèctrica tindrà la consideració de servitud legal i comprendrà: el vol sobre el predi servent, l'establiment de pals, torres o suports fixos per a la sustentació de cables conductors d'energia, tot això incrementat en les distàncies de seguretat que reglamentàriament s'establisquen, i el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys o altres béns necessaris per a construcció, vigilància, conservació, reparació de les corresponents instal·lacions, així com la tala d'arbrat, si és necessari.  
  
Les referències al Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'entenen sense perjudici del que es disposa en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en particular del que es preveu en la seua disposició transitòria primera i la seua disposició final onzena.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia per al canvi topològic de la línia elèctrica d'alta tensió 220 kV, simple circuit, ST el Palmerar - ST Salades, desconnectant-se d'aquesta última i passant a la nova ST Torrellano en lloc de la ST Salades, situada en el terme municipal d'Elx, província d'Alacant, que es relaciona a continuació:  
  
- Desmuntatge del tram actual de la línia aèria de 220 kV, simple circuit, el Palmerar - Salades, comprés entre el suport T-265 i el pòrtic de l'ST Salades, amb una longitud afectada de 434 m i conductor tipus LA-380 (GULL) amb un conductor per fase (simplex). Comprén el desmuntatge del suport final de línia denominat T-264, previ al pòrtic de l'ST Salades.  
- Construcció del nou tram de la línia aèria de 220 kV, simple circuit, comprés entre el suport T-265 existent i el pòrtic de la nova ST Torrellano, que passa a denominar-se la línia com a Línia 220 kV el Palmerar - Torrellano, amb una longitud afectada de 388 m i conductor tipus LA-380 (GULL) amb un conductor per fase (simplex). Comprén la instal·lació d'un nou suport fi de línia, denominat novament T-264, previ al pòrtic de l'ST Torrellano, i la regulació de l'obertura entre el suport T-265 existent i el nou suport T-264.  
La modificació de la línia comporta una reducció en aquesta de 46 metres, que passa a denominar-se Línia 220 kV de simple circuit el Palmerar - Torrellano.  
D'acord amb la documentació presentada, les característiques administratives i tècniques de la modificació autoritzada són:  
  
RECORREGUT AERI  
Longitud en aeri (m) 388  
Inici aeri Suport núm. T-265  
Final aeri Pòrtic ST Torrellano  
Nre. de circuits 1  
Nre. de conductors per fase 1 (simplex)  
Tensió nominal, UO/U (kV eficaç) 220  
Tensió màxima suportada, Um (kV) 245  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 800  
Tipus de conductor de fase LA-380 (GULL)  
Material conductor de fase Alumini - Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 381.5  
Potència màxima de transport segons densitat de corrent de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MVA x circuit) 800  
Nre. cables de conductor terra-òptic 2  
Tipus de conductor terra-òptic 1 x OPGW Tipus I + 1 x Ac-50  
Diàmetre nominal (mm) 15,3  
Material conductor de terra: Alumini-Acer  
Tipus d'aïllador Cautxú de silicona  
(Composite Tipus 11)  
Tensió suportada a freqüència industrial sota pluja (50 Hz) (kV eficaç) 525 kV  
Tensió suportada a xoc (kV) 950 kV  
Nre. total de suports línia nous 1  
Tipus de suports (i núm. de cada tipus) D2A4F/38,75-FL (1)  
Forma dels suports Fust troncopiramidal de secció quadrada, des de la seua base al braç inferior, prismàtica des d'aquest al superior i dos castellets en la part superior per als cables de terra-òptic. Travessers doble bandera.  
Material dels suports Metàl·lics, constituïts per perfils angulars de costats iguals galvanitzacions en calent.  
Fonamentació Fonamentacions monobloc tipus pota d'elefant, i massissa de formigó en massa tipus H20, segons dimensions de projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte. Suport no freqüentat.  
  
  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de tres-cents cinquanta-un mil quatre-cents nou euros (351.409,00 euros).  
Amb independència de les característiques tècniques de la instal·lació que s'autoritza per aquesta, detallades anteriorment, i de les modificacions que eventualment puguen ser certificades per la persona directora facultativa de l'obra a la seua finalització, i recollides en l'autorització d'explotació del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, es fa constar als efectes retributius que puguen correspondre, que la nova línia 220 kV simple circuit el Palmerar - Torrellano, queda escurçada en 46 metres, respecte a longitud que tenia la línia 220 kV simple circuit el Palmerar - Salades.  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 36.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb el que es preveu en l'últim paràgraf de l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, la present autorització s'atorga tenint en compte el que es disposa en l'informe, de 9 de maig de 2016, de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.  
Conforme al que es disposa en la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, el projecte de construcció de la instal·lació objecte de la present autorització té les prevalences previstes en els seus articles 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de la mencionada llei, en la redacció donada per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte de la present autorització no estaran sotmeses a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, tot això sense perjudici d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
Conforme al que es disposa en el punt segon de la Declaració d'impacte ambiental formulada amb data del 26 de juny de 2014, per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, addicionalment a les mesures adoptades en el projecte presentat, es contemplaran les següents condicions:  
1. Es tindrà en compte la presència en la zona pròxima al parc industrial d'Elx d'oroneta de ribera. A aquest efecte, si es realitzen obres d'excavació entre la segona meitat de març i abril, i es generen talussos sorrencs, es vigilarà per a evitar que siguen colonitzats. En cas de detectar-se els seus nius i a fi d'evitar molèsties sobre la colònia en l'època de cria, haurà de coordinar-se a través del Servei Territorial de Medi Ambient (unitat competent en vida silvestre) la manera d'actuar.  
  
2. D'acord amb l'informe en matèria d'inundabilitat, els suports s'hauran de situar fora de les zones de fluxos preferents, zones més deprimides o llits relictes, de manera que les possibles avingudes de les zones ni afecten ni interrompen l'ús i la finalitat per a la qual es construeix la línia elèctrica, segons estableix el PATRICOVA en el seu article 26.1.  
3. Durant les obres i tasques de manteniment, en els trams en què la línia queda pròxima a terreny forestal o sobre aquest mateix, hauran d'adoptar-se les mesures de prevenció d'incendis establides en el Decret 7/2004, de 23 de gener.  
4. Haurà d'obtindre's permís d'ocupació de muntanya d'utilitat pública (suport A2) i en cas necessari comunicar l'encreuament del camí ramader (assagador dels Mollons de Bru), d'acord respectivament amb la instrucció d'11 de juny de 2012, de la Direcció General de Medi Natural, per a ocupació de muntanyes d'utilitat pública i la instrucció de 13 de gener de 2012, de la Direcció General de Medi Natural sobre camins ramaders.  
5. La neteja de vegetació forestal sota la línia es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en el Decret 150/2010, de 24 de setembre.  
6. Es procedirà a la correcta gestió dels residus generats, quedant prohibida la crema de restes vegetals. Es restauraran a les seues condicions inicials les àrees que s'hagen vist alterades per les obres.  
7. Les accions incloses en el Programa de vigilància ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
8. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, haurà de ser comunicada a l'òrgan ambiental que estableix, si escau, l'aplicació de noves mesures correctores.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució de la instal·lació autoritzada en el punt primer d'aquesta resolució, segons el projecte tècnic de data gener de 2012 presentat, redactat per persona tècnica titulada competent, i visat pel col·legi corresponent en data 1 de febrer de 2012, que habilita Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord a les següents condicions:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte i els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent aprovació.  
  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i especialment, en la seua Instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus».  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de díhuit (18) mesos des de l'endemà de notificar-se. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, que anirà acompanyada a aquest efecte de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant el començament de les obres, el qual al seu torn ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant.  
  
6. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. El titular de la present resolució estarà obligat a observar els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció d'incendis forestals en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.  
8. Sense perjudici dels que preveuen l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
9. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant a l'efecte de l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. A aquesta comunicació s'hi adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, en què s'acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'hi adjuntarà l'oportuna declaració responsable segons el que indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389 de data 3 de novembre de 2010.  
  
10. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant ho comunicarà a aquesta direcció general, així com a l'òrgan ambiental a l'efecte de l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
11. Aquesta direcció general, amb el tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions imposades en aquesta.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, que haurà de concretar-se amb l'afecció a les finques particulars incloses en la relació de l'annex I de la present resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació a l'efecte de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, adquirint Red Eléctrica de España, SA Unipersonal la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis d'aquests i zones de servitud pública.  
D'acord amb l'incís a de l'article 155 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, queda extingida la servitud de pas de la instal·lació autoritzada i declarada d'utilitat pública en concret d'aquelles finques que com a conseqüència de la modificació autoritzada en el present acte administratiu deixen d'estar afectades. Així mateix, el primitiu amo o els seus causahavents d'aquestes finques, d'acord amb el que preveu l'article 54 i concordants de la Llei d'expropiació forçosa i el seu reglament de desplegament, podran exercir el dret de reversió.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
- La publicació de la present resolució en el Boletín Oficial del Estado, a l'efecte de notificació de la present resolució, quan els interessats siguen desconeguts, s'ignore el lloc de la notificació o bé, intentada aquesta, no s'haja pogut practicar, tot això d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
- La notificació de la present resolució a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o havien d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, i les que van informar, o havien d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com als restants interessats en l'expedient, tal com preveu l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.  
  
- Traslladar la present resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica, i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 9 de juliol de 2018.- La directora general d'Indústria i Energia: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8391, del 26-09-2018 (2018/8728)

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para el cambio topológico de la línea eléctrica de alta tensión 220 kV, simple circuito, ST El Palmeral - ST Saladas, desconectándose de esta última y pasando a la nueva ST Torrellano en lugar de en la ST Saladas, situada en el término municipal de Elche, se aprueba el proyecto de ejecución de modificación y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación a modificar. Expediente ATLIRE/2012/15/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8391

Fecha DOGV
:   26-09-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2018/8728

CVE


Fecha del documento
:   09-07-2018

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [Elche](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para el cambio topológico de la línea eléctrica de alta tensión 220 kV, simple circuito, ST El Palmeral - ST Saladas, desconectándose de esta última y pasando a la nueva ST Torrellano en lugar de en la ST Saladas, situada en el término municipal de Elche, se aprueba el proyecto de ejecución de modificación y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación a modificar. Expediente ATLIRE/2012/15/03. [2018/8728]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 30 de marzo de 2012, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa para el cambio topológico de la línea eléctrica de alta tensión 220 kV, simple circuito, ST El Palmeral - ST Saladas, con nueva conexión con la nueva ST Torrellano, situada en el término municipal de Elche, provincia de Alicante,  
- aprobación de proyecto de ejecución de la referida modificación, y  
- declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- proyecto técnico de enero de 2012, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente y visado por el colegio correspondiente el 1 de febrero de 2012,  
- relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación, y  
- separatas para la obtención de los condicionados técnicos, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación.  
Tras el oportuno requerimiento, con fecha 3 de octubre de 2013, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, presentó aclaración indicando que la actuación objeto de solicitud se encuentra incluida en el Estudio de Impacto Ambiental de la subestación ST Santa Anna.  
Consta, asimismo, en el expediente copia de la declaración de impacto ambiental de 26 de junio de 2014 (Ref: 108/2013-AIA), emitida por la Dirección General de Evaluación Ambiental, en la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ejecución de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 kV SE Santa Anna - SE Torrellano, que conlleva la modificación del apoyo T-264 de la L/220 kV San Vicente - Saladas (Torrellano), objeto de la presente autorización.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes se tramitó con el expediente de referencia ATLIRE/2012/15/03, incoado al efecto por el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Consta como antecedentes de la línea objeto de modificación, las siguientes autorizaciones:  
- Resolución de 3 de marzo de 2004, de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal una línea eléctrica aérea a 220 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de El Palmeral desde el apoyo número 271 bis de la línea a 220 kV Escombreras-Torrente, en el tramo Escombreras-San Vicente, en la provincia de Alicante, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la misma.  
- Resolución de 18 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Infraestructuras de Alta Tensión, Sociedad Anónima (INALTA) la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV Escombreras-Torrente, en los tramos comprendidos entre las subestaciones de Saladas-San Vicente y San Vicente-Jijona en la provincia de Alicante.  
Consta como antecedentes de la subestación ST Saladas, actual punto de conexión de la línea ST El Palmeral - ST Saladas:  
- Resolución de 9 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, el anteproyecto de la subestación de transformación de 220/20 kV denominada ST Saladas (antigua ST Torrellano), en la provincia de Alicante, en la que consta una posición de línea para atender la Línea San Vicente, que corresponde a la actual línea denominada El Palmeral, objeto de esta modificación.  
- Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se aprueba el proyecto de ejecución de la nueva Subestación Transformadora de 220/20 kV denominada ST Saladas, situada en el término municipal de Elche (Alicante).  
Tras la modificación de la citada línea, el nuevo punto de conexión de la línea, será la nueva ST Torrellano 220 kV, ubicada en terrenos colindantes al actual parque intemperie de 220 kV de la ST Saladas, ambas de titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal.  
La nueva ST Torrellano 220 kV, dispone de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública, otorgada mediante resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Energía, así como Autorización de Explotación, otorgada mediante Resolución de 4 de diciembre de 2013, por el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante, donde consta una posición de línea denominada L/San Vicente, que corresponde a la actual Línea El Palmeral, objeto de esta modificación.  
En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal dispone de las capacidades exigibles para promover el presente proyecto.  
La solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación y de reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 7 de octubre de 2014, (DOGV 7376),  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, del 16 de octubre de 2014 (BOPA 198), y  
- el diario de prensa Información, edición Comunitat Valenciana, de 7 de noviembre de 2014.  
Con la misma finalidad y plazo, el Servicio Territorial de Energía de Alicante remitió al Ayuntamiento de Elche, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de estos, una vez finalizado el período de publicidad, le remitieran diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante. Con fecha 1 de octubre de 2014, emite informe favorable respecto a la compatibilidad con el planeamiento urbanístico. Remitido el citado informe al interesado, este toma razón del mismo.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal. Con fecha 8 de octubre de 2014, emite informe en el que se manifiesta la conformidad con la modificación presentada. Remitido el citado informe al interesado, este toma razón del mismo.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitó en el mismo acto al Ayuntamiento de Elche, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente. En el expediente no consta la emisión de informe solicitado, a pesar de su reiteración.  
Consta en el expediente copia de la declaración de impacto ambiental, de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (expediente 108/2013-AIA), por la que se estima aceptable a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ejecución de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 kV SE Santa Anna - SE Torrellano, que conlleva la modificación del apoyo T-264 de la L/220 kV San Vicente - Saladas (Torrellano) -objeto de la presente autorización-, cuyo trazado discurre por el término municipal de Elche (Alicante), promovido por Red Eléctrica de España SAU, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente y se adopten las medidas indicadas en el apartado segundo de esta resolución.  
Con fecha 9 de mayo de 2016, la Dirección General de Política Energética y Minas, del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, emitió informe favorable solicitado por esta dirección general a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del Sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En cuanto a la necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, cabe indicar que esta nace debido a la limitación de posiciones en la ST Saladas y su imposibilidad de ampliación por falta de espacio físico, que hace necesario el desarrollo de la nueva subestación ST Torrellano, colindante con aquella, modificando la conexión de la línea 220 kV El Palmeral - Saladas, para pasar a ser El Palmeral - Torrellano, con el fin de liberar la citada posición de línea en la ST Saladas, que permita la interconexión con la nueva ST Torrellano. Este cambio de conexión, aprobado en el vigente Plan de desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, http://www.mincotur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionelectricidadygas/desarrollo2015-2020/Documents/Planificaci%C3 %B3n%202015\_2020 %20 %202016\_11\_28 %20VPublicaci%C3 %B3n.pdf, son actuaciones denominadas como alta y baja, respectivamente, de cambio topología Línea.  
Por otro lado, debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el sistema, debiendo remitirse al pronunciamiento favorable del informe, de 9 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evalúa las posibles afecciones de la instalación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente ATLIRE/2012/15/46, y propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con la modificación operada en el artículo 3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, por la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, desde el 6 de julio de 2007, las instalaciones de transporte secundario que no excedan del ámbito territorial de las comunidades autónomas con competencias en la materia, serán autorizadas por estas, todo ello sin perjuicio del régimen transitorio para los procedimientos iniciados con anterioridad a dicha fecha.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con los incisos a y c de la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior, mientras que los actos dictados con posterioridad a su entrada en vigor, en cuanto al régimen de recursos, se regirán por las disposiciones de aquella.  
En virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de transporte secundario.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, el artículo 121 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, sin perjuicio de la exención que contempla este último para las empresas que vengan ejerciendo la actividad de transporte, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten.  
De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa, excepto cuando la modificación tenga la consideración de «no importante» según lo previsto en el artículo 13 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de la modificación de instalaciones de la red de transporte precisa de aprobación administrativa, excepto cuando la modificación tenga la consideración de «no importante» según lo previsto en el segundo párrafo del artículo 13 del mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, las instalaciones de transporte de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 53.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
De acuerdo con el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 9.6 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la presente instalación requiere la solicitud de informe previo a la Administración General del Estado (actualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica), en el que esta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en la citada ley. Dicho informe deberá tenerse en cuenta en el otorgamiento de la autorización.  
En coherencia con lo establecido en la normativa en materia de impacto ambiental sobre la no fragmentación de proyectos, que abordan conjuntamente actuaciones singulares pero conexas, sobre un mismo ámbito territorial delimitado, y de conformidad con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental y modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, el proyecto de la línea entre SE Santa Anna y SE Torrellano, y las modificaciones asociadas para permitir su conexión, entre las que se encuentra la modificación objeto de esta autorización, está sometido a evaluación de impacto ambiental.  
De acuerdo con el artículo 15 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el órgano sustantivo al resolver la autorización o aprobación del proyecto recogerá, cuando sea necesario, una descripción de las principales medidas para evitar, reducir o eliminar los efectos adversos en relación con la evaluación ambiental realizada.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una línea de transporte de 220 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, la instalación objeto de la presente autorización, requerirá solicitar informe a la administración urbanística competente, al objeto recibir alegaciones sobre la adaptación de la instalación al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, en concreto el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En virtud de los dispuesto en el artículo 56 de la Ley 54/1997, y en lo que resulte de aplicación del artículo 158 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal y comprenderá: el vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan, y el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.  
Las referencias al Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorga autorización administrativa previa para el cambio topológico de la línea eléctrica de alta tensión 220 kV, simple circuito, ST El Palmeral - ST Saladas, desconectándose de esta última y pasando a la nueva ST Torrellano en lugar de en la ST Saladas, situada en el término municipal de Elche, provincia de Alicante, que se relaciona a continuación:  
- Desmontaje del tramo actual de la línea aérea de 220 kV, simple circuito, El Palmeral - Saladas, comprendido entre el apoyo T-265 y el pórtico de la ST Saladas, con una longitud afectada de 434 m y conductor tipo LA-380 (GULL) con un conductor por fase (simplex). Comprende el desmontaje del apoyo final de línea denominado T-264, previo al pórtico de la ST Saladas.  
- Construcción del nuevo tramo de la línea aérea de 220 kV, simple circuito, comprendido entre el apoyo T-265 existente y el pórtico de la nueva ST Torrellano, pasando a denominarse la línea como línea 220 kV El Palmeral - Torrellano, con una longitud afectada de 388 m y conductor tipo LA-380 (GULL) con un conductor por fase (simplex). Comprende la instalación de un nuevo apoyo fin de línea, denominado nuevamente T-264, previo al pórtico de la ST Torrellano, y la regulación del vano entre el apoyo T-265 existente y el nuevo apoyo T-264.  
La modificación de la línea comporta una reducción en la misma de 46 metros, pasando a denominarse Línea 220 kV de simple circuito El Palmeral - Torrellano.  
De acuerdo con la documentación presentada, las características administrativas y técnicas de la modificación autorizada son:  
  
RECORRIDO AÉREO  
Longitud en aéreo (m) 388  
Inicio aéreo Apoyo núm. T-265  
Final aéreo Pórtico ST Torrellano  
Núm. de circuitos 1  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Tensión nominal, UO/U (kV eficaz) 220  
Tensión máxima soportada, Um (kV) 245  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 800  
Tipo de conductor de fase LA-380 (GULL)  
Material conductor de fase Aluminio - Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 381.5  
Potencia máxima de transporte según densidad de corriente de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MVA x circuito) 800  
Núm. cables de conductor tierra-óptico 2  
Tipo de conductor tierra-óptico 1 x OPGW Tipo I + 1 x Ac-50  
Diámetro nominal (mm) 15,3  
Material conductor de tierra: Aluminio-Acero  
Tipo de aislador Caucho de silicona (Composite Tipo 11)  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 525 kV  
Tensión soportada a choque (kV) 950 kV  
Núm. total de apoyos línea nuevos 1  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) D2A4F/38,75-FL (1)  
Forma de los apoyos Fuste troncopiramidal de sección cuadrada, desde su base al brazo inferior, prismática desde ste al superior y dos castilletes en la parte superior para los cables de tierra-óptico. Crucetas Doble bandera.  
Material de los apoyos Metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente.  
Cimentación Cimentaciones monobloque tipo pata de elefante,y maciza de hormigón en masa tipo H20, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto. Apoyo no frecuentado.  
  
  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos nueve euros (351.409,00 euros).  
Con independencia de las características técnicas de la instalación que se autoriza por la presente, detalladas anteriormente, y de las modificaciones que eventualmente pudieran ser certificadas por la persona directora facultativa de la obra a su finalización, y recogidas en la autorización de explotación del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, se hace constar a los efectos retributivos que puedan corresponder, que la nueva línea 220 kV simple circuito El Palmeral - Torrellano, queda acortada en 46 metros, respecto a longitud que tenía la línea 220 kV simple circuito El Palmeral - Saladas.  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 36.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
De acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe, de 9 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículos 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estará sometida a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
Conforme a lo dispuesto en el punto segundo de la declaración de impacto ambiental formulada con fecha del 26 de junio de 2014, por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, adicionalmente a las medidas adoptadas en el Proyecto presentado, se contemplarán las siguientes condiciones:  
1. Se tendrá en cuenta la presencia en la zona próxima al parque industrial de Elche de avión zapador. A tal efecto, si se realizan obras de excavación entre la segunda mitad de marzo y abril, y se generan taludes arenosos, se vigilará para evitar que sean colonizados. En caso de detectarse sus nidos y con objeto de evitar molestias sobre la colonia en la época de cría, deberá coordinarse a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente (unidad competente en vida silvestre) el modo de actuación  
2. De acuerdo con el informe en materia de inundabilidad, los apoyos se deberán situar fuera de las zonas de flujos preferentes, zonas más deprimidas o cauces relictos, de forma que las posibles avenidas de las zonas ni afecten ni interrumpan el uso y la finalidad para la que se construye la línea eléctrica, según establece el PATRICOVA en su artículo 26.1.  
3. Durante las obras y tareas de mantenimiento, en los tramos en lo que la línea queda próxima a terreno forestal o sobre él mismo, deberán adoptarse las medidas de prevención de incendios establecidas en el Decreto 7/2004, de 23 de enero.  
4. Deberá obtenerse permiso de ocupación de monte de utilidad púbica (apoyo A2) y en caso necesario comunicar el cruce de vía pecuaria (colada de Mojones de Bru), de acuerdo respectivamente con la instrucción de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Medio natural, para ocupación de montes de utilidad pública y la instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General de Medio Natural sobre vías pecuarias.  
5. La limpieza de vegetación forestal bajo la línea se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 150/2010, de 24 de septiembre.  
6. Se procederá a la correcta gestión de los residuos generados, quedando prohibida la quema de restos vegetales. Se restaurarán a sus condiciones iniciales las áreas que se hayan visto alteradas por las obras.  
7. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
8. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano ambiental que establece, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación autorizada en el punto primero de esta resolución, según el proyecto técnico de fecha enero de 2012 presentado, redactado por persona técnica titulada competente, y visado por el colegio correspondiente en fecha 1 de febrero de 2012, habilitando a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto y los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de dieciocho (18) meses desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. El titular de la presente resolución vendrá obligado a observar los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de incendios forestales en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  
8. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
9. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
10. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
11. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose con la afección a las fincas particulares incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
De acuerdo con el inciso a del artículo 155 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, queda extinguida la servidumbre de paso de la instalación autorizada y declarada de utilidad pública en concreto de aquellas fincas que como consecuencia de la modificación autorizada en el presente acto administrativo dejen de estar afectadas. Asimismo, el primitivo dueño o sus causahabientes de estas fincas, conforme previene el artículo 54 y concordantes de la Ley de expropiación forzosa y su reglamento de desarrollo, podrán ejercer el derecho de reversión.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
- La publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
- La notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.  
- Dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 9 de julio de 2018.- La directora general de Industria y Energía: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML