Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9858, del 28-05-2024 (2024/4766)

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a «Fotovoltaica Monte Olimpo, SL», l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i aprovació del Pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat per a una central fotovoltaica, situada en els termes municipals d'Alacant i Mutxamel (Alacant), de potència instal·lada 2,7378 MW, denominada FV Bonalba, inclosa la infraestructura d'evacuació. ATALFE/2020/94.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9858

Data del DOGV
:   28-05-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2024/4766

CVE


Data del document
:   13-05-2024

Organisme emissor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme](javascript:void(0))
    * [energia solar](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2024, del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a «Fotovoltaica Monte Olimpo, SL», l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i aprovació del Pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat per a una central fotovoltaica, situada en els termes municipals d'Alacant i Mutxamel (Alacant), de potència instal·lada 2,7378 MW, denominada FV Bonalba, inclosa la infraestructura d'evacuació. ATALFE/2020/94. [2024/4766]  
  
Antecedents  
  
Primer. Sol·licitud  
Fotovoltaica Monte Olimpo, SL, mitjançant representant degudament acreditat, va presentar instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 16 de novembre de 2020, amb núm. de registre GVRTE/2020/1707700, en què sol·licita l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció, i l'aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat. Tots això en relació amb una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, denominada FV Bonalba, de potència nominal 3,19 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 2,996 MWp, que se situarà en els termes municipals d'Alacant i Mutxamel (Alacant), incloent-hi la seua infraestructura d'evacuació.  
Així mateix, mitjançant la mateixa instància de data 16 de novembre de 2020 amb núm. de registre GVRTE/2020/1707700, sol·licita la declaració d'utilitat pública, en concret, de la part de la infraestructura d'evacuació corresponent a les parcel·les 60 i 79 del polígon 6 del terme municipal d'Alacant, i les parcel·les amb referència cadastral 4092201YH2549S0001RY i 4493102YH2549S0001TY del terme municipal de Mutxamel (Alacant).   
D'acord amb les característiques i la ubicació de la instal·lació sol·licitada, esta està sotmesa al procediment integrat d'autorització de centrals fotovoltaiques que s'ubicaran sobre sòl no urbanitzable establit pel Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent (d'ara en avant, Decret llei 14/2020). Per a la tramitació d'esta, s'incoa per part del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant (d'ara en avant, STIEMA) l'expedient ATALFE/2020/94.  
Consta el pagament de la taxa per un import de 619,20 €, que correspon al pressupost inicial de 1.301.031,17 € indicat en la sol·licitud, així com el pagament d'una taxa addicional de 80,87 €, a causa de l'augment del pressupost del projecte de la instal·lació que finalment s'ha sotmés a autorització.  
Es va efectuar un requeriment d'esmena de la documentació presentada en data 9 de desembre de 2020. El promotor va respondre amb l'aportació de la documentació requerida.  
En data de 23 de desembre de 2020, en vista de la documentació presentada, s'acorda l'admissió a tràmit pel llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant de la sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de producció d'energia elèctrica de 2.996 kW de potència instal·lada, promoguda per Fotovoltaica Monte Olimpo, SL, a situar al municipi d'Alacant, província d'Alacant, únicament a l'efecte del que estipula l'article 1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.  
Segon. Primera informació pública  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació i la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, juntament amb la documentació presentada, han sigut objecte d'informació pública durant el termini de trenta (30) dies, als efectes previstos en l'article 23 del Decret llei 14/2020 i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica en els mitjans següents:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 15/02/2022 (DOGV núm. 9278)  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 29/12/2021 (BOP núm. 247).   
L'STIEM d'Alacant, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l'Ajuntament d'Alacant i Mutxamel, per a exposar-les en el tauler d'anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d'autorització i la de reconeixement, en concret, d'utilitat pública esmentada, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel projecte a l'efecte de poder iniciar posteriorment el procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica, en què requerix que se li remeta diligència acreditativa de l'exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, el qual només consta en l'expedient de l'Ajuntament de Mutxamel. L'anunci ha sigut publicat en el tauler de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mutxamel, des del 2 de març de 2022 fins al 20 d'abril de 2022.   
De la mateixa manera, es va traslladar esta sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública, a les persones que consten com a titulars dels béns i els drets afectats.   
Així mateix, es posa la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web (en valencià) i (en castellà).   
La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:  
- Projecte. Denominació: «Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica FV Bonalba de 2,996 MWp - 2,86 MWn mitjançant seguidor 1 eix».  
  
- Projecte infraestructura d'evacuació. Denominació: «Nova línia aèria de mitjana tensió s.c 20 kV des de PFV Bonalba fins a centre de seccionament per a evacuació d'electricitat. Terme municipal de Mutxamel i Alacant (Alacant)».  
- Projecte infraestructura d'evacuació per a cedir al gestor de la xarxa de distribució. Denominació: «Nou centre de seccionament per a la planta solar fotovoltaica Bonalba a la partida Bonalba. Terme municipal de Mutxamel (Alacant)».  
- Projecte infraestructura d'evacuació per a cedir al gestor de la xarxa de distribució. Denominació: «Instal·lació nova línia subterrània de mitjana tensió 20 kV doble circuit entre entroncaments en LSMT Bonalba en carrer de la Nit i el nou centre de seccionament que s'instal·larà. Terme municipal de Mutxamel (Alacant)».  
- Separates dirigides a: l'Ajuntament d'Alacant, l'Ajuntament de Mutxamel, Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.  
- Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.  
- Pla de desmantellament i restitució del terreny i l'entorn afectat.  
  
- Estudi d'impacte ambiental.  
- Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
- Estudi d'integració paisatgística.  
- Estudi d'inundabilitat  
- Llista de béns i drets afectats (en la taula annexa).  
- Memòria justificativa de la declaració d'utilitat pública.  
Tercer. Al·legacions a la primera informació pública  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, durant el tràmit de la primera informació pública s'han presentat dos al·legacions.   
  
Estes al·legacions s'han contestat per escrit i s'han notificat als al·legants, de conformitat amb l'article 83 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, siguen o no interessats en el procediment.  
Quart. Condicionats a la primera informació pública  
Segons el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de trenta (30) dies presentaren la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si fora procedent, els condicionants tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general, els béns o els drets a càrrec seu dels quals pogueren ser afectats per esta; es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
1. Informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, O.A., amb data de 28 de febrer de 2022 en què s'indiquen una sèrie de consideracions de caràcter general en relació amb llits fluvials.   
El promotor manifesta conformitat amb l'informe el 17 de març de 2022.  
2. Informe de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental amb data d'11 de juliol de 2022 en el qual es formulen observacions a la documentació aportada, es revisen les afeccions del projecte per a finalment plantejar una proposta de mesures correctores i una revisió de la documentació que cal completar.  
El promotor aporta un nou projecte per a complir amb els condicionats de l'informe que serà sotmés a una segona informació pública.  
  
3. Informe del Servici de Gestió Territorial amb data de 28 de març de 2022 que considera compatible condicionada pel que fa a la instal·lació de la planta solar pel criteri d'ocupació racional del sòl. No obstant això, pel que fa a la línia d'evacuació de la planta fotovoltaica, es considera no compatible.  
El promotor manifesta conformitat amb l'informe en data de 13 de maig de 2023 i proposa un nou traçat per camins públics fins al centre de seccionament. A més, sol·licita que s'aprove la proposta per a modificar el projecte constructiu.  
A la proposta de la documentació aportada pel promotor, el Servici de Gestió Territorial informa, en data de 7 de juny de 2022, que considera la compatibilitat de la proposta del promotor que haurà de confirmar-se amb la presentació del projecte constructiu de la línia d'evacuació.  
Quint. Segona informació pública  
A causa de modificacions en el projecte de la instal·lació, s'efectua de nou el tràmit del nou anunci d'informació pública, ja que s'han produït modificacions i canvis substancials en este.  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació i la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, juntament amb la documentació presentada, han sigut objecte d'una segona informació pública durant el termini de quinze (15) dies, als efectes previstos en l'article 23 del Decret llei 14/2020 i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica en els mitjans següents:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'1/09/2022 (DOGV núm. 9417), i la correcció d'errors del 2/09/2022, (DOGV núm. 9418).  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 12/08/2022 (BOP núm. 153).   
- El diari Información d'Alacant del 27/08/2022.  
L'STIEMA, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre als ajuntaments d'Alacant i Mutxamel, per a l'exposició en el tauler d'anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d'autorització, i li va requerir que li remetera una diligència acreditativa de l'exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, el qual consta en l'expedient. L'anunci ha sigut publicat en el tauler de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant des del 16 d'agost de 2022 fins al 6 de setembre de 2022 i en el de l'Ajuntament de Mutxamel des del 18 d'agost de 2022 fins al 7 de setembre de 2022.   
De la mateixa manera, es va traslladar esta sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública, a les persones que consten com a titulars dels béns i els drets afectats.   
Així mateix, es posa la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web (en valencià) i (en castellà).   
  
La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:  
- Projecte. Denominació: «Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica FV Bonalba de 2,996 MWp - 2,86 MWn mitjançant seguidor 1 eix».  
  
- Projecte infraestructura d'evacuació. Denominació: «Nova línia aèria de mitjana tensió s.c 20 kV des de PFV Bonalba fins al centre de seccionament per a l'evacuació d'electricitat. Terme municipal de Mutxamel i Alacant (Alacant)».  
- Projecte infraestructura d'evacuació per a cedir al gestor de la xarxa de distribució. Denominació: «Nou centre de seccionament per a la planta solar fotovoltaica Bonalba en la partida Bonalba. Terme municipal de Mutxamel (Alacant)».  
- Projecte infraestructura d'evacuació per a cedir al gestor de la xarxa de distribució. Denominació: «Instal·lació nova línia subterrània de mitjana tensió 20 kV doble circuit entre entroncaments en LSMT Bonalba en carrer de la Nit i el nou centre de seccionament que s'instal·larà. Terme municipal de Mutxamel (Alacant)».  
- Separates dirigides a: l'Ajuntament d'Alacant, l'Ajuntament de Mutxamel, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A i Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.  
- Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.  
- Pla de desmantellament i restitució del terreny i l'entorn afectat.  
  
- Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
- Estudi d'integració paisatgística.  
- Estudi d'inundabilitat  
- Llista de béns i drets afectats (en la taula annexa).  
- Memòria justificativa de la declaració d'utilitat pública.  
Sext. Al·legacions a la segona informació pública  
No s'han presentat al·legacions durant el període de la segona informació pública ni ha acudit, per a acreditar la condició de persona interessada, cap persona física ni jurídica.  
Sèptim. Condicionats a la segona informació pública  
1. Informe de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental amb data de 6 de setembre de 2022 en el qual es formulen observacions a la documentació aportada, es revisen les afeccions del projecte després de les modificacions plantejades per a finalment plantejar una proposta de mesures correctores i una llista de la documentació que cal completar, principalment un nou pla de desmantellament i restauració que preveja les consideracions exposades.  
El promotor presenta contestació en data de 27 de setembre de 2022 als condicionats exposats en l'informe i hi aporta un nou pla de desmantellament i restauració que són traslladats a la direcció general esmentada.  
Informe de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental amb data de 18 d'octubre de 2022 en el qual es detecten no conformitats en el pla de desmantellament. Es trasllada al promotor l'informe, al qual respon el 9 de novembre de 2022 amb la modificació del pla de desmantellament.  
Informe de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental amb data d'1 de febrer de 2023 en el qual, a conseqüència de les deficiències tècniques detectades en el pla de desmantellament i restauració, i als efectes oportuns, s'informa com a desfavorablement. Es trasllada al promotor l'informe, al qual respon amb data de 14 de febrer de 2023 amb la modificació del pla de desmantellament i restitució del terreny i l'entorn afectat.  
Informe de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental amb data de 30 de maig de 2023 favorable sempre que s'adeqüe el projecte per a complir amb les mesures preventives i correctores, indicades en els informes emesos anteriorment, dirigides a garantir la conservació del sòl i la condició forestal del terreny, exposada en el resolc segon.   
Es trasllada al promotor l'informe, al qual respon en data de 20 de juny de 2023 amb l'acceptació de les mesures exposades en els informes anteriors, a més de modificar la configuració interior per a respectar la geomorfologia del terreny i adaptar-se a la topografia d'este. Així com mantindre els bancals existents en la parcel·la i l'estructura actual de terrasses, ja que passen de seguidors a 1 eix (proposta inicial) a estructures fixes bipost amb 15 graus d'inclinació respecte a l'horitzontal (orientades perfectament al sud). A més, també s'eliminen diverses zones de mòduls fotovoltaics, respecte a la implantació inicial (zones de terrassa i bancals de la parcel·la) i es fragmenta la planta fotovoltaica segons les necessitats del terreny. Per la qual cosa, esta proposta es trasllada a la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental per a la seua validació.  
Informe de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de data 29 de juny de 2023 en el qual es dona la conformitat a la proposta i a tots els condicionants exposats, i incidix en què només s'admet el desbrossament superficial per a eliminar la part aèria de la vegetació sense remoure la capa superficial del sòl i que es prevegen regs de suport en acabar la fase de construcció per a afavorir la regeneració de la cobertura vegetal.  
El promotor manifesta conformitat amb l'informe el 14 de juliol de 2023.  
2. Informe del Servici de Gestió Territorial amb data de 19 de setembre de 2022 en què constata que només diferix de la documentació inicial el traçat de la línia d'evacuació, que passa de ser aèria a ser subterrània. Este traçat és exactament el mateix que el que el promotor va presentar en l'escrit d'al·legacions que el Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant va remetre en el seu ofici amb data de 20 de maig de 2022.  
El promotor manifesta conformitat amb l'informe de 23 de setembre de 2022.  
3. Informe del Servici d'Infraestructura Verda i Paisatge (d'ara en avant SIVP) amb data de 7 de febrer de 2023, favorable condicionat al compliment dels requeriments exposats.  
Es trasllada al promotor l'informe, al qual respon amb data de 21 de febrer de 2023 amb l'acceptació de les mesures exposades, incloent-hi un nou estudi d'integració paisatgística i un nou pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat, que es trasllada al SIVP per a nou informe.  
Informe del SIVP favorable condicionat al compliment de les Mesures d'Integració Paisatgístiques establides i a l'ajust del seu programa d'implementació.  
Es trasllada al promotor l'informe, al qual respon amb data de 17 d'abril de 2023 amb el compliment d'estes mesures en un nou estudi d'integració paisatgística.  
Informe del SIVP favorable amb data de 16 de maig de 2023 amb l'ordenació tal com ve definida en l'última documentació aportada i les MIP descrites en l'informe.  
El promotor manifesta conformitat amb l'informe de 22 de maig de 2023.  
Els organismes següents no han contestat a la sol·licitud efectuada: Ajuntament d'Alacant, Ajuntament de Mutxamel, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A, i iDE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, per la qual cosa, una vegada transcorregut el termini concedit, s'entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.  
Octau. Tercera informació pública  
A causa de les modificacions substancials produïdes en la instal·lació d'evacuació per diferents informes o consultes que s'han efectuat als organismes o a les administracions amb béns o drets a càrrec seu, afectats per la instal·lació elèctrica, o a les al·legacions efectuades, es procedix a esta nova informació pública, només de la proposta d'infraestructura d'evacuació modificada.  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la infraestructura d'evacuació exclusiva de la instal·lació, juntament amb la documentació presentada, ha sigut objecte d'una tercera informació pública durant el termini de quinze (15) dies, a l'efecte del que preveu l'article 23 del Decret llei 14/2020, en els mitjans següents:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 27/09/2023 (DOGV núm. 9692)  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 25/09/2023 (BOP núm. 185).   
L'STIEMA, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre als ajuntaments d'Alacant i Mutxamel, per a exposar-la en el tauler d'anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d'autorització, i li va requerir que li remetera una diligència acreditativa de l'exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, el qual consta en l'expedient. L'anunci ha sigut publicat en el tauler de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant des del 26 de setembre de 2023 fins al 19 d'octubre de 2023, i en el de l'Ajuntament de Mutxamel des del 28 de setembre de 2023 fins al 24 d'octubre de 2023.   
Així mateix, es posa la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web (en valencià) i (en castellà).   
La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:  
- Projecte infraestructura d'evacuació. Denominació: «Nova línia subterrània de mitjana tensió s.c 20 kV des de PFV Bonalba fins al centre de seccionament per a l'evacuació d'electricitat. Terme municipal de Mutxamel i Alacant (Alacant)».  
- Separates dirigides a l'Ajuntament d'Alacant i a l'Ajuntament de Mutxamel.  
Nové. Condicionats a la tercera informació pública  
1. Informe conjunt sobre els articles 24t.1 i 30m.2 del DL 14/2020 de l'Ajuntament d'Alacant rebut en el Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant amb data de 21 de març de 2024, en el qual es requerix el refós de la documentació presentada en la tercera informació pública, no només de la línia d'evacuació exclusiva, a més de l'aportació del plànol de reculades de la instal·lació delimitat, en què es justifique el compliment dels paràmetres urbanístics imposats per les normes urbanístiques del PGMO i, en concret:  
«Ocupació:  
L'ocupació de 15,84 % que preveu l'apartat 1.8 del Projecte de generació (i EIP) és errònia, no es tracta només de l'ocupació d'edificacions sinó de la instal·lació (panells, centres de mesura, inversor, etc.). Atés el plànol 2 de la separata de l'Ajuntament en què es representa gràficament i quantifica l'ocupació, es desprén que esta última és de 47.478 m², és a dir, un 49,89 %, com s'indica en diverses parts del projecte. S'haurà de corregir la documentació 1.8 preveient esta circumstància.  
  
Al seu torn, el 50 % de la superfície de la parcel·la que queda lliure s'haurà de destinar a cultiu o arbratge, o, en defecte d'això, mantindre-la en el seu estat natural, i això és d'especial importància en la franja de reculada, a fi d'aconseguir la seua màxima integració en el paisatge.  
- Justificació de reculades.  
No s'aporta el plànol de reculades de la instal·lació delimitat. El plànol 4 de la separata de l'Ajuntament considera una reculada a fites de 5,00 m (traç discontinu blau) i este ha de ser de 10,00 m, per tant, com es deduïx del plànol esmentat, no es complix esta exigència.   
La proposta definitiva haurà de complir amb la reculada indicada de 10,00 m a fites.  
La reculada de 25,00 m a eix de vial haurà de quedar delimitada. Ateses les circumstàncies geomètriques de la parcel·la, es deduïx que complix amb la reculada mínima a eix de camins.  
- Posició del tancat.  
Respecte al tancat de la propietat, tan sols es recorda que és aplicable l'art. 49 de les normes urbanístiques, segons el qual els tancaments de parcel·les que tenen davant els camins públics representats gràficament en el plànol de qualificació de sòl guardaran una reculada mínima de 4,00 m. respecte a l'eix del camí en qüestió. Es requerirà, en el seu moment, si és el cas, la sol·licitud pertinent de tira de cordes i es determinarà així la reculada concreta del tancament de parcel·la respecte a l'eix dels camins públics.  
• Haurà de quedar clarament identificada la superfície de parcel·la que quedarà vinculada a l'activitat i sobre la qual s'apliquen els paràmetres urbanístics segons disposa l'article 211 del text refós de la Llei d'ordenació, territori, urbanisme i paisatge, i formar un àmbit de perímetre continu i ininterromput. Així està arreplegat mitjançant nota marginal en el registre de la propietat, que associa la vinculació del terreny a l'ús i aprofitament autoritzat.  
S'haurà d'aportar a l'Ajuntament un mesurament real dels terrenys vinculats a la instal·lació en el sistema de referència ETRS89-HUSO30 projecció UTM en format dwg, dxf, dgn o gml per a la comprovació de superfícies i paràmetres.  
• Donada la dispersió documental i les diferents propostes plantejades, s'haurà d'aclarir quina és la distribució de plaques fotovoltaiques i el traçat de la tanca que es planteja com a definitiu. D'altra banda, es considera necessari refondre la documentació a fi de ser una proposta determinada i ser considerada com a obra completa perquè s'interprete de manera inequívoca la proposta que s'ha d'implantar sobre el territori.  
  
• Pel que fa al Catàleg de béns i espais protegits en tramitació, la documentació presentada fa al·lusió a l'exposició pública de la seua versió preliminar i a l'estudi de paisatge que l'acompanyava, que feia referència a la unitat de paisatge Serra de Bonalba que preveia este últim; encara que no es fa menció a la serra com a recurs de paisatge, tal com sí que fa l'estudi de paisatge esmentat.  
No obstant això, no es fa cap al·lusió a la proposta de catàleg amb aprovació del Ple ni, per extensió, a l'espai catalogat pel seu valor i interés natural, la Serra de Bonalba (fitxa N25), el qual, al seu torn, es troba qualificat pel PGMO com a sòl no urbanitzable d'especial protecció - fita (SNU/H). L'EIP hauria de prendre-ho en consideració.  
  
• Pel que fa a la línia d'evacuació proposada, part del seu traçat discorre de manera soterrada per camí públic pel TM d'Alacant, i la classificació i qualificació del sòl que travessa és sòl no urbanitzable, qualificat de sòl no urbanitzable comú - rústic (SNU/RU). El traçat indicat en la documentació gràfica que discorre pel camí vell de Mutxamel es representa gràficament de manera irregular, la disposició de la línia d'alta tensió subterrània haurà de definir-se de manera regular i contínua respecte a l'eix de la carretera, en compliment, a més, de la normativa tècnica reglamentària pel que fa a la seua profunditat i a l'encreuament de la línia proposada amb altres xarxes.   
Vista la proximitat amb la instal·lació fotovoltaica proposada Pr. Hoyapatos - ATALFE/2022/12/03, es considera apropiada la coordinació entre les dos plantes pel que fa a la instal·lació d'evacuació a fi de concórrer esta a corredors multifuncionals.  
  
• Pel que fa als criteris generals, específics i territorials per a la implantació de centrals fotovoltaiques en àrees sotmeses a protecció mediambiental, arreplegats en els articles 8, 9 i 10 del Decret llei 14/2020, a l'efecte d'espais municipals amb protecció mediambiental cal remetre als àmbits d'interés enumerats en els apartats A i B d'este informe i a les observacions efectuades sobre este tema. Tot això, sense perjuí de les apreciacions fetes a este efecte per les administracions competents en matèria de paisatge, forestal i inundabilitat.  
• Respecte a la valoració positiva de l'activitat, la necessitat d'emplaçament en el medi rural, la major oportunitat i conveniència de la localització proposada i la racionalitat de l'ús del sòl no urbanitzable, cal remetre a les observacions efectuades a este efecte en l'apartat E d'este informe, sense perjuí del que consideren les administracions competents en la matèria i, atesos els aspectes exigits relatius a l'art. 220 del TRLOTUP, l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge l'informe del qual serà preceptiu i vinculant com arreplega l'apartat i i l'apartat j de l'art. 2 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.  
  
• Pel que fa a les mesures d'integració paisatgístiques davant de l'alta visibilitat de la instal·lació des de la CV-773 i que resulten pròximes a la Serra de Bonalba, hauran d'atendre's a les mesures d'integració paisatgística indicades en l'EIP i a les indicacions complementàries de l'apartat B d'este informe, entre les quals destaquen:  
- La pantalla vegetal proposada (plànol 09 de l'EIP) s'ha de dur a terme amb espècies fonamentalment perennifòlies amb la finalitat de garantir la continuïtat dels seus efectes.  
- La plantació haurà de ser de manera irregular, i ha de respectar les masses arbòries i arbustives existents.  
- Respecte al port dels exemplars indicats en les mesures d'integració paisatgística de l'EIP, cal, a més, procurar la plantació parcial d'exemplars arboris i arbustius de més port per a garantir el compliment de les mesures d'integració des de l'inici de l'activitat.  
  
- Al seu torn, seria procedent la consideració de plantació de la zona est de l'àmbit de la planta solar, és a dir, l'àrea existent als peus de la Serra de Bonalba i reforçar la pantalla vegetal disposada de manera irregular en el front que fita amb camí públic.  
Complementàriament, es tindran en consideració les Mesures sobre sòls classificats com a visibles de l'apartat C d'este informe respecte a la modificació puntual núm. 44 del PGOU en tramitació.»  
  
Es trasllada al promotor l'informe, al qual respon en data de 10 d'abril de 2024 amb la presentació d'un projecte refós en què es justifiquen els diferents condicionats de l'informe de l'Ajuntament d'Alacant esmentat, que reduïx la superfície ocupada per la planta fotovoltaica des dels 47.478 m2 fins als 40.945 m2. Per tant, passa a ser l'ocupació màxima de la parcel·la en projecte del 43,03 % i complix amb les reculades establides. Reduïx el nombre de panells fotovoltaics de 4.550 de 630 W a 4.212 de 650 W.  
D'altra banda, el promotor aporta un nou estudi d'integració paisatgística amb les mesures sol·licitades per l'Ajuntament d'Alacant.  
Pel que fa al condicionat establit en l'informe de l'Ajuntament d'Alacant en el qual s'indica que a causa de la proximitat amb la instal·lació fotovoltaica proposada, Pr. Hoyapatos - ATALFE/2022/12/03, es considera apropiada la coordinació entre les dos plantes pel que fa a la instal·lació d'evacuació a fi de concórrer esta a corredors multifuncionals. El promotor indica que el punt d'accés i connexió fixat pel gestor de la xarxa de distribució és diferent i, per tant, no és possible esta coordinació.  
Després del trasllat de la resposta del promotor a l'Ajuntament d'Alacant, este emet un nou informe favorable, en data de 30 d'abril de 2024, amb els condicionats establits en el resolc segon d'esta resolució.  
  
El promotor manifesta conformitat amb l'informe de 3 de maig de 2024.  
Els organismes següents no han contestat a la sol·licitud efectuada: Ajuntament de Mutxamel, per la qual cosa, transcorregut el termini concedit, s'entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.  
Dècim. Al·legacions a la tercera informació pública  
No s'han presentat al·legacions durant el període d'informació pública ni s'ha personat acreditant la condició de persona interessada cap persona física ni jurídica.  
Onzé. Adaptació a condicionats   
En data de 28 de març de 2022, el Servei de Gestió Territorial emet un informe en què la considera compatible condicionada pel que fa a la instal·lació de la planta solar pel criteri d'ocupació racional del sòl. No obstant això, pel que fa a la línia d'evacuació de la planta fotovoltaica, es considera no compatible.  
El promotor manifesta conformitat amb l'informe en data de 13 de maig de 2022 i proposa un traçat nou per camins públics fins al centre de seccionament, sol·licita que s'aprove la proposta per a modificar el projecte constructiu, que és aprovat en l'informe del Servei de Gestió Territorial emés en data de 7 de juny de 2022, d'acord amb les consideracions i conclusions emeses en l'informe de les incidències sobre l'ordenació del territori emés en data de 28 de març de 2022. En este informe de contestació d'al·legacions, considerant que la planta solar és compatible amb el projecte que complisca amb la proposta de traçat, d'acord amb les determinacions del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa d'aplicació tinguda en compte en l'elaboració de l'informe.  
El promotor de la instal·lació presenta nous projectes d'execució de la instal·lació modificada, en data de 14 de juliol de 2022, segons la proposta del paràgraf anterior, en què soterra la línia d'evacuació a través de camins públics fins al centre de seccionament.  
A causa de les modificacions substancials produïdes en la instal·lació, es va procedir a una segona informació pública del projecte d'execució modificat.  
En data de 7 de febrer de 2023, el SIVP emet un informe favorable condicionat al compliment dels requeriments exposats, en què considera que la instal·lació no s'adapta als bancals existents, i que qualsevol actuació pretesa no haurà de modificar substancialment la topografia actual del terreny, més enllà dels moviments de terra imprescindibles per a la implantació de les instal·lacions.   
Per la qual cosa, el promotor proposa una modificació del tancat portat als límits de la parcel·la i a una modificació interior de la disposició dels mòduls que és acceptada en els informes del SIVP de dates de 30 de març i 15 de maig de 2023. Entre les modificacions principals, cal destacar el canvi de model dels panells fotovoltaics, que passen de 535 a 630 W unitaris, amb la qual cosa es reduïx el seu nombre de 5.600 a 4.550, i la seua potència instal·lada en mòduls de 2.996 a 2.886,5 kW. La tecnologia de fixació passa de ser seguidors a un eix a una estructura fixa bipost inclinada 15 graus.  
En data de 12 de setembre de 2023 el promotor presenta un projecte nou de la infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu per acord del mateix amb algun titular dels terrenys afectats per esta, per la qual cosa, com que es considera modificació substancial, es procedix a una tercera informació pública només per a la proposta d'infraestructura d'evacuació modificada, que a més no requerirà la declaració d'utilitat pública, en concret, per a cap parcel·la afectada per la instal·lació.  
Després de l'informe amb data de 21 de març de 2024 de l'Ajuntament d'Alacant, el promotor aporta un nou projecte refós, en data de 8 de maig de 2024, en el qual reduïx la superfície de panells fotovoltaics i la seua potència unitària, que passa d'un número de 4.550 de potència de 630 W a 4.212 de 650 W, i deixa lliure part de la parcel·la. En conseqüència, s'ha disminuït la potència instal·lada de 2.866,5 kW a 2.737,8 kW.  
Dotzé. Avaluació ambiental  
De conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental, la instal·lació objecte d'este procediment no constituïx un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental.  
Tretzé. Implantació en sòl no urbanitzable  
Consta un informe de compatibilitat urbanística municipal favorable emés el 29 d'octubre de 2020 per l'Ajuntament d'Alacant, en virtut de l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, respecte a les parcel·les on se situaran els grups generadors.  
  
Consten en l'expedient informes favorables del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge i del Servici de Gestió Territorial, amb dates de 16 de maig de 2023 i 10 de setembre de 2022, respectivament, els dos servicis dependents de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge. Els condicionats arreplegats en estos s'indiquen en el punt primer de la part dispositiva d'esta resolució.  
  
Catorzé. Evacuació i connexió a la xarxa  
La central fotovoltaica evacuarà l'energia generada mitjançant una línia subterrània de 20 kV amb conductor HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x240) mm², de longitud total de 2.838 m, per a connectar amb un nou centre de seccionament del qual partirà una línia subterrània de doble circuit i tensió 20 kV que utilitzarà un conductor HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x240) mm2, per a dur a terme la connexió en entrada/eixida en el Centre de Seccionament i fins al punt de connexió, efectuada mitjançant entroncament a la línia existent en el tram entre el CT Mati 14 i el CT la Nit 5 de la LSMT existent «Bonalba» de 20 kV de la ST Cantalar subjacent del nuc de la xarxa de transport El Cantalar 220 kV. Tant el centre de seccionament com la línia subterrània de doble circuit i tensió 20 kV, indicades anteriorment, seran cedides al gestor de la xarxa i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU.  
Consta en l'expedient un document d'acceptació per part del gestor de la xarxa de distribució, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, dels projectes de les instal·lacions que se cediran després de l'execució d'estes (el centre de seccionament i la línia subterrània d'alta tensió que s'han indicat anteriorment).   
Consta garantia econòmica per a la tramitació de la sol·licitud d'accés a la xarxa de distribució, depositada amb data de 13 de febrer de 2020 davant de l'Agència Tributària Valenciana amb número de garantia 032020V52, per a una instal·lació de producció denominada «Alicante Bonalva» de tecnologia fotovoltaica per a col·locar-la al terme municipal d'Alacant i de 3 MWp instal·lats, per import de 120.000 € (cent vint mil euros) corresponents a una quantia equivalent a 40 €/kW instal·lats, en virtut de l'article 59/66 bis del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
El promotor disposa dels permisos d'accés i connexió atorgats per l'empresa distribuïdora, amb data de 28 de juny de 2020, relatius a la sol·licitud de la instal·lació «FV Bonalba», amb una potència d'accés concedida de 2,86 MWn en 20 kV en el nuc de la xarxa de distribució ST Cantalar, subjacent del nuc de la xarxa de transport El Cantalar 220 kV connectat a la xarxa de distribució a través de la interfície transport-distribució existent (dos transformadors de distribució —no de transport— 220/20 kV de 50 MVA cada un).  
A la vista del contingut i els pronunciaments d'estos permisos, ha de considerar-se que les instal·lacions no generaran incidències negatives en el sistema.  
Quinzé. Acreditacions prèvies a la resolució  
Consta en l'expedient una justificació dels criteris energètics específics per a la implantació i el disseny de centrals fotovoltaiques, arreplegats en l'article 11 del Decret llei 14/2020.  
L'agent promotor acredita els aspectes següents, d'acord amb el que establix l'article 30.1 del Decret llei 14/2020, de manera prèvia a la resolució del procediment:  
- Capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte, així com que disposa, de manera efectiva, dels recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat.   
  
El projecte es finançarà amb recursos propis d'un soci directe de l'empresa sol·licitant. En el cas de canvis en la participació dels socis accionistes de l'empresa promotora, s'haurà de comunicar esta circumstància, i se subrogaran en els compromisos adquirits per a justificar esta capacitat, i serà causa de revocació de l'autorització administrativa, en cas contrari, per incomplir el condicionament.  
  
- Disposar dels terrenys on s'implantarà la instal·lació. El promotor de la instal·lació disposa de contracte d'arrendament de les parcel·les on s'implantarà la instal·lació.   
També disposa dels drets de pas de les línies subterrànies elèctriques que cal autoritzar, per la qual cosa no ha sigut necessari efectuar la declaració d'utilitat pública, en concret, de les parcel·les que s'havia sol·licitat en les dos primeres informacions públiques, ja que han sigut aportats els corresponents acords. En data de 10 de maig de 2024, el promotor ha presentat desistiment de la sol·licitud de la declaració d'utilitat pública, ja que posseïx els acords amb els propietaris de les parcel·les per on transcorrerà la instal·lació.   
- Disposar dels permisos d'accés i connexió per a la instal·lació, indicats anteriorment.  
S'ha sol·licitat als ajuntaments d'Alacant i Mutxamel en data de 12 d'agost de 2022, l'informe preceptiu i no vinculant establit en l'article 30.2 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost.   
S'ha rebut l'informe amb valoració favorable de l'Ajuntament d'Alacant de dates de 21 de març i 30 d'abril de 2024, descrit en la disposició quarta dels antecedents d'esta resolució.  
L'informe de l'Ajuntament de Mutxamel no ha sigut aportat a l'expedient. Transcorregut el termini per a l'emissió d'este informe, es continua la tramitació conforme a l'article 80 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 22 de la mateixa norma legal.  
Setzé. Procediment d'urgència  
Com que es tracta d'un projecte amb una potència de generació inferior o igual a 10 MW, en virtut de l'article 33.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, es tramita, des del 23 d'abril de 2022, pel procediment d'urgència d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es reduïxen a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.  
Desseté. Instal·lacions cedides al gestor de la xarxa  
Consten en l'expedient el document d'acceptació per part del gestor de la xarxa de distribució, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, dels projectes de les instal·lacions que seran cedides després de l'execució d'estes. (centre de seccionament i línia subterrània d'alta tensió).  
  
Dihuité. Nous departaments  
Que les referències realitzades en els diferents informes emesos a departaments del Consell, actualment inexistents, han d'entendre's referides als nous departaments, de conformitat amb les noves competències i l'organització derivades del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i les modificacions realitzades.  
Consta en l'expedient la proposta de resolució de la secció tramitadora de l'expedient del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.  
  
Fonaments de dret  
  
Primer. La instrucció i la resolució d'este procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte d'este radica íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les que preveu l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
Segon. Este servici territorial és competent per a resoldre d'acord amb el que es disposa en l'article 4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i considerant el que s'establix en l'article 14 de l'Orde 3/2024, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant la qual es desenvolupa el Decret 226/2023, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, la resolució del procediment és competència del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, ja que la potència a instal·lar és igual o inferior a 10 MW.   
Tercer. Segons l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica requerix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, i la tramitació i resolució han de fer-se de manera conjunta, segons establix l'article 21.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.  
A més, d'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d'energia elèctrica.  
  
Quart. Com que es tracta d'una central fotovoltaica que s'implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que establix l'article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, és aplicable el procediment que establix el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.  
Segons l'epígraf i de l'article 2 del DL 14/2020, l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable és el pronunciament de l'òrgan competent en matèria d'energia que, d'acord amb l'informe previ, preceptiu i favorable de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, autoritza a implantar una instal·lació de producció d'energia elèctrica que utilitza energia primària d'origen renovable en unes parcel·les concretes de sòl no urbanitzable i establix les condicions en què podrà realitzar-se esta implantació. Este pronunciament substituïx la intervenció que realitza la Generalitat en el procediment d'autorització d'usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable previst en la normativa d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.  
  
Quint. Segons el que indica l'article 25 del Decret llei 14/2020, l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant i haurà de ser favorable a l'efecte de poder atorgar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supòsits en els quals l'autorització esmentada no es requerisca d'acord amb la legislació d'ordenació del territori, urbanística i del paisatge.  
  
Sext. De conformitat amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment no constituïx un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental.  
Sèptim. D'acord amb l'article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'autorització administrativa d'instal·lacions de generació no podrà ser atorgada si el seu titular no ha obtingut prèviament els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.  
De conformitat amb l'article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, per a obtindre l'autorització de la instal·lació serà un requisit previ indispensable obtindre els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents per la totalitat de la potència de la instal·lació, sense perjuí que l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, disposa que les autoritzacions administratives d'instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d'accés que figure en el permís d'accés.  
  
D'acord amb la redacció vigent de l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d'instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada serà la inferior entre les dos següents:  
a) La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.  
b) La potència màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.  
Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que, una vegada comencen a tramitar-se, encara no hagen obtingut l'autorització d'explotació definitiva, segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.  
Octau. D'acord amb el que disposen l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, les persones sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a efectuar cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui estiguen exercint l'activitat. En el present s'han acreditat estes.  
  
D'acord amb l'article 30.1 del DL 14/2020, abans de la resolució, el promotor ha d'acreditar la disponibilitat efectiva dels recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat.   
El projecte, segons consta en l'expedient, es finançarà amb recursos propis d'un soci indirecte de l'empresa sol·licitant, i consta en l'expedient documentació acreditativa del compromís economicofinancer per part d'este soci amb data de 24 de gener de 2023.  
En el cas de canvis i amb la finalitat que es mantinga el compliment del que establix el precepte indicat anteriorment, qualsevol variació en la forma de finançament del projecte o en la participació dels socis accionistes de l'empresa promotora s'haurà de comunicar, i en este últim cas, haurà de constar la subrogació dels nous socis en els compromisos adquirits per a justificar esta capacitat, i serà causa de revocació de l'autorització administrativa en cas contrari, tal com s'indica en les condicions de compliment d'esta resolució.  
  
Nové. D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.  
Dècim. D'acord amb l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric, per a la sol·licitud de l'autorització administrativa de construcció, el promotor presentarà un projecte d'execució amb una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable.  
Onzé. Segons el que establix el capítol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i a restaurar els terrenys i l'entorn una vegada finalitzada l'activitat, per a la qual cosa ha de constituir una garantia econòmica a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia per a autoritzar la instal·lació, l'import de la qual serà la capitalització del pressupost de desmantellament de la central fotovoltaica i de restauració del terreny i l'entorn afectat al tipus d'interés legal dels diners, amb la consideració d'una vida útil de la instal·lació de 30 anys. En cap cas este import serà inferior al 5 % del pressupost d'execució material del projecte tècnic. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.  
Dotzé. En virtut de la disposició transitòria única del Decret llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, les modificacions que establix este decret llei que afecten la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables seran aplicables als procediments en tràmit.  
  
Com que es tracta d'un projecte amb una potència de generació inferior o igual a 10 MW, en virtut de l'article 33.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, es tramita, des del 23 d'abril de 2022, pel procediment d'urgència, d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es reduïxen a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.  
Tretzé. Segons s'indica en l'article 45.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, haja de practicar-se en tauler d'anuncis o edictes, s'entendrà complida per la seua publicació en el diari oficial corresponent.  
Catorzé. D'acord amb el que es disposa en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estes podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
Quinzé. L'eficàcia dels actes administratius quedarà demorada quan així ho exigisca el contingut de l'acte o estiga supeditada a la seua notificació, publicació o aprovació superior, segons estipula l'article 39 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.  
SETZÉ. Consten en l'expedient administratiu tots els informes preceptius i vinculants en matèria de territori i paisatge, així com la compatibilitat urbanística emesa per l'Ajuntament d'Elx i la sol·licitud dels preceptius informes d'acord amb l'article 24 i 30 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.  
Tal com s'ha indicat en l'antecedent nové, en data de 12 d'agost de 2022 es va sol·licitar als ajuntaments d'Alacant i Mutxamel l'informe preceptiu i no vinculant establit en l'article 30.2 del Decret llei 14/2020, i no consta en l'expedient resposta a esta petició de l'Ajuntament de Mutxamel. Transcorregut el termini per a l'emissió d'este informe, es continua la tramitació conforme a l'article 80 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 22 de la mateixa norma legal.  
  
Consta l'informe preceptiu i no vinculant establit en l'article 30.2 del Decret llei 14/2020, de l'Ajuntament d'Alacant amb data de 21 de març i 30 d'abril de 2024, en què es valora favorablement el projecte.  
Desseté. Que consta escrit de desistiment a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública presentat pel promotor en data de 10/05/2023, ja que té els acords amb els propietaris de les parcel·les afectades per la instal·lació. Per la qual cosa, a la vista de l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en relació amb l'art. 148 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, és procedent acceptar el desistiment esmentat i no resoldre declaració d'utilitat pública.  
  
En consideració d'això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, i, en concret, d'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, el Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes, resol:  
  
Primer  
Acceptar el desistiment fet pel promotor a la sol·licitud de la declaració d'utilitat pública, ja que té els acords amb els propietaris de les parcel·les afectades per la instal·lació.   
  
Segon  
Autorització d'implantació en sòl no urbanitzable del projecte de central fotovoltaica «FV Bonalba» per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
Atés el sentit de l'informe emés per l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, s'atorga l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable a Fotovoltaica Monte Olimpo, SL, de la central fotovoltaica «FV Bonalba» per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica en les parcel·les següents:  
  
Municipi: Alacant Polígon: 6 Parcel·la: 60  
Àrea de la superfície ocupada (ha) 4,0543  
  
  
Sotmesa a les condicions següents:  
Servici de Gestió Territorial: Segons l'arreplegat en els seus informes de dates 16 de setembre de 2022 i 25 de gener de 2024 en què es ratifica tant l'informe de 25 de març de 2022 com les contestacions de les al·legacions en data de 6 de juny de 2022:  
- El manteniment de les condicions d'infiltració amb els canvis dels pendents ha de comptar amb una estratificació en forma de taules del terreny, entre zona de plaques solars i zones de pas, executades en sentit transversal al pendent que disminuïsquen l'escolament i augmenten la infiltració.  
- La conservació i la plantació de zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la infiltració disminuint els escolaments.  
  
- El tancat perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable al flux.  
  
- Es deixaran lliures d'ocupació per plaques solars els punts de desaigüe de l'escolament superficial.  
Servici d'Infraestructura Verda i Paisatge: Segons l'arreplegat en els seus informes de dates 1 i 15 de març de 2024:  
- Qualsevol actuació pretesa no haurà de modificar substancialment la topografia actual del terreny, més enllà dels moviments de terra imprescindibles per a la implantació de les instal·lacions. De la mateixa manera, la morfologia de la planta respectarà les elevacions i els pendents de la topografia de les parcel·les, i s'adaptarà al relleu i als bancals existents.  
- Es plantarà una franja vegetal perimetral que combinarà espècies autòctones de port arbori i arbustiu presents a l'entorn de la parcel·la d'actuació, com ara pi blanc (Pinus halepensis), llentiscle (Pistacia lentiscus), espinal negre (Rhamnus lyciodes), romer (Salvia rosmarinus) i timó (Thymus vulgaris). Els exemplars de pi blanc que d'implantar seran de 2 m d'altura, mentres que les espècies arbustives seran de 0'3-0'4 m d'altura.  
Esta franja vegetal es farà mitjançant la distribució de bosquets, en què s'agruparan diferents exemplars en les zones de més visibilitat i s'alternaran individus de mitjà i gran port, i es combinaran amb les espècies arbustives definides. En tot cas s'evitarà l'alineació homogènia i seriada d'elements, així com la disposició de les espècies seguint un patró repetitiu en els elements introduïts, que generaria una imatge excessivament antropitzada.  
- Es mantindrà la vegetació actual en les zones de la parcel·la no ocupades pels mòduls i es plantarà vegetació anàloga a la que hi ha en les zones lliures de la parcel·la en les quals siga possible. Amb caràcter previ a l'inici de les obres, s'identificaran els peus de garrofera (Ceratonia siliqua) i olivera (Olea europaea) procedents dels antics cultius que romanguen en un correcte estat fitosanitari i de creixement, amb la finalitat que siguen traslladats a altres zones de la parcel·la on no s'hagen d'implantar instal·lacions.  
- S'instal·larà un tancat cinegètic perimetral en la vora exterior de les instal·lacions, amb traçat adaptat a la realitat topogràfica i paisatgística de l'àmbit, que respectarà els bancals, els camins i la morfologia existent.  
- La instal·lació s'adaptarà al parcel·lari i al patró del paisatge, i es respectarà l'estructura dels camins actuals. Els camins d'accés seran els ja existents, que seran condicionats degudament sense alterar el tractament de ferm original. En tot cas, s'evitaran grans desmunts o moviments de terra que puguen alterar les característiques del patró del paisatge. De la mateixa manera, es prioritzaran les superfícies permeables del sòl, i el segellament o la formigonada del terreny es restringirà a les àrees en què el funcionament de l'activitat ho faça necessari.  
  
- S'ha de respectar la topografia actual i garantir la mínima interacció amb el sòl; s'ha d'atendre especialment la trobada amb els terrenys confrontants. S'adaptarà la disposició dels mòduls al pendent de la parcel·la, i es reproduirà en la mesura que siga possible l'estructura topogràfica del terreny; s'evitarà, en tot cas, la construcció de plataformes que suposarien una gran alteració del paisatge. La morfologia de la planta respectarà les elevacions i els pendents de la topografia de les parcel·les, i s'adaptarà al relleu i als bancals existents.  
  
- Es procurarà la qualitat dels dissenys, tant de la planta en conjunt com dels seus elements, i s'hauran d'evitar superfícies excessivament reflectores i altura excessiva dels mòduls.  
S'instal·laran panells de reflectivitat mínima, a fi de minimitzar l'afecció quant a reflexos. El vidre dels mòduls tindrà una capa antireflectora que mitigarà la reflexió de la llum i evitarà l'enlluernament. Totes les parts metàl·liques, incloses les estructures de suport, es pintaran amb tonalitats grisenques mats, a fi d'impedir reflexos. S'utilitzaran pintures minerals amb base de silicats i s'evitaran pintures plàstiques. Les edificacions tindran tractament de façana en tots els paraments i es mantindran en bon estat. El cromatisme exterior de les edificacions haurà de ser conforme a les tonalitats presents en l'entorn. No s'utilitzaran revestiments reflectors en els tancaments de façana i s'evitaran materials opacs que puguen produir reflexos apreciables. Les cobertes de les edificacions podran ser planes o inclinades, però no es podran abocar sobre les façanes. Els revestiments de les cobertes no accessibles seran vegetals o de graves en tons grisos. Els panells utilitzaran materials els colors i les textures dels quals afavorisquen la seua integració amb el paisatge circumdant.  
Direcció General de Medi Natural i Animal: Segons l'arreplegat en els seus informes amb data de 30 de maig i de 30 de juny de 2023:  
- El desbrossament amb labor superficial (segons la informació aportada entre 15-20 cm de profunditat) haurà de limitar-se en aquells punts concrets on s'hagen de suavitzar els regruixos i en l'obertura de rases, en la resta de la parcel·la on s'instal·len les estructures solars només s'admet el desbrossament superficial per a eliminar la part aèria de la vegetació sense remoure la capa superficial del sòl.  
- Preveure regs de suport en acabar la fase de construcció per a afavorir la regeneració de la cobertura vegetal.  
- Conservar, en tot cas, els bancals existents en la zona d'intervenció, mantenint l'estructura actual de terrasses (no es podrà alterar la geomorfologia de les parcel·les), i si s'observen danys en estes infraestructures, hauran de ser restaurades.  
- Preveure un sistema de drenatge que arreplegue les aigües d'escorrentia per a la seua reutilització o que afavorisca la seua dispersió.  
- Mantindre una capa de jaç protector (conegut com a mulch, en anglés) amb restes de vegetació o palla en acabar la fase de construcció per a evitar l'erosió per esguit i laminar fins que tinga lloc el creixement de la vegetació herbàcia natural.  
- Corregir ràpidament els regalls que es formen en pluges intenses.   
  
- Mantindre la vegetació natural existent en la superfície no ocupada pels mòduls i les instal·lacions i minimitzar els efectes sobre esta per a reduir la pèrdua de funcionalitat del sòl forestal. Si pot ser, a manera de franges de vegetació, especialment a peu dels bancals.   
- S'haurà de complir amb el que es disposa en el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre mesures de seguretat i prevenció en incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres i treballs que s'efectuen en terrenys forestals o voltants, durant les obres d'execució, així com durant els treballs de manteniment, desmantellament i restauració.  
- Durant les fases d'execució i funcionament s'hauran d'adoptar les mesures preventives i correctives necessàries per a minimitzar les afeccions a l'entorn forestal i maximitzar les garanties de la restauració posterior.  
- Alacant i Mutxamel es troben inclosos en la llista de termes municipals afectats per la sobrepoblació de conills. Per això, s'hauran d'adoptar les mesures de control que disposa l'Orde d'11 de juny de 2009, de les directrius extraordinàries per a l'aprofitament, la gestió i el control del conill de muntanya, especialment en consideració de l'article 14.  
- El tancat perimetral previst per a la planta ha d'ajustar-se al que disposa el Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen les condicions dels tancats en el medi natural i dels tancaments cinegètics.  
- Per a evitar la col·lisió d'aus contra este tancat, es col·locaran plaques metàl·liques o d'un material plàstic (poliestiré o similar), de color blanc i acabat mat de 20x20 cm que hauran de situar-se com a mínim en els espais entre suports i ser revisades anualment per a reposar les que puguen haver-se després per a evitar així la pèrdua d'eficàcia de la mesura anticol·lisió.  
- Minimitzar durant les obres l'alteració de l'estrat herbaci i la remoció del substrat amb la finalitat d'evitar l'afecció a l'hàbitat d'interés comunitari 6220\* Zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea en l'àmbit del centre de seccionament, i de les línies que arriben fins a este.  
S'insta que es consideren els següents ítems encaminats també a evitar la destrucció de la capa de vegetació natural, minimitzar l'escorrentia, evitar un flux en les taxes d'erosió i, en conseqüència, una pèrdua del valor ambiental d'este sòl forestal:  
- La maquinària per a utilitzar haurà de ser l'apropiada per a actuar en terreny forestal, estudiada per a no compactar el terreny i que no requerisca la construcció addicional de pistes o camins, com són, per exemple, les retroaranyes.  
- Durant la fase d'explotació poden aparéixer signes d'erosió del sòl, per la qual cosa es farà un seguiment anual de l'efectivitat de les mesures de protecció del sòl adoptades en finalitzar la fase de construcció, mitjançant testimonis semisoterrats (erosió laminar real). Es durà a terme una identificació de superfícies en què realment l'erosió supera 10 t/ha.any. Es vigilarà l'aparició d'excavacions al peu dels mòduls i de reguerons, regalls o barrancs. I quan es done el cas, es farà un seguiment complementari després d'episodis de pluges intenses (>50 mm/dia).  
  
Ajuntament d'Alacant: Segons l'arreplegat en el seu informe amb data de 30 d'abril de 2024:  
- El percentatge d'ocupació d'edificació haurà d'estar implícit en el còmput d'ocupació màxima global, qüestió que haurà d'acreditar-se en la corresponent sol·licitud de llicència d'obres.  
- El 50 % de la superfície de la parcel·la que queda lliure s'haurà de destinar a cultiu o arbratge, o, en defecte d'això, mantindre-la en el seu estat natural, i això és d'especial importància en la franja de reculada, a fi d'aconseguir la seua màxima integració en el paisatge.  
- Haurà d'aportar arxiu georeferenciat ETRS89-HUSO30 projecció UTM en format dwg, dxf, dgn o gml, amb l'objecte de comprovació de superfícies i paràmetres; hauran d'aportar-se complementàriament aquells elements susceptibles de ser verificats, com ara la superfície de parcel·la, la superfície ocupada per la instal·lació (superfície barrada) i la projecció de les instal·lacions i edificacions.  
- Prèviament a la sol·licitud de llicència d'obres, haurà de procedir a la depuració física i jurídica de la parcel·la, i caldrà coordinar la realitat física amb la documentació que conste en el Cadastre i el Registre de la Propietat de la parcel·la afectada per la instal·lació.  
- Des del punt de vista de gestió patrimonial, en la mateixa llicència que autoritze la instal·lació de la planta fotovoltaica es disposarà la utilització del domini públic durant el termini necessari per a la realització de les obres, d'acord amb les previsions establides en el projecte.  
  
- Amb posterioritat, se subscriurà una concessió demanial amb el titular de la xarxa distribuïdora.  
- Estes actuacions podran estar subjectes a un cànon, o bé, per estar compreses en el fet imposable de la taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsol, sòl i vol de la via pública a favor d'empreses explotadores de servicis de subministraments, publicada en el BOP: núm. 192, de 7 d'octubre de 2022.  
- L'execució material d'esta infraestructura elèctrica en els camins de titularitat municipal requerirà l'oportuna acta de replantejament previ d'obres municipals així com el depòsit de l'import econòmic que es considere necessari per a garantir la seua correcta execució.  
El període de vigència d'esta autorització d'implantació serà de 30 anys, sense perjuí de les possibles pròrrogues que s'atorguen, amb una sol·licitud prèvia per la persona titular amb anterioritat al final del termini esmentat, i que estiguen justificades plenament.   
La caducitat de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable suposarà la caducitat de les autoritzacions energètiques concedides i l'obligació per part de la persona titular del desmantellament de la instal·lació i de la restauració del terreny i l'entorn afectat.  
De la mateixa manera, en cas de tancar definitivament la instal·lació, es produirà la caducitat de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, fet que s'especificarà en l'autorització del tancament.  
En el plànol que consta en l'annex I, es reflectix la zona delimitada per tancat per a ocupació, pels grups convertidors, d'energia solar a electricitat, així com les coordenades geogràfiques que la definixen.  
  
  
Tercer  
Autorització administrativa prèvia del projecte de central fotovoltaica «FV BONALBA», incloent-hi la seua infraestructura d'evacuació exclusiva d'esta, així com l'autorització administrativa prèvia de la infraestructura d'evacuació que serà cedida al gestor de la xarxa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Atorgar autorització administrativa prèvia a la mercantil Fotovoltaica Monte Olimpo, SL., per a la instal·lació d'una central fotovoltaica, i de la seua infraestructura d'evacuació exclusiva, que es detalla a continuació:  
  
DADES GENERALS DE LA CENTRAL ELÈCTRICA AUTORITZADA I EL SEU ACCÉS A LA XARXA  
  
DENOMINACIÓ FV BONALBA  
TITULAR Fotovoltaica Monte Olimpo, SL.  
TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA  
TERMES MUNICIPALS GRUPS (PROVÍNCIA) ALACANT (ALACANT)  
TERMES MUNICIPALS D'EVACUACIÓ FINS AL PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA (PROVÍNCIA) MUTXAMEL, ALACANT (ALACANT)  
POTÈNCIA NOMINAL INVERSORS (MWn) 3,3  
POTÈNCIA PIC DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS (MWp) 2,7378  
POTÈNCIA INSTAL·LADA (MW) (segons l'article 3, RD 413/2014) 2,7378  
CAPACITAT D'ACCÉS A LA XARXA CONCEDIDA (MW) 2,86  
NECESSITAT DE SISTEMA DE CONTROL COORDINAT DE POTÈNCIA (segons DA 1a, RD 1183/2020) No  
XARXA A LA QUAL ES CONNECTA: Distribució   
PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA Nou centre de seccionament en la línia 20 kV «Bonalba-Cantalar» titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, subjacent del nuc de la xarxa de transport El Cantalar 220 kV.  
  
  
  
EMPLAÇAMENT DE LA PART DE LA CENTRAL AMB TANCAT PERIMETRAL  
  
Municipi: Alacant Polígon: 6 Parcel·la: 60  
Nre. de zones 2  
Àrea de la superfície de tancat (m²) Superfície per zona   
- Zona 1: 32.939 m2  
- Zona 2: 8.006 m2  
Superfície total: 40.945 m2  
Àrea de la superfície ocupada per mòduls (m²) 11.397 m²  
  
  
  
  
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DINS DEL TANCAT  
CAMP GENERADOR  
Nre. de mòduls FV 4.212  
Àrea unitària del mòdul (m2) 2,465 m x 1,134 m  
Potència unitària màxima (Wp) 650  
Potència total mòduls (kWp) 2.737,8  
Tipus de cèl·lules Silici monocristal·lí   
Cares actives dels mòduls Monofacial   
Inclinació (°) 20é   
Orientació Estructura fixa bipost   
Ancoratge de l'estructura al terreny Clavament directe al terreny, sense fonamentació   
INVERSORS  
Nre. inversors 1  
Potència unitària nominal (kWn) 3.300   
Potència total nominal (kWn) 3.300  
DISTRIBUCIÓ SEGONS ESTRUCTURA  
 Estructura   
2Vx13 Estructura   
2Vx7 Estructura   
2Vx6  
Nre. 133 29 29  
Cable DC des de camp solar a caixa de string 2x4 mm² ; 2x6 mm² ;2x10 mm² de CU model PV H1Z2Z2-K  
Cable DC des de caixa de string a l'inversor 2x(2x240)mm² ;2x(2x300)mm²; del model XZ1 Al (S)   
0.6/1kV  
  
  
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  
Nre. total 1  
CT tipus fi de línia  
Nre. 1  
Potència (kVA) ONAN 3.800  
Tensió nominal (kV) 20/0,6kV  
Tipologia Cel·les SF6 1L+1P  
CT servicis auxiliars  
Nre. 1  
Potència (kVA) ONAN 25  
Tensió nominal (kV) XX/XX  
Tipologia Cel·les SF6 / XXXX, 2L+1P / 1L+1P  
   
  
  
  
INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ D'ÚS EXCLUSIU / O NO COMPARTIT FINS AL PUNT D'ACCÉS I CONNEXIÓ AMB LA XARXA DE TRANSPORT / DISTRIBUCIÓ  
  
LÍNIA D'EVACUACIÓ DES DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ FINS A CENTRE DE PROTECCIÓ I MESURA  
  
  
Municipi: Alacant Polígon: 6 Parcel·la: 60  
Nre. línies (cable) evacuació 1  
Origen CT  
Final CPM  
Longitud total línia (m) 113 m (3m d'entrada a CPM + 107 m de conductor en rasa   
+ 3m d'entrada a l'estació 1)  
Tensions nominals cable (U0/Un) kV 12/20  
Tipus de cable A L'HEPRZ1 12/20 kV H16 3 x (1 x 150) mm²  
  
  
CENTRE DE PROTECCIÓ I MESURAMENT  
Nre. total 1  
Tipus PFU-5/20 en edifici de formigó prefabricat  
Dimensions exteriors (mm) 6.080 x 2.380 x 3.045  
Tensió nominal (kV) 0,4/20  
Tipologia Cel·les SF6 / OLI, 2L+4P  
CT servicis auxiliars  
Nre. 1  
Potència (kVA) ONAN 25  
  
  
LÍNIA 20 kV CPM - CS   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 20  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 24  
Municipis afectats Alacant i Mutxamel  
Província afectada Alacant  
Polígons i parcel·les afectades Polígon: 6 del TM d'Alacant Parcel·les: 60 i 9003  
 Polígon: 7 del TM de Mutxamel Parcel·les: 71, 9016 i 917  
 C/ La Nit del TM de Mutxamel  
 Ref. cadastral: 4493102YH2549S0001TY del TM de Mutxamel  
Origen instal·lació Centre de protecció i mesurament  
Final instal·lació Centre de seccionament  
Longitud (m) 2.890  
Tipus de conductor HEPRZ1 12/20kV 3x(1x240) mm2  
Tipus de canalització Canalització entubada amb 2 tubs Ø16 cm  
Nre. de circuits 1  
Potència admissible (MVA per circuit) 8,6   
  
  
  
INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ QUE SE CEDIX AL GESTOR DE LA XARXA FINS AL PUNT D'ACCÉS I CONNEXIÓ  
  
CENTRE DE SECCIONAMENT  
  
Emplaçament: parcel·la amb referència cadastral 4493102YH2549S0001TY del terme municipal de Mutxamel (Alacant).  
El centre de seccionament serà prefabricat de la marca Ormazabal, model CMS 21, i per al seu aparellament s'han usat cel·les prefabricades amb envoltant metàl·lica de SF6. El centre de transformació tindrà un conjunt de cel·les 3L+1A de SF6 amb tres cel·les de línia automatitzades, equipades amb interruptor-seccionador i seccionador de connexió a terra, i una cel·la de servicis auxiliars.  
  
LÍNIA 20 kV des de CS fins a línia LSMT «Bonalba»  
  
  
Emplaçament: C/ la Nit i parcel·la amb referència cadastral 4493102YH2549S0001TY del terme municipal de Mutxamel (Alacant).  
  
Origen Centre de seccionament  
Final Doble entroncament amb la LSMT «Bonalba»  
Longitud total línia (m) 320 (160 + 160)  
Tipus d'instal·lació Línia subterrània  
Tensió nominal (kV eficaç) 20  
Sistema Doble circuit  
Tipus de cable HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm2 Al  
Potència admissible 8.604,83 kW  
Tipus de canalització Rasa entubada AMB 4 TUBS HDPE flexible corrugat Ø16 cm  
  
  
Forma part de la infraestructura d'evacuació de la planta el centre de seccionament i la connexió mitjançant doble entroncament amb la línia subterrània existent LMT «Bonalba» de 20 kV de l'ST Cantalar, que pertany a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU. No obstant això, després de l'execució de l'obra i l'emissió del corresponent certificat final d'obra, abans de l'autorització d'explotació, està prevista la cessió de l'esmentat centre de seccionament i la derivació a favor de la distribuïdora, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de manera que esta part de la infraestructura d'evacuació estaria a nom de la distribuïdora en la realització de posada en marxa de la instal·lació.  
  
  
PRESSUPOSTOS DE LES INSTAL·LACIONS   
  
Pressupost global d'execució (€) 1.409.724,74 € (337.768,64 € dels quals corresponen a la línia d'evacuació particular i 42.017,38 € a la línia d'evacuació que cal cedir al gestor de la xarxa de distribució)  
Pressupost de desmantellament i restauració (€) 251.380,73 €  
  
  
Les autoritzacions referides s'atorguen condicionades al compliment de les determinacions que preveuen els condicionants imposats per les diferents administracions i organismes, i que han acceptat els titulars d'esta autorització.  
La persona titular de l'autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el desplegament reglamentari d'esta; en particular, els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil ha d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i els requisits que establix l'autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s'atorgue podran ocasionar que es revoque.  
D'acord amb el paràgraf segon de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre necessàriament la part titular, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.  
  
Per als treballs que es realitzen en terreny forestal o a una distància inferior o igual a 100 metres d'este, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessari presentar davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, amb 20 dies naturals d'antelació a l'inici dels treballs, una declaració responsable, acompanyada de la documentació indicada en l'article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.  
  
Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica autoritzades hauran d'inscriure's en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, amb una acreditació prèvia del compliment dels requisits i segons el procediment establit reglamentàriament.  
  
En l'annex I es reflectix la disposició dels mòduls fotovoltaics, així com la infraestructura d'evacuació, tant la particular com la que se cedirà al gestor de la xarxa de distribució.  
  
Quart  
Autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt tercer  
Atorgar les autoritzacions administratives de construcció per a les instal·lacions descrites en el punt segon de la present resolució, sobre la base dels projectes d'execució, i annexos a estos, que es detallen a continuació i consten en l'expedient instruït:  
- «Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica FV bonalba de 2,7378 MW (potència instal·lada) mitjançant estructura fixa», visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Regió de Múrcia amb data de 8 de maig de 2024, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que té la titulació indicada, no està inhabilitat i que complix els requisits legals per a l'exercici de la professió), i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmades pel tècnic projectista el 8 de maig de 2024.  
- «Projecte de nova línia subterrània de mitjana tensió S.C. 20 kV des de PFV Bonalba fins a centre de seccionament per a evacuació d'electricitat», d'agost de 2023, firmat per la persona tècnica projectista, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que té la titulació indicada, no està inhabilitat i que complix els requisits legals per a l'exercici de la professió), i declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmades pel tècnic projectista el 13 de setembre de 2023.  
- «Projecte de nou centre de seccionament per a planta solar fotovoltaica bonalba en partida Bonalba», de juny de 2022, firmat per la persona tècnica projectista juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que té la titulació indicada, no està inhabilitat i que complix els requisits legals per a l'exercici de la professió), i declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista el 14 de juliol de 2022.  
  
- «Projecte de nova línia subterrània de mitjana tensió 20 kV doble circuit entre entroncaments en LSMT Bonalba en carrer de la Nit i nou centre de seccionament a instal·lar», de juny de 2022, firmat per la persona tècnica projectista juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que té la titulació indicada, no està inhabilitat i que complix els requisits legals per a l'exercici de la professió), i declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista el 14 de juliol de 2022.  
  
Els condicionats establits pels informes del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge i del Servei de Gestió Territorial s'arrepleguen en el projecte refós rebut en este servei territorial amb data de 8 de maig de 2024, juntament amb una declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, en compliment de la normativa aplicable, d'acord amb l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.  
Esta autorització habilita els titulars d'esta a construir les instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:   
  
1. Les instal·lacions s'han d'executar segons el projecte o els projectes presentats, els annexos, si és el cas, i d'acord amb els condicionants tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general afectats per les instal·lacions presents i que ha acceptat la part sol·licitant. En cas que, per a fer-ho, siga necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular d'esta autorització ha de sol·licitar a este òrgan l'autorització corresponent prèviament a l'execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.  
  
2. Les instal·lacions que s'executaran han de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.   
3. La central elèctrica objecte d'esta resolució, d'acord amb la potència instal·lada d'esta, haurà de complir les prescripcions tècniques i d'equipament que, sobre esta qüestió, establix l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de normativa de desplegament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesurament en temps real i la resta d'obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d'instal·lacions en què estes s'enquadren.  
4. Pagament de l'impost que grava l'operació davant l'organisme tributari corresponent, en relació amb els contractes subscrits per a la disponibilitat dels terrenys, que hauran de presentar-se en este servici territorial en el termini d'un mes des de la notificació d'esta resolució.   
5. D'acord amb l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, el període d'execució de les instal·lacions no serà superior a díhuit (18) mesos, que es comptarà des de l'endemà de la notificació d'esta resolució. No obstant això, abans que finalitze, se'n podrà sol·licitar una ampliació concreta amb una sol·licitud motivada davant d'este òrgan, que s'haurà d'acompanyar, a este efecte, de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.   
  
Les pròrrogues de dates o ampliacions de terminis s'atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards produïts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l'autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudiquen tercers.  
En cap cas podran atorgar-se pròrrogues o ampliacions de termini que vagen més enllà de les dates de caducitat dels permisos d'accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d'impacte ambiental per a l'inici de les obres o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.   
Tampoc caldrà atorgar-les quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l'execució i la posada en marxa d'este per no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a la realització, o l'entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d'ajornar-se perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.  
Segons la documentació presentada per a acreditar la capacitat economicofinancera de l'empresa sol·licitant i de la viabilitat del projecte, basada en el finançament del 100 % del pressupost d'execució amb fons propis dels socis que s'han declarat en el procediment, haurà de justificar-se a este centre directiu en el termini màxim d'un (1) mes que estos socis han posat estos fons a la disposició de la titular de la present autorització. La present resolució quedarà revocada, amb un tràmit d'audiència previ, en cas contrari.  
Tenint en compte que s'ha acreditat la disposició de manera efectiva de recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució mitjançant un compromís aprovat per l'òrgan d'administració/govern de l'empresa, qualsevol canvi en relació amb els membres o socis directes o indirectes de la mercantil s'haurà de comunicar a este òrgan substantiu en el termini màxim de 10 dies des que es produïsca la variació, i en esta comunicació haurà de constar que els nous socis s'han subrogat en les obligacions i els compromisos del titular anterior, ja que d'una altra manera no es complirà el que establix l'article 30.1 del Decret llei 14/2020, i podrà ser causa de revocació de la resolució.  
La caducitat dels permisos d'accés i connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s'hagen atorgat i la necessitat d'obtindre'n altres de noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjuí que puguen convalidar-se certs tràmits, les quals només es podran tornar a atorgar després de l'obtenció dels nous permisos d'accés i connexió per part dels agents gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.  
  
Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol mena o denominació vinculades a l'ocupació del sòl o edificacions.  
En tot cas, s'ha de complir el termini establit per a acreditar l'obtenció de l'autorització d'explotació definitiva que arreplega l'article 1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.  
  
6. La persona titular d'esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució al Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.  
7. La persona titular d'esta resolució haurà de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
8. Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d'energia podrà fer les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
9. Una vegada finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l'autorització d'explotació provisional per a proves, segons el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i en els termes que establix l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
10. Amb esta sol·licitud s'han de presentar els certificats de direcció i final d'obra subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que s'adeqüen als reglaments tècnics en la matèria segons el que establix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte de la present autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d'obra esmentats no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s'acompanyaran de la declaració responsable oportuna, segons indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, del 3 de novembre de 2010.   
  
11. Igualment, s'hi ha d'adjuntar la documentació requerida segons la ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió; la ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.   
Consta en l'expedient l'autorització de pas i els acords de servitud de pas dels terrenys per on discorren les infraestructures d'evacuació de la instal·lació.  
Així mateix, s'ha de presentar la cartografia de la instal·lació efectivament executada, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obertes compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià i segons el format establit per l'òrgan substantiu.  
Es justificarà documentalment que el projecte executat s'ajusta als condicionats imposats en esta resolució. Abans d'emetre l'informe previ a l'autorització d'explotació, el servici territorial sol·licitarà de les administracions i els organismes que els han emés la conformitat de l'obra executada respecte d'estos.  
Les persones titulars d'esta autorització podran sol·licitar l'autorització d'explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d'obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per a la qual cosa és igualment aplicable el que s'indica en el paràgraf anterior.  
12. La persona titular té l'obligació de constituir una garantia econòmica per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i el seu entorn, per un import de 656.196,34 € (sis-cents cinquanta-sis mil cent noranta-sis euros amb trenta-quatre cèntims), i haurà d'acreditar-ne la constitució deguda (amb l'aportació de la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional de la instal·lació, requisit indispensable per a poder atorgar-se esta.  
La garantia haurà de depositar-se en l'Agència Tributària Valenciana, amb l'òrgan competent en matèria d'energia que atorga l'autorització, hi hauran de constar les dades de la instal·lació (nom, potència instal·lada, municipis on se situen els grups generadors) i que es deposita per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l'entorn.  
  
Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.  
  
13. L'autorització d'explotació provisional no podrà concedir-se si la totalitat de les instal·lacions d'evacuació, incloent-hi les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de transport, no estan finalitzades i amb autorització d'explotació, de manera que l'entrada en servici de la central elèctrica puga ser efectiva.   
14. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació provisional, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l'article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica l'article 41 pel que fa a la caducitat i a la cancel·lació d'esta inscripció.  
Segons el que indica l'article 39.6 del Reial decret 413/2014 esmentat, la inscripció de la instal·lació en el Registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d'esta.  
15. Finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la persona titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l'autorització d'explotació definitiva segons el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i segons el Decret 88/2005, de 29 d'abril. S'hi han d'adjuntar els certificats pertinents segons el que s'ha indicat en els punts anteriors.  
16. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l'article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. No sol·licitar les autoritzacions d'explotació dins del termini podrà suposar la caducitat de les autoritzacions concedides.  
17. S'advertix que, si en el transcurs de l'execució del projecte i per a la connexió de la infraestructura d'evacuació de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura titularitat i en servici propietat d'i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, és necessari tramitar una modificació de les instal·lacions de la xarxa de distribució, haurà d'iniciar-se l'expedient administratiu corresponent i serà l'empresa distribuïdora la que haurà de presentar la sol·licitud corresponent com a titular de la instal·lació.  
18. La persona titular de la instal·lació té l'obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l'entorn afectats una vegada caducades les autoritzacions o pel tancament definitiu de la instal·lació. Ha d'obtindre l'autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l'article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.  
19. La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia, d'acord amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat. Així mateix, no podran transmetre's les autoritzacions concedides mentres la central no estiga executada completament i haja obtingut l'autorització d'explotació.  
20. Tal com indica l'article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l'exacció dels tributs que corresponga legalment per la prestació del servici municipal o per l'execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.  
  
El respectiu cànon d'ús i aprofitament l'establirà l'ajuntament en la llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d'edificació i de les obres necessàries per a implantar la instal·lació. El pressupost d'execució material del total de la instal·lació ascendeix a 1.409.724,74 € (un milió quatre-cents nou mil set-cents vint-i-quatre euros amb setanta-quatre cèntims). El cànon es pagarà d'una sola vegada en ocasió de l'atorgament de la llicència urbanística i l'Ajuntament podrà acordar, a sol·licitud de la part interessada, el fraccionament o l'ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L'atorgament d'una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.  
  
L'Ajuntament podrà acordar la reducció de fins a un 50 % quan la instal·lació siga susceptible de crear ocupació de manera significativa en relació amb l'ocupació local. L'impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s'integraran en el patrimoni municipal del sòl.  
21. Segons el que establix l'article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, els permisos d'accés i de connexió d'instal·lacions construïdes i en servici, caducaran quan, per causes imputables a la persona titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze l'abocament d'energia a la xarxa per un període superior a tres anys.   
  
Quint  
Aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l'entorn afectat.  
Aprovar el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat referit a la instal·lació descrita en l'apartat segon, el pressupost del qual ascendix a 251.380,73 € (dos-cents cinquanta-un mil tres-cents huitanta euros amb setanta-tres cèntims) i amb l'abast següent, en atenció a l'informe favorable emés pel Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge de data 1 de març de 2024 en matèria de paisatge:  
  
Durant el desmantellament de la instal·lació, s'evitaran maniobres especialment agressives per a la zona, i s'aplicaran tècniques per a reduir l'impacte sobre l'entorn, com la limitació de les velocitats dels vehicles i maquinària per a evitar l'emissió de sorolls i pols.  
Requerirà les actuacions següents:   
1. Desconnexió de la xarxa elèctrica:  
Desconnexió del cablejat d'interconnexió dels mòduls fotovoltaics mitjançant el tall del cablejat. Els cables es llevaran de l'estructura de suport i s'emmagatzemaran en zona segura per al seu trasllat en camió fins a l'emplaçament adequat per al seu posterior reciclatge o reutilització.  
El que es farà en les fases següents:  
- Desconnexió de la xarxa subterrània de mitjana tensió (línia d'evacuació): Es procedirà a la desconnexió de la planta de la xarxa de mitjana tensió existent actualment, per tant, quedarà aïllada d'esta. Esta acció es farà en l'àmbit del centre de seccionament. La línia pertany a la companyia distribuïdora. Accions:  
1. Aïllament de la planta mitjançant obertura de línies en el centre de seccionament.  
2. Retirada dels conductors de mitjana tensió en rasa.  
Els conductors i altres materials sobrants seran emmagatzemats per a entregar-los a un gestor autoritzat per al seu reciclatge.  
- Desconnexió de la xarxa subterrània de mitjana tensió (línia interna): Es farà, en l'àmbit dels centres de transformació i el centre de protecció i mesura, la desconnexió de l'anell d'interconnexió entre estos.  
  
- Desconnexió de la xarxa de baixa tensió: Accions:  
1. Desconnexió dels inversors mitjançant interruptors.  
2. Desconnexió dels ramals dels mòduls mitjançant interruptors seccionadors.  
3. Desconnexió del cablejat que unix els mòduls en sèrie.  
4. Desmantellament dels tubs protectors i del cablejat.  
Els conductors i altre material sobrant seran emmagatzemats en contenidors per entregar-los a un gestor autoritzat per a reciclar-los.  
2. Desmuntatge i retirada dels mòduls solars: i entrega a gestor autoritzat.  
3. Desmuntatge i retirada de les estructures metàl·liques de suport d'estos mòduls. Els perfils metàl·lics que s'obtenen, s'apilaran i es carregaran en un camió amb l'ajuda d'un carretó elevador i/o un camió grua perquè, posteriorment, siguen traslladats a la gestora de residus metàl·lics més pròxima.  
4. Obertura de rases i retirada de la xarxa elèctrica subterrània.   
Es desmuntaran els trams soterrats de baixa, mitjana tensió i línia d'evacuació, mitjançant l'excavació de les rases. Després es trauran els cables de l'interior de les rases o tubs i s'emmagatzemaran en zona segura per al seu trasllat. Paral·lelament, es recuperaran les caixes de connexions, els registres, les arquetes i els elements auxiliars de les canalitzacions.   
Els conductors s'entregaran a un gestor autoritzat de residus elèctrics i electrònics i el coure serà tractat com correspon a cada residu segons la seua classificació. Finalment, caldrà reparar les zones afectades del terreny, els buits d'arquetes i les rases de canalitzacions, mitjançant farciment amb terra natural.  
5. Retirada de les estacions, casetes de magatzem i de comunicació i CPM:   
Atés que estos centres són tipus monobloc i són instal·lats en l'obra amb tota la maquinària ja preinstal·lada en fàbrica, per al seu desmantellament es recorrerà al proveïdor o gestor autoritzat perquè faça la retirada dels mateixos en les mateixes condicions que es van implantar, és a dir, com un únic bloc. Com que els equips són de grans dimensions, serà necessària l'ajuda d'una grua per a apilar-los en el camió.  
  
6. Desmuntatge de sistemes de vigilància, control, mesura i enllumenat: s'entregaran al gestor de residus elèctrics i electrònics.  
7. No es desmantella el centre de seccionament, ja que queda en propietat del gestor de la xarxa de distribució.  
8. Eliminació d'infraestructures i fonamentacions:  
Una vegada retirats tots els equips susceptibles de reutilització i desmuntades les instal·lacions, es retiraran les lloses de fonamentació.   
  
La llosa de formigó serà demolida mitjançant martell pneumàtic fins que quede reduïda a enderrocs. Els enderrocs generats seran traslladats a la planta de reciclatge d'enderrocs i restes d'obra.  
9. Desmantellament de la línia subterrània: a la planta de reciclatge o abocador autoritzat; i es restituiran els terrenys i servicis afectats, amb la finalitat de recuperar i integrar paisatgísticament el conjunt de les superfícies que van ser afectades.   
També s'inclou el desmuntatge i retirada dels elements necessaris per a adequar el suport existent (ponts d'entrada i eixida, cables en el tram de pujada fins a la línia aèria en tub, així com sistemes de protecció).   
Es procedirà amb el desmantellament de les rases per les quals discorre el cablejat elèctric. Per a això, es recuperaran totes les arquetes, caixes de connexions, registres i elements auxiliars de les canalitzacions; i es traslladaran en camions, a la planta de reciclatge o abocador més pròxim. Posteriorment, s'excavaran les rases i s'extrauran els tubs i els cables fent el mateix procés.   
Finalment, caldrà extraure el formigó de les rases mitjançant maquinària per a facilitar-ne l'extracció i el transport, i es restituiran les zones afectades del terreny, els buits d'arquetes i les rases de canalitzacions, que s'ompliran amb terra natural.  
10. Desmuntatge de tancament perimetral: per peó ordinari que s'encarregarà de retirar els pals i les tanques metàl·liques. Per als daus de fonamentació on es munten els pals es demoliran amb martell pneumàtic. Els residus generats seran només ferris i enderrocs de les fonamentacions que seran tractats de la mateixa manera que els resultants de la resta del desmantellament de la instal·lació.  
11. Eliminació de vials d'accés interiors i perimetrals. Serà necessari eliminar aquells vials no presents en la zona d'actuació en l'estat preoperacional, sempre que els servicis forestals no expressen el seu desig de comptar amb ells en el futur.   
L'eliminació dels vials es farà segons el procés següent:   
- S'esbrossarà la vegetació present en els desmunts i terraplens.   
  
- Es retiraran les capes de saorra compactada, fins a una cota de 15 cm davall del terreny.   
- S'ompliran cunetes i desmunts i se suavitzarà el terreny afectat, per a deixar l'orografia el més suau i semblant possible a l'estat preoperacional.  
12. Restauració de superfície ocupada: seguint les fases següents:  
  
1. Fase prèvia:  
Es procedirà a la retirada i apilament de la primera capa de 20 cm de terra vegetal, on es troben les llavors de les espècies vegetals existents actualment en el terreny (majoritàriament herbàcies i arbustives de xicotet port, compatibles amb l'altura de les plaques solars), amb la finalitat d'estendre-la posteriorment en les zones d'obres (una vegada finalitzades) i les seues àrees d'influència (dins de la parcel·la).  
2. Fase d'execució:  
Una vegada finalitzades les obres i completades les instal·lacions productives, es procedirà a estendre les terres vegetals apilades prèviament a l'inici dels moviments en les zones d'obres (excepte en els vials interns) i les seues àrees d'influència (dins de la parcel·la), amb la finalitat que puguen rebrotar de manera natural les llavors de les espècies vegetals existents amb caràcter previ en el terreny (majoritàriament herbàcies i arbustives de xicotet port, compatibles amb l'altura de les plaques solars).  
3. Fase de desmantellament:  
- S'esbrossarà la vegetació present en desmunts i terraplens.  
- Es retiraran les capes de saorra compactada.  
- S'ompliran cunetes i desmunts, se suavitzarà el terreny afectat i es deixarà l'orografia el més semblant possible a l'estat previ.  
- Es procedirà a la restitució del sòl, de cara a retornar el substrat les característiques inicials, per al seu posterior ús com a terreny de cultiu, en dos etapes successives:  
• Subsolatge de la capa mineral alterada, perforant o removent els materials d'esta capa de sòl, amb una profunditat de 50 a 100 cm, per a airejar-lo i permetre l'arrelament d'espècies vegetals.  
• Estesa de terra vegetal, repartint sobre la capa mineral una terra rica en nutrients i amb textura i estructura bones. Per a sòls agrícoles esta capa no ha de superar els 40 cm de grossària.  
• Si és necessari, es faran intervencions d'esmena o millora edàfica (correccions del pH del sòl) i d'abonament o esmena hídrica (complementada amb fertilització química i sembra de gramínies i lleguminoses).  
A més, es faran mesures de restitució ambiental i correcció dels efectes produïts per la instal·lació sobre l'entorn forestal.  
Una vegada finalitzada la vida útil de les instal·lacions, després del seu desmantellament, es farà una plantació d'espècies forestals de ports arbrat i arbustiu, amb la següent llista de manera orientativa: Pi blanc (Pinus halepensis), garrofera (Ceratonia siliqua), ullastre (Olea europea var. sylvestris), llentiscle (Pistacia lentiscus), espinal negre (Rhamnus lyciodes), romer (Sàlvia rosmarinus), timó (Thymus vulgaris), estepa blanca (Cistus albidus), espart bord (Lygeum spartum); en el marc de plantació i densitats que es determinen en el projecte que es consensuarà en el seu moment amb la conselleria competent en matèria de medi ambient.  
13. Reciclatge i residus no reciclables o tòxics:  
S'ha de tindre en compte la possible reutilització dels elements i materials resultants del desmantellament de la planta solar fotovoltaica. Aclarir que durant el desmantellament de la instal·lació no es generaran residus tòxics o perillosos.   
- Per al cas dels mòduls fotovoltaics, una vegada desmuntats de les estructures, es procediran al seu trasllat a un centre de tractament i reciclatge que garantisca la seua eliminació sense perjuís per al medi ambient. Pel que fa als mòduls que estiguen en bon estat, es pot preveure el seu aprofitament en instal·lacions rurals que no necessiten tanta potència.  
- Els components de la instal·lació elèctrica del parc seran traslladats a centres on es reciclaran els seus components per a reutilitzar-los.  
  
- Per a la resta d'elements susceptibles a ser reciclats, com poden ser estructures suport, sistema de vigilància, control, mesura, enllumenat, tancat, etc. es reciclaran, ja que són matèries primeres per a l'elaboració de nous component i acer, respectivament.   
- Les terres procedents dels moviments de terres necessaris per a l'extracció de les canalitzacions subterrànies s'apilaran per al seu posterior ús en l'ompliment d'estes.  
El procés de reciclatge i el seu posterior ús pot canviar en el futur a causa dels possibles avanços tecnològics.  
Es compliran les condicions arreplegades per l'informe de l'òrgan competent en medi ambient, en concret, l'informe de referència C24\_2022 amb data de 30 de maig de 2023, de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, que establix:  
- Conservar in situ l'horitzó superficial de sòl que haja de ser retirat puntualment i mantindre'l en les condicions adequades fins a la seua reutilització en les labors de restauració de l'espai afectat.  
- En el procés de desmantellament de la instal·lació, es recorda que no podrà quedar cap element artificial en l'enclavament i que s'haurà de restaurar la totalitat del sòl afectat, tant per la planta fotovoltaica com la seua infraestructura d'evacuació, de manera que quede garantit l'ús forestal ulterior. En este sentit, la intervenció haurà d'ajustar-se al Pla de desmantellament i restauració presentat pel promotor i rebut en data de 2 de març de 2023.  
La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l'autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, segons el que indica el Decret llei 14/2020.  
  
  
Sext  
Publicacions, notificacions i comunicacions que es faran d'esta resolució.  
Ordenar, de conformitat amb el que disposa l'article 31 del Decret llei 14/2020:  
- La publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, i es fa constar que la publicació s'efectuarà igualment als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d'esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a les que s'ha intentat notificar, però no s'ha pogut aconseguir.  
  
- La publicació en el lloc d'internet de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l'apartat «Energia» en valencià, i en castellà.  
  
- La notificació/comunicació de la present resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o han hagut d'intervindre, en el procediment d'autorització; les que han emés, o hagueren d'emetre, un condicionat tècnic al projecte d'execució, a les persones titulars de béns i drets afectats i a la resta de parts interessades en l'expedient.  
Les autoritzacions concedides es traslladaran a l'Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.  
D'acord amb el paràgraf segon de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre el sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix la resolució actual, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.  
  
Serà causa de revocació d'esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l'incompliment o la inobservança de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l'incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s'han tingut en compte per a l'atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d'accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que atorga esta resolució.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, és possible interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Energia i Mines en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació d'esta, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
Alacant, 15 de maig de 2024.- La cap del Servici territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant: Rosa María Aragonés Pomares.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9858, del 28-05-2024 (2024/4766)

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2024, del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por la que se otorga a Fotovoltaica Monte Olimpo, SL, autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y aprobación del Plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado para una central fotovoltaica, ubicada en los términos municipales de Alicante y Mutxamel (Alicante), de potencia instalada 2,7378 MW, denominada FV Bonalba, incluida la infraestructura de evacuación. ATALFE/2020/94.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9858

Fecha DOGV
:   28-05-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2024/4766

CVE


Fecha del documento
:   13-05-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo](javascript:void(0))
    * [energía solar](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2024, del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por la que se otorga a Fotovoltaica Monte Olimpo, SL, autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y aprobación del Plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado para una central fotovoltaica, ubicada en los términos municipales de Alicante y Mutxamel (Alicante), de potencia instalada 2,7378 MW, denominada FV Bonalba, incluida la infraestructura de evacuación. ATALFE/2020/94. [2024/4766]  
  
Antecedentes  
  
Primero. Solicitud  
Fotovoltaica Monte Olimpo, SL, mediante representante debidamente acreditado, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 16 de noviembre de 2020, con núm. de registro GVRTE/2020/1707700, en la que solicita autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, y la aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado, relativos a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada «FV Bonalba», de potencia nominal 3,19 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 2,996 MWp, a ubicar en los términos municipales de Alicante y Mutxamel (Alicante), incluida su infraestructura de evacuación.  
Asimismo, mediante la misma instancia de fecha 16 de noviembre de 2020 con núm. de registro GVRTE/2020/1707700, solicita declaración de utilidad pública, en concreto, de la parte de la infraestructura de evacuación correspondiente a las parcelas 60 y 79 del polígono 6 del término municipal de Alicante, y las parcelas con referencia catastral 4092201YH2549S0001RY y 4493102YH2549S0001TY del término municipal de Mutxamel (Alicante).  
Conforme a las características y ubicación de la instalación solicitada, esta está sometida al procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (en adelante Decreto ley 14/2020). Para la tramitación de la misma se incoa por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, (en adelante STIEMA), el expediente ATALFE/2020/94.  
Consta el pago de la tasa por importe de 619,20 correspondiente al presupuesto inicial de 1.301.031,17 € indicado en la solicitud, así como el pago de una tasa adicional de 80,87 €, debido al aumento de presupuesto del proyecto de la instalación que finalmente se ha sometido a autorización.  
Se efectuó requerimiento de subsanación de la documentación presentada en fecha 9 de diciembre de 2020. El promotor respondió aportando la documentación requerida.  
Con fecha 23 de diciembre de 2020, en vista de la documentación presentada, se acuerda la admisión a trámite por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante de la solicitud de autorización para la instalación de producción de energía eléctrica de 2.996 kW de potencia instalada promovida por Fotovoltaica Monte Olimpo, SL, a ubicar en el municipio de Alicante, provincia de Alicante, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.  
Segundo. Primera información pública  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación y la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, junto con la documentación presentada han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en los siguientes medios:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 15.02.2022, (DOGV 9278),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 29.12.2021, (BOP núm. 247)  
El STIEM de Alicante, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió a los Ayuntamientos de Alicante y Mutxamel, para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización y la de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública mencionada, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquel le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, el cual solo consta en el expediente el del Ayuntamiento de Mutxamel. El anuncio ha sido publicado en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mutxamel desde el 2 de marzo de 2022 hasta el 20 de abril de 2022.  
De igual forma, se trasladó esta solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados.  
Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica (en castellano) y https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica (en valenciano).  
La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:  
- Proyecto. Denominación: «Proyecto de instalación solar fotovoltaica «FV Bonalba» de 2,996 MWp - 2,86 MWn mediante seguidor 1 eje».  
- Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Nueva línea aérea de media tensión s.c 20 kV desde PFV Bonalba hasta centro de seccionamiento para evacuación de electricidad. Término municipal de Mutxamel y Alicante (Alicante)».  
- Proyecto infraestructura evacuación a ceder al gestor de la red de distribución. Denominación: «Nuevo Centro de Seccionamiento para Planta Solar Fotovoltaica «Bonalba» en partida Bonalba. Término municipal de Mutxamel (Alicante)».  
- Proyecto infraestructura evacuación a ceder al gestor de la red de distribución. Denominación: «Instalación nueva línea subterránea de media tensión 20 kV doble circuito entre empalmes en LSMT «Bonalba» en Calle de La Nit y nuevo centro de seccionamiento a instalar. Término municipal de Mutxamel (Alicante)».  
- Separatas dirigidas a: el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Mutxamel, Confederación Hidrográfica del Júcar y Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.  
- Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.  
- Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.  
- Estudio de Impacto Ambiental.  
- Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
- Estudio de Integración Paisajística.  
- Estudio de Inundabilidad  
- Relación de bienes y derechos afectados (en tabla anexa).  
- Memoria Justificativa de la declaración de utilidad pública.  
Tercero. Alegaciones a la primera información pública.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de la primera información pública se han presentado 2 alegaciones.  
Dichas alegaciones han sido contestadas por escrito y notificadas, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento.  
Cuarto. Condicionados a la primera información pública.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de treinta (30) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
1. Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., de fecha 28 de febrero de 2022 donde se indica una serie de consideraciones de carácter general en relación con cauces.   
El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 17 de marzo de 2022.  
2. Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fecha 11 de julio de 2022 en el que se formulan observaciones a la documentación aportada, se revisan las afecciones del proyecto para finalmente plantear una propuesta de medidas correctoras y una revisión de la documentación a completar.  
El promotor aporta un nuevo proyecto para cumplir con los condicionados del informe que será sometido a una segunda información pública.  
3. Informe del Servicio de Gestión Territorial de fecha 28 de marzo de 2022 que considera compatible condicionada en cuanto a la instalación de la planta solar por el criterio de ocupación racional del suelo. Sin embargo, respecto a la línea de evacuación de la planta fotovoltaica se considera no compatible.  
El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 13 de mayo de 2023 proponiendo un nuevo trazado por caminos públicos hasta el Centro de Seccionamiento, solicitando que se apruebe la propuesta para modificar el proyecto constructivo.  
A la propuesta de la documentación aportada por el promotor, se informa por el Servicio de Gestión Territorial en fecha 7 de junio de 2022 considerando la compatibilidad de la propuesta del promotor que deberá confirmarse con la presentación del proyecto constructivo de la línea de evacuación.  
Quinto. Segunda información pública  
Debido a modificaciones en el proyecto de la instalación se realiza de nuevo el trámite del nuevo anuncio de información pública al producirse modificaciones y cambios sustanciales en el mismo.  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación, y la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, junto con la documentación presentada han sido objeto de una segunda información pública durante el plazo de quince (15) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en los siguientes medios:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 01.09.2022, (DOGV 9417), y corrección de errores de fecha 02.09.2022, (DOGV 9418)  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 12.08.2022, (BOP núm. 153)  
- el diario Diario Información de Alicante de fecha 27.08.2022.  
El STIEMA, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió a los Ayuntamientos de Alicante y Mutxamel, para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización, requiriendo de aquel le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, el cual consta en el expediente. El anuncio ha sido publicado en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante desde el 16 de agosto de 2022 hasta el 6 de septiembre de 2022 y en el del Ayuntamiento de Mutxamel desde el 18 de agosto de 2022 hasta el 7 de septiembre de 2022.  
De igual forma, se trasladó esta solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados.  
Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica (en castellano) y https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica (en valenciano).  
La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:  
- Proyecto. Denominación: «Proyecto de instalación solar fotovoltaica «FV Bonalba» de 2,996 MWp - 2,86 MWn mediante seguidor 1 eje».  
- Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Nueva línea aérea de media tensión s.c 20 kV desde PFV Bonalba hasta centro de seccionamiento para evacuación de electricidad. Término municipal de Mutxamel y Alicante (Alicante)».  
- Proyecto infraestructura evacuación a ceder al gestor de la red de distribución. Denominación: «Nuevo Centro de Seccionamiento para Planta Solar Fotovoltaica «Bonalba» en partida Bonalba. Término municipal de Mutxamel (Alicante)».  
- Proyecto infraestructura evacuación a ceder al gestor de la red de distribución. Denominación: «Instalación nueva línea subterránea de media tensión 20 kV doble circuito entre empalmes en LSMT «Bonalba» en Calle de La Nit y nuevo centro de seccionamiento a instalar. Término municipal de Mutxamel (Alicante)».  
- Separatas dirigidas a: el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Mutxamel, Confederación Hidrográfica del Júcar, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA, y Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.  
- Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.  
- Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.  
- Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
- Estudio de Integración Paisajística.  
- Estudio de Inundabilidad  
- Relación de bienes y derechos afectados (en tabla anexa).  
- Memoria Justificativa de la declaración de utilidad pública.  
Sexto. Alegaciones a la segunda información pública  
No se han presentado alegaciones durante el período de la segunda información pública ni se han personado acreditando la condición de personas interesadas ninguna persona física ni jurídica.  
Séptimo. Condicionados a la segunda información pública  
1. Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fecha 6 de septiembre de 2022 en el que se formulan observaciones a la documentación aportada, se revisan las afecciones del proyecto tras las modificaciones planteadas para finalmente plantear una propuesta de medidas correctoras y una relación de la documentación a completar, principalmente un nuevo plan de desmantelamiento y restauración que contemple las consideraciones expuestas.  
El promotor presenta contestación en fecha 27 de septiembre de 2022 a los condicionados expuestos en el informe y aportando un nuevo plan de desmantelamiento y restauración que son trasladados a la citada Dirección General.  
Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fecha 18 de octubre de 2022 en el que se detectan no conformidades en el plan de desmantelamiento. Se traslada al promotor el informe, al que responde el 9 de noviembre de 2022 con la modificación del plan de desmantelamiento.  
Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fecha 1 de febrero de 2023 en el que como consecuencia de las deficiencias técnicas detectadas en el plan de desmantelamiento y restauración, y a los efectos oportunos, se informa desfavorablemente. Se traslada al promotor el informe, al que responde en fecha 14 de febrero de 2023 con la modificación del plan de desmantelamiento y restitución del terreno y el entorno afectado.  
Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fecha 30 de mayo de 2023 favorable siempre que se adecue el proyecto para cumplir con las medidas preventivas y correctoras indicadas en los informes emitidos anteriormente dirigidas a garantizar la conservación del suelo y la condición forestal del terreno, expuesta en el Resuelvo Segundo.  
Se traslada al promotor el informe, al que responde en fecha 20 de junio de 2023 con la aceptación de las medidas expuestas en los anteriores informes, además de modificar la configuración interior para respetar la geomorfología del terreno y adaptarse a la topografía del mismo, así como mantener los bancales existentes en la parcela y la estructura actual de terrazas, pasando de seguidores a 1 eje (propuesta inicial) a estructuras fijas biposte con 15º de inclinación respecto a la horizontal (orientadas perfectamente al sur), y eliminar varias zonas de módulos fotovoltaicos, con respecto la implantación inicial (zonas de terraza y bancales de la parcela) fragmentando la planta fotovoltaica según las necesidades del terreno. Por lo que dicha propuesta se traslada a la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental para su validación.  
Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fecha 29 de junio de 2023 en el que se da la conformidad a la propuesta y a todos los condicionantes expuestos, e incide en que solo se admite el desbroce superficial para eliminar la parte aérea de la vegetación sin remover la capa superficial del suelo y que se contemple riegos de apoyo al terminar la fase de construcción para favorecer la regeneración de la cobertura vegetal.  
El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 14 de julio de 2023.  
2. Informe del Servicio de Gestión Territorial de fecha 19 de septiembre de 2022 donde constata que solamente difiere de la documentación inicial, el trazado de la línea de evacuación, pasando de ser aérea a subterránea. Dicho trazado, es exactamente el mismo que el promotor presentó en el escrito de alegaciones que el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante remitió en su oficio en fecha 20 de mayo de 2022.  
El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 23 de septiembre de 2022.  
3. Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje (en adelante SIVP) de fecha 7 de febrero de 2023, favorable condicionado al cumplimiento de los requerimientos expuestos.  
Se traslada al promotor el informe, al que responde en fecha 21 de febrero de 2023 con la aceptación de las medidas expuestas, incluyendo un nuevo Estudio de Integración Paisajística y un nuevo Plan de Desmantelamiento y Restauración del terreno y el entorno afectado, que se traslada al SIVP para nuevo informe.  
Informe del SIVP favorable condicionado al cumplimiento de las Medidas de Integración Paisajísticas establecidas y al ajuste de su programa de implementación.  
Se traslada al promotor el informe, al que responde en fecha 17 de abril de 2023 con el cumplimiento de dichas medidas en un nuevo Estudio de Integración Paisajística.  
Informe del SIVP favorable en fecha 16 de mayo de 2023 con la ordenación tal y como viene definida en la última documentación aportada y las MIP descritas en el informe.  
El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 22 de mayo de 2023.  
Los siguientes organismos no han contestado a la solicitud efectuada: Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Mutxamel, Confederación Hidrográfica del Júcar, Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA, e iDE Redes Eléctricas Inteligentes SAU., por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a las autorizaciones.  
Octavo. Tercera información pública  
Debido a las modificaciones sustanciales producidas en la infraestructura de evacuación por diferentes informes y/o consultas realizadas a los organismos/administraciones con bienes o derechos a su cargo afectados por la instalación eléctrica o a las alegaciones efectuadas, se procede a esta nueva información pública de la propuesta de infraestructura de evacuación modificada.  
La solicitud de autorización administrativa de la infraestructura de evacuación exclusiva de la instalación, junto con la documentación presentada han sido objeto de una tercera información pública durante el plazo de quince (15) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en los siguientes medios:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 27.09.2023, (DOGV 9692)  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 25.09.2023, (BOP núm. 185)  
El STIEMA, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió a los Ayuntamientos de Alicante y Mutxamel, para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización, requiriendo de aquel le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, el cual consta en el expediente. El anuncio ha sido publicado en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante desde el 26 de septiembre de 2023 hasta el 19 de octubre de 2023 y en el del Ayuntamiento de Mutxamel desde el 28 de septiembre de 2023 hasta el 24 de octubre de 2023.  
Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica (en castellano) y https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica (en valenciano).  
La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:  
- Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Nueva línea subterránea de media tensión s.c 20 kV desde PFV Bonalba hasta centro de seccionamiento para evacuación de electricidad. Término municipal de Mutxamel y Alicante (Alicante)».  
- Separatas dirigidas al Ayuntamiento de Alicante y al Ayuntamiento de Mutxamel.  
Noveno. Condicionados a la tercera información pública  
1. Informe conjunto acerca de los artículos 24º.1 y 30º.2 del DL 14/2020 del Ayuntamiento de Alicante recibido en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante en fecha 21 de marzo de 2024, en el que se requiere el refundido de la documentación presentada en la tercera información pública, no solo de la línea de evacuación exclusiva, además de la aportación del plano de retranqueos de la instalación acotado, justificando el cumplimiento de los parámetros urbanísticos impuestos por las NNUU del PGMO, y en concreto:  
«- Ocupación:  
La ocupación de 15,84 % que contempla el apartado 1.8 del Proyecto de generación (y EIP) es errónea, no se trata solo de la ocupación de edificaciones sino de la de la propia instalación (paneles, centros de medida, inversor, etc.). Atendiendo al plano 2 de la Separata Ayuntamiento donde se grafía y cuantifica la ocupación, se desprende que esta última es de 47.478 m², es decir, un 49,89 %, como se indica en diversas partes del proyecto. Se deberá corregir la documentación 1.8 contemplando esta circunstancia.  
A su vez, el 50 % de la superficie de la parcela que queda libre se deberá destinar a cultivo o arbolado, o, en su defecto, manteniéndola en su estado natural, siendo ello de especial importancia en la franja de retranqueo, a fin de conseguir su máxima integración en el paisaje.  
- Justificación de retranqueos.  
No se aporta plano de retranqueos de la instalación acotado. El plano 4 de la Separata Ayuntamiento considera un retranqueo a linderos de 5,00 m (trazo discontinuo azul) cuando este debe ser de 10,00 m, incumpliéndose tal exigencia como se deduce del citado plano.  
La propuesta definitiva deberá cumplir con el retranqueo indicado de 10,00 m a linderos.  
El retranqueo de 25,00 m a eje de vial deberá quedar acotado, dadas las circunstancias geométricas de la parcela, se deduce que cumple con el retranqueo mínimo a eje de caminos.  
- Posición del vallado.  
Con respecto al vallado de la propiedad, tan solo se recuerda que es de aplicación el art. 49 de las NNUU, según el cual los cerramientos de parcelas con frente a los caminos públicos grafiados en el Plano de Calificación de Suelo guardarán un retranqueo mínimo de 400 m. respecto al eje del camino en cuestión. Se requerirá, en su momento, si procede, la pertinente solicitud de tira de cuerdas determinando así el retranqueo concreto del cerramiento de parcela con respecto al eje de los caminos públicos.  
• Deberá quedar claramente identificada la superficie de parcela que va a quedar vinculada a la actividad y sobre la que se aplican los parámetros urbanísticos según dispone el artículo 211 del texto refundido de la Ley de ordenación, territorio, urbanismo y paisaje, y formar un ámbito de perímetro continuo e ininterrumpido. Así recogido mediante nota marginal en el registro de la propiedad, asociando la vinculación del terreno al uso y aprovechamiento autorizado.  
Se deberá aportar al Ayuntamiento una medición real de los terrenos vinculados a la instalación en sistema de referencia ETRS89-HUSO30 proyección UTM en formato dwg, dxf, dgn o gml para la comprobación de superficies y parámetros.  
• Dada la dispersión documental y las distintas propuestas planteadas, se deberá aclarar cuál es la distribución de placas fotovoltaicas y trazado del vallado que se plantea como definitiva. Por otra parte, se considera necesario refundir la documentación con el objeto de ser una propuesta determinada y ser considerada como obra completa de forma que se interprete de forma inequívoca la propuesta a implantar sobre el territorio.  
• En cuanto al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos en tramitación, la documentación presentada hace alusión a la exposición pública de su Versión Preliminar y al Estudio de Paisaje que la acompañaba, haciendo referencia a la Unidad de Paisaje-Sierra Bonalba que contemplaba este último; aunque no se hace mención a la sierra como Recurso de Paisaje, tal y como si hace el citado estudio de paisaje.  
No obstante, no se hace alusión alguna a la Propuesta de Catálogo con aprobación del Pleno ni, por extensión, al espacio catalogado por su valor e interés natural, la Sierra de Bonalba (ficha N25), el cual, a su vez, se encuentra calificado por el PGMO como Suelo No Urbanizable de Especial Protección - Hito (SNU/H). El EIP debería tomarlo en consideración.  
• En cuanto a la línea de evacuación propuesta, parte de su trazado discurre de forma soterrada por camino público por el TM de Alicante, siendo la clasificación y calificación del suelo atraviesa el suelo no urbanizable calificado como Suelo No Urbanizable Común-Rústico (SNU/RU). El trazado indicado en la documentación gráfica que discurre por el Camino Viejo de Mutxamel se grafía de forma irregular, la disposición de la línea de alta tensión subterránea deberá definirse de forma regular y continua respecto al eje de la carretera, en cumplimiento además de la normativa técnica reglamentaria en cuanto a su profundidad y cruzamiento de la línea propuesta con otras redes.  
Vista la proximidad con la instalación fotovoltaica propuesta Pr Hoyapatos - ATALFE/2022/12/03, se considera apropiada la coordinación entre ambas plantas en lo a que a la instalación de evacuación se refiere con el objeto de concurrir la misma a corredores multifuncionales.  
• En cuanto a los criterios generales, específicos y territoriales para la implantación de centrales fotovoltaicas en áreas sometidas a protección medioambiental recogidos en los artículos 8, 9 y 10 del Decreto ley 14/2020, a efectos de espacios municipales con protección medioambiental remitir a los ámbitos de interés enumerados en los apartados A y B del presente informe y observaciones realizadas al respecto. Todo ello, sin perjuicio de las apreciaciones realizadas al efecto por las administraciones competentes en materia de paisaje, forestal e inundabilidad.  
• Con respecto a la valoración positiva de la actividad, necesidad de emplazamiento en el medio rural, mayor oportunidad y conveniencia de la localización propuesta y la racionalidad del uso del suelo no urbanizable, remitir a las observaciones realizadas al efecto en el apartado E de este informe, sin perjuicio de lo que consideren las administraciones competentes en materia y, atendiendo a los extremos exigidos relativos al art. 220 del TRLOTUP, el órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje cuyo informe será preceptivo y vinculante como recogen los apartados i) y j) del art. 2 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.  
• En cuanto a las medidas de integración paisajísticas ante la alta visibilidad de la instalación desde la CV-773 y resultar próximas a la Sierra de Bonalba, deberán atenderse a las medidas de integración paisajística indicadas en el EIP y a las indicaciones complementarias del apartado B del presente informe, entre las mismas se destaca:  
- La pantalla vegetal propuesta (plano 09 del EIP) se lleve a cabo con especies fundamentalmente perennifolias con el fin de garantizar la continuidad de sus efectos.  
- La plantación deberá ser de forma irregular, respetando las masas arbóreas y arbustivas existentes.  
- Respecto al porte de los ejemplares indicados en las medidas de integración paisajística del EIP, se deberá además procurar la plantación parcial de ejemplares arbóreos y arbustivos de mayor porte para garantizar el cumplimiento de las medidas de integración desde el inicio de la actividad.  
- A su vez, sería procedente la consideración de plantación de la zona este del ámbito de la planta solar, es decir, el área existente a los pies de la Sierra Bonalba y reforzar la pantalla vegetal dispuesta de forma irregular en el frente que linda con camino público.  
Complementariamente se tendrán en consideración las Medidas sobre suelos clasificados como visibles del apartado C del presente informe respecto a la modificación puntual nº44 del PGOU en tramitación.»  
Se traslada al promotor el informe, al que responde en fecha 10 de abril de 2024 con la presentación de un proyecto refundido donde se justifican los diferentes condicionados del informe del Ayuntamiento de Alicante mencionado, reduciendo la superficie ocupada por la planta fotovoltaica desde los 47.478 m² hasta los 40.945 m², pasando a ser la ocupación máxima de la parcela en proyecto del 43,03 %, cumpliendo con los retranqueos establecidos. Reduce el número de paneles fotovoltaicos de 4.550 de 630 W a 4.212 de 650 W.  
Por otro lado, el promotor aporta un nuevo Estudio de Integración Paisajística con las medidas solicitadas por el Ayuntamiento de Alicante.  
En cuanto al condicionado establecido en el informe del Ayuntamiento de Alicante en el que se indica que debido a la proximidad con la instalación fotovoltaica propuesta Pr Hoyapatos - ATALFE/2022/12/03, se considera apropiada la coordinación entre ambas plantas en lo a que a la instalación de evacuación se refiere con el objeto de concurrir la misma a corredores multifuncionales, el promotor indica que el punto de acceso y conexión fijado por el gestor de la red de distribución es diferente y por lo tanto no es posible dicha coordinación.  
Tras el traslado de la respuesta del promotor al Ayuntamiento de Alicante, este emite nuevo informe favorable, en fecha 30 de abril de 2024, con los condicionados establecidos en el Resuelvo Segundo de la presente resolución.  
El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 3 de mayo de 2024.  
Los siguientes organismos no han contestado a la solicitud efectuada: Ayuntamiento de Mutxamel, por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a las autorizaciones.  
Décimo. Alegaciones a la tercera información pública  
No se han presentado alegaciones durante el período de información pública ni se han personado acreditando la condición de personas interesadas ninguna persona física ni jurídica.  
Undécimo. Adaptacion a condicionados  
En fecha 28 de marzo de 2022 el Servicio de Gestión Territorial emite informe considerando compatible condicionada en cuanto a la instalación de la planta solar por el criterio de ocupación racional del suelo. Sin embargo, respecto a la línea de evacuación de la planta fotovoltaica se considera no compatible.  
El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 13 de mayo de 2022 proponiendo un nuevo trazado por caminos públicos hasta el Centro de Seccionamiento, solicitando que se apruebe la propuesta para modificar el proyecto constructivo, que es aprobado en el informe del Servicio de Gestión Territorial emitido en fecha 7 de junio de 2022, de acuerdo con las consideraciones y conclusiones emitidas en el informe de las incidencias sobre la ordenación del territorio emitido de fecha 28 de marzo de 2022, y en este informe de contestación de alegaciones, considerando que la planta solar es compatible con el proyecto que cumpla con la propuesta de trazado, conforme a las determinaciones del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.  
El promotor de la instalación presenta nuevos proyectos de ejecución de la instalación modificada, en fecha 14 de julio de 2022, según la propuesta del párrafo anterior, soterrando la línea de evacuación a través de caminos públicos hasta el centro de seccionamiento.  
Debido a las modificaciones sustanciales producidas en la instalación, se procedió a una segunda información pública del proyecto de ejecución modificado.  
En fecha 7 de febrero de 2023, el SIVP emite informe favorable condicionado al cumplimiento de los requerimientos expuestos, considerando que la instalación no se adapta a los bancales existentes, y que cualquier actuación pretendida no deberá modificar sustancialmente la topografía actual del terreno, más allá de los movimientos de tierra imprescindibles para la implantación de las instalaciones.  
Con lo que el promotor propone una modificación del vallado llevado a los lindes de la parcela y a una modificación interior de la disposición de los módulos que es aceptada en los informes del SIVP de fechas 30 de marzo y 15 de mayo de 2023. Entre las modificaciones principales cabe destacar el cambio de modelo de los paneles fotovoltaicos pasando de 535 a 630 W unitarios, con lo que se reduce su número de 5.600 a 4.550, y su potencia instalada en módulos de 2.996 a 2.886,5 kW. La tecnología de fijación pasa de ser seguidores a un eje a una estructura fija biposte inclinada 15º.  
En fecha 12 de septiembre de 2023 el promotor presenta nuevo proyecto de la infraestructura de evacuación de uso exclusivo por acuerdo del mismo con algún titular de los terrenos afectados por la misma, por lo que al considerarse modificación sustancial, se procede a una tercera información pública solo para la propuesta de infraestructura de evacuación modificada, que además no requerirá la declaración de utilidad pública, en concreto, para ninguna parcela afectada por la instalación.  
Tras el informe de fecha 21 de marzo de 2024 del Ayuntamiento de Alicante, el promotor aporta nuevo proyecto refundido en fecha 8 de mayo de 2024 en el cual reduce la superficie de paneles fotovoltaicos y su potencia unitaria, pasando de un número de 4.550 de potencia 630 W a 4.212 de 650 W, dejando libre parte de la parcela. En consecuencia, se ha disminuido la potencia instalada de 2.866,5 kW a 2.737,8 kW.  
Duodécimo. Evaluación ambiental  
De conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento no constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental.  
Décimo tercero. Implantación en suelo no urbanizable  
Consta informe de compatibilidad urbanística municipal favorable emitido el 29 de octubre de 2020 por el Ayuntamiento de Alicante, en virtud del artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, respecto a las parcelas donde se ubicarán los grupos generadores.  
Constan en el expediente informes favorables del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, y del Servicio de Gestión Territorial, de fechas 16 de mayo de 2023 y 19 de septiembre de 2022, respectivamente, ambos servicios dependientes de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje. Los condicionados recogidos en los mismos, se indican en el punto primero de la parte dispositiva de la presente resolución.  
Décimo cuarto. Evacuación y conexión a la red  
La central fotovoltaica evacuará la energía generada mediante una línea subterránea de 20 kV con conductor HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x240) mm², de longitud total 2.838 m, para conectar con un nuevo centro de seccionamiento del cual partirá una línea subterránea de doble circuito y tensión 20 kV utilizando conductor HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x240) mm², para realizar la conexión en entrada/salida en el Centro de Seccionamiento y hasta el punto de conexión, realizada mediante entronque a la línea existente en el tramo entre el CT Mati 14 y el CT la Nit 5 de la LSMT existente «Bonalba» de 20 kV de la ST Cantalar subyacente del nudo de la red de transporte El Cantalar 220 kV. Tanto el centro de seccionamiento como la línea subterránea de doble circuito y tensión 20 kV indicadas anteriormente, serán cedidas al gestor de la red i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU.  
Constan en el expediente documento de aceptación por parte del gestor de la red de distribución, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., de los proyectos de las instalaciones que van a ser cedidas tras la ejecución de estas (centro de seccionamiento y línea subterránea de alta tensión indicadas anteriormente).  
Consta garantía económica para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de distribución, depositada en fecha 13 de febrero de 2020 ante la Agencia Tributaria Valenciana con número de garantía 032020V52, para una instalación de producción denominada «Alicante Bonalva» de tecnología fotovoltaica a ubicar en el término municipal de Alicante y de 3 MW instalados, por importe de ciento veinte mil euros (120.000 €) correspondientes a una cuantía equivalente a 40 €/kW instalados, en virtud del artículo 59/66 bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
El promotor dispone de los permisos de acceso y conexión otorgados por la empresa distribuidora, de fecha 28 de junio de 2020, relativos a la solicitud de la instalación «FV Bonalba», con una potencia de acceso concedida de 2,86 MWn en 20 kV en el nudo de la red de distribución ST Cantalar, subyacente del nudo de la red de transporte El Cantalar 220 kV conectado a la red de distribución a través de la interfaz transporte-distribución existente (dos transformadores de distribución -no transporte- 220/20 kV de 50 MVA cada uno).  
A la vista del contenido y pronunciamientos de dichos permisos, debe considerarse que las instalaciones no generarán incidencias negativas en el Sistema.  
Décimo quinto. Acreditaciones previas a la resolución  
Consta en el expediente justificación de los criterios energéticos específicos para la implantación y diseño de centrales fotovoltaicas, recogidos en el artículo 11 del Decreto ley 14/2020.  
El agente promotor acredita los siguientes aspectos, tal y como establece el artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020, de forma previa a la resolución del procedimiento:  
- Capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto, así como que dispone de forma efectiva de recursos económicos y financieros necesarios para materializar el proyecto de ejecución solicitado.  
El proyecto se financiará con recursos propios de un socio directo de la empresa solicitante. En el caso de cambios en la participación de los socios accionistas de la empresa promotora, deberá ser comunicada dicha circunstancia, y se subrogarán en los compromisos adquiridos para justificar esta capacidad, siendo causa de revocación de la autorización administrativa en caso contrario por no cumplimiento condicionamiento.  
- Disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación. El promotor de la instalación dispone de contrato arrendamiento de la parcela donde se va a implantar la instalación.  
También dispone de los derechos de paso de las líneas subterráneas eléctricas a autorizar, por lo que no ha sido necesario realizar la declaración de utilidad pública, en concreto, de las parcelas que se había solicitado en las dos primeras informaciones públicas al haber sido aportadas los correspondientes acuerdos. En fecha 10 de mayo de 2024, el promotor ha presentado desistimiento de la solicitud de la declaración de utilidad pública al poseer los acuerdos con los propietarios de las parcelas por donde va a transcurrir la instalación.  
- Disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente.  
Se ha solicitado a los Ayuntamientos de Alicante y Mutxamel en fecha 12 de agosto de 2022 el informe preceptivo y no vinculante establecido en del artículo 30.2 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto.  
Se ha recibido el informe con valoración favorable del Ayuntamiento de Alicante de fechas 21 de marzo y 30 de abril de 2024, descrito en la disposición cuarta de los antecedentes de la presente resolución.  
El informe del Ayuntamiento de Mutxamel no ha sido aportado al expediente. Transcurrido el plazo para la emisión de dicho informe, se continua la tramitación conforme al artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en relación con el artículo 22 de la misma norma legal.  
Décimo sexto. Procedimiento de urgencia  
Al tratarse de un proyecto con una potencia de generación menor o igual a 10MW, en virtud del artículo 33.1 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, se tramita, desde el 23 de abril de 2022, por el procedimiento de urgencia de acuerdo con la Ley 39/2015, de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.  
Décimo séptimo. Instalaciones cedidas al gestor de la red.  
Constan en el expediente documento de aceptación por parte del gestor de la red de distribución, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., de los proyectos de las instalaciones que van a ser cedidas tras la ejecución de las mismas. (centro de seccionamiento y línea subterránea de alta tensión).  
Décimo octavo. Nuevos departamentos  
Que las referencias realizadas en los diferentes informes emitidos a departamentos del Consell, actualmente inexistentes, deben entenderse referidas a los nuevos departamentos, de conformidad con las nuevas competencias y organización derivada del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y sus modificaciones realizadas.  
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Sección tramitadora del expediente del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
Segundo. Este Servicio Territorial es competente para resolver de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y considerando lo establecido en el artículo 14 de la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, mediante la que se desarrolla el Decreto 226/2023, del Consell, de 19 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, la resolución del procedimiento es competencia del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, al ser la potencia a instalar igual o inferior a 10 MW.  
Tercero. Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, debiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera conjunta, según establece el artículo 21.1 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.  
Además, de acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.  
Cuarto. Al tratarse de una central fotovoltaica a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título II del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.  
Según el epígrafe i) del artículo 2 del D-L 14/2020, la autorización de implantación en suelo no urbanizable es el pronunciamiento del órgano competente en materia de energía que, conforme al informe previo, preceptivo y favorable del órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje, autoriza a implantar una instalación de producción de energía eléctrica que utiliza energía primaria de origen renovable en unas concretas parcelas de suelo no urbanizable y establece las condiciones en que podrá realizarse tal implantación. Este pronunciamiento sustituye a la intervención que realiza la Generalitat en el procedimiento de autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable previsto en la normativa de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.  
Quinto. Según lo indicado en el artículo 25 del Decreto ley 14/2020, el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje tendrá carácter vinculante y deberá ser favorable a efectos de poder otorgar la autorización de implantación en suelo no urbanizable de la instalación, excepto en los supuestos en los que la citada autorización no se requiera de acuerdo con la legislación de ordenación del territorio, urbanística y del paisaje.  
Sexto. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento no constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental.  
Séptimo. De acuerdo con el artículo 53.1.a de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.  
De conformidad con el artículo 36.2 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación, sin perjuicio de que el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dispone que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso.  
De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:  
a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.  
b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.  
Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.  
Octavo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad. En el presente se ha acreditado las mismas.  
De acuerdo con el artículo 30.1 del D-L 14/2020, previa a la resolución, el promotor debe acreditar la disponibilidad efectiva de recursos económicos y financieros necesarios para materializar el proyecto de ejecución solicitado.  
El proyecto según consta en el expediente, se financiará con recursos propios de un socio indirecto de la empresa solicitante, constando en el expediente documentación acreditativa del compromiso económico-financiero por parte del mismo de fecha 24 de enero de 2023.  
En el caso de cambios y con el fin de que se mantenga el cumplimiento de lo establecido en el precepto anteriormente indicado, cualquier variación de la forma de financiación del proyecto o en la participación de los socios accionistas de la empresa promotora, deberán ser comunicadas, y en el caso de esto último, deberá constar la subrogación de los nuevos socios en los compromisos adquiridos para justificar esta capacidad, siendo causa de revocación de la autorización administrativa en caso contrario, tal y como se indica en las condiciones de cumplimiento de la presente resolución.  
Noveno. De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
Décimo. Conforme al artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para la solicitud de la autorización administrativa de construcción, el promotor presentará un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.  
Undécimo. Según lo establecido en el Capítulo III del Decreto ley 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe será la capitalización del presupuesto de desmantelamiento de la central fotovoltaica y de restauración del terreno y entorno afectado al tipo de interés legal del dinero, considerando una vida útil de la instalación de 30 años. En ningún caso este importe será inferior al 5 % del presupuesto de ejecución material del proyecto técnico. Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.  
Duodécimo. En virtud de la disposición transitoria única del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, las modificaciones establecidas en el dicho decreto ley que afectan a la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables serán de aplicación a los procedimientos en trámite.  
Al tratarse de un proyecto con una potencia de generación menor o igual a 10 MW, en virtud del artículo 33.1 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, se tramita, desde el 23 de abril de 2022, por el procedimiento de urgencia de acuerdo con la Ley 39/2015, de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.  
Décimo tercero. Según se indica en el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente.  
Décimo cuarto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, estas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  
Décimo quinto. La eficacia de los actos administrativos quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior, según lo estipulado en el artículo 39 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
DÉCIMO SEXTO. Constan en el expediente administrativo todos los informes preceptivos y vinculantes en materia de territorio y paisaje, así como la compatibilidad urbanística emitida por el Ayuntamiento de Alicante y la solicitud de los preceptivos informes de acuerdo con el artículo 24 y 30 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.  
Tal y como se ha indicado en el antecedente Noveno, en fecha 12 de agosto de 2022 se solicitó a los Ayuntamientos de Alicante y Mutxamel el informe preceptivo y no vinculante establecido en el artículo 30.2 del Decreto ley 14/2020, no constando en el expediente respuesta a dicha petición del Ayuntamiento de Mutxamel. Transcurrido el plazo para la emisión de dicho informe, se continua la tramitación conforme al artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en relación con el artículo 22 de la misma norma legal.  
Consta el informe preceptivo y no vinculante establecido en el artículo 30.2 del Decreto ley 14/2020, del Ayuntamiento de Alicante de fechas 21 de marzo y 30 de abril de 2024 valorando favorablemente el proyecto.  
Décimo séptimo. Que consta escrito de desistimiento a la solicitud de declaración de utilidad pública presentado por el promotor en fecha 10.05.2023, al poseer los acuerdos con los propietarios de las parcelas afectadas por la instalación, por lo que a la vista del artículo 94 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el art. 148 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, procede aceptar el citado desistimiento y no resolver declaración de utilidad pública.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto, acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell en la redacción vigente en el momento de la solicitud, este Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, resuelve:  
Primero  
Aceptar el desistimiento realizado por el promotor a la solicitud de la declaración de utilidad pública al poseer los acuerdos con los propietarios de las parcelas afectadas por la instalación.  
  
Segundo  
Autorización de implantación en suelo no urbanizable del proyecto de central fotovoltaica «FV Bonalba» para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica.  
Atendiendo al sentido del informe emitido por el órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje, se otorga autorización de implantación en suelo no urbanizable a Fotovoltaica Monte Olimpo, SL, de la central fotovoltaica «FV Bonalba» para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica, en las siguientes parcelas:  
  
Municipio: Alicante Polígono: 6 Parcela: 60  
Área de la superficie ocupada (ha) 4,0543  
  
  
Sometida a las siguientes condiciones:  
Servicio de Gestión Territorial: Según lo recogido en sus informes de fechas 16 de septiembre de 2022 y 25 de enero de 2024 ratificando tanto el informe de 25 de marzo de 2022 como las contestaciones de las alegaciones en fecha 6 de junio de 2022:  
- El mantenimiento de las condiciones de infiltración con los cambios de las pendientes deberían contar con una estratificación en forma de tablas del terreno, entre zona de placas solares y zonas de paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la escorrentía y aumenten la infiltración.  
- La conservación y plantación de zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y generen condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las escorrentías.  
- El cerramiento perimetral de la parcela deberá ser permeable al flujo.  
- Se dejará libre de ocupación por placas solares los puntos de desagüe de la escorrentía superficial.  
Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje: Según lo recogido en sus informes de fechas 1 y 15 de marzo de 2024:  
- Cualquier actuación pretendida no deberá modificar sustancialmente la topografía actual del terreno, más allá de los movimientos de tierra imprescindibles para la implantación de las instalaciones, así como la morfología de la planta respetará las elevaciones y pendientes de la topografía de las parcelas, adaptándose al relieve y a los bancales existentes.  
- Se plantará una franja vegetal perimetral que combinará especies autóctonas de porte arbóreo y arbustivo presentes en el entorno de la parcela de actuación, tales como pino carrasco (Pinus halepensis), lentisco (Pistacia lentiscus), espino negro (Rhamnus lyciodes), romero (Salvia rosmarinus) y tomillo (Thymus vulgaris). Los ejemplares de pino carrasco a implantar serán de 2 m de altura, mientras que las especies arbustivas serán de 03-04 m de altura.  
Esta franja vegetal se realizará mediante la distribución de bosquetes, agrupando diferentes ejemplares en las zonas de mayor visibilidad y alternando individuos de medio y gran porte, y combinados con las especies arbustivas definidas. En todo caso se evitará la alineación homogénea y seriada de elementos, así como la disposición de las especies siguiendo un patrón repetitivo en los elementos introducidos, que generaría una imagen excesivamente antropizada.  
- Se mantendrá la vegetación existente en las zonas de la parcela no ocupadas por módulos y se plantará vegetación análoga a la existente en aquellas zonas libres de la parcela en las que sea posible. Con carácter previo al inicio de las obras, se identificarán los pies de algarrobo (Ceratonia siliqua) y olivo (Olea europaea) procedentes de los antiguos cultivos que permanezcan en un correcto estado fitosanitario y de crecimiento, con el fin de que sean trasladados a otras zonas de la parcela donde no se vayan a implantar instalaciones.  
- Se instalará un vallado cinegético perimetral en el borde exterior de las instalaciones, con trazado adaptado a la realidad topográfica y paisajística del ámbito, respetando los bancales, caminos y morfología existente.  
- La instalación se adaptará al parcelario y al patrón del paisaje, y se respetará la estructura de los caminos existentes. Los caminos de acceso serán los ya existentes que serán acondicionados debidamente sin alterar el tratamiento del firme original. En todo caso, se evitarán grandes desmontes o movimientos de tierra que pudieran alterar las características del patrón del paisaje. Asimismo, se priorizarán las superficies permeables del suelo, restringiendo el sellado u hormigonado del terreno a aquellas áreas en las que el funcionamiento de la actividad lo haga necesario.  
- Se respetará la topografía existente, garantizando la mínima interacción con el suelo, y atendiendo especialmente al encuentro con los terrenos colindantes. Se adaptará la disposición de los módulos a la pendiente de la parcela, reproduciendo en la medida de lo posible la estructura topográfica del terreno y evitando, en todo caso, la construcción de plataformas que supondrían una gran alteración del paisaje. La morfología de la planta respetará las elevaciones y pendientes de la topografía de las parcelas, adaptándose al relieve y a los bancales existentes.  
- Se procurará la calidad de los diseños, tanto de la planta en su conjunto como de sus elementos, debiendo evitar superficies excesivamente reflectantes y altura excesiva de los módulos.  
Se instalarán paneles de reflectividad mínima, a fin de minimizar la afección en cuanto a reflejos. El vidrio de los módulos tendrá una capa anti-reflejante, que mitigue la reflexión de la luz y evite el deslumbramiento. Todas las partes metálicas, incluidas las estructuras de soporte se pintarán con tonalidades grisáceas mates, a fin de impedir reflejos. Se utilizarán pinturas minerales con base de silicatos y evitando pinturas plásticas. Las edificaciones tendrán tratamiento de fachada en todos sus paramentos y se mantendrán en buen estado. El cromatismo exterior de las edificaciones deberá ser acorde con las tonalidades presentes en el entorno. No se utilizarán revestimientos reflectantes en los cerramientos de fachada, evitando materiales opacos susceptibles de producir reflejos apreciables. Las cubiertas de las edificaciones podrán ser planas o inclinadas, pero no podrán verter sobre las fachadas. Los revestimientos de las cubiertas no accesibles serán vegetales o de gravas en tonos grises. Los paneles utilizarán materiales cuyos colores y texturas favorezcan su integración con el paisaje circundante.  
Dirección General de Medio Natural y Animal: Según lo recogido en sus informes de fechas 30 de mayo y 30 de junio de 2023:  
- El desbroce con labor superficial (según información aportada entre 15-20 cm de profundidad) deberá limitarse en aquellos puntos concretos donde se vayan a suavizar los resaltos y en la apertura de zanjas, en el resto de la parcela donde se instalen las estructuras solares solo se admite el desbroce superficial para eliminar la parte aérea de la vegetación sin remover la capa superficial del suelo.   
- Contemplar riegos de apoyo al terminar la fase de construcción para favorecer la regeneración de la cobertura vegetal.  
- Conservar en todo caso, los bancales existentes en la zona de intervención, manteniendo la estructura actual de terrazas (no se podrá alterar la geomorfología de las parcelas), y si se observan daños en dichas infraestructuras deberán ser restauradas.  
- Prever un sistema de drenaje que recoja las aguas de escorrentía para su reutilización o bien favorezca su dispersión.  
- Mantener una capa de «mulch» con restos de vegetación o paja al terminar la fase de construcción para evitar la erosión por salpicadura y laminar hasta que tenga lugar el crecimiento de la vegetación herbácea natural.  
- Corregir rápidamente las cárcavas que se formen en lluvias intensas.  
- Mantener la vegetación natural existente en la superficie no ocupada por los módulos e instalaciones y minimizar los efectos sobre ella para reducir la pérdida de funcionalidad del suelo forestal. A ser posible, a modo de franjas de vegetación, especialmente a pie de los bancales.  
- Se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre medidas de seguridad y prevención en incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terrenos forestales o inmediaciones, durante las obras de ejecución, así como durante los trabajos de mantenimiento, desmantelamiento y restauración.  
- Durante las fases de ejecución y funcionamiento se deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para minimizar las afecciones al entorno forestal y maximizar las garantías de la posterior restauración.  
- Alicante y Mutxamel se encuentran incluidos en lista de términos municipales afectados por la sobrepoblación de conejos, por ello se deberán adoptar las medidas de control que dispone la Orden 11 de junio de 2009, de las directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y control del conejo de montaña, en especial consideración el artículo 14.  
- El vallado perimetral previsto para la planta deberá ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos.  
- Para evitar la colisión de aves contra dicho vallado, se colocarán placas metálicas o de un material plástico (poliestireno o similar), de color blanco y acabado mate de 20x20 cm que habrán de situarse al menos en los espacios entre apoyos y ser revisadas anualmente reponiéndose las que puedan haberse desprendido para evitar así la pérdida de eficacia de la medida anticolisión.  
- Minimizar durante las obras la alteración del estrato herbáceo y la remoción del sustrato con el fin de evitar la afección al hábitat de interés comunitario 6220\* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea en el ámbito del centro de seccionamiento, y de las líneas que llegan hasta este.  
Se insta a considerar los siguientes ítems encaminados también a evitar la destrucción de la capa de vegetación natural, minimizar la escorrentía, evitar un flujo en las tasas de erosión y en consecuencia una pérdida del valor ambiental de este suelo forestal:  
- La maquinaria para utilizar deberá ser la apropiada para actuar en terreno forestal, estudiada para no compactar el terreno y no requiriendo la construcción adicional de pistas o caminos, como son por ejemplo las retroarañas.  
- Durante la fase de explotación pueden aparecer signos de erosión del suelo por lo que se realizará un seguimiento anual de la efectividad de las medidas de protección del suelo adoptadas al finalizar la fase de construcción, mediante testigos semienterrados (erosión laminar real). Se realizará una identificación de superficies en que realmente la erosión supera 10 t/ha.año. Se vigilará la aparición de excavaciones al pie de los módulos y de regueros, cárcavas o barrancos. Y cuando se dé el caso, se realizará un seguimiento complementario tras episodios de lluvias intensas (>50 mm /día).  
Ayuntamiento de Alicante: Según lo recogido en su informe de fecha 30 de abril de 2024:  
- El porcentaje de ocupación de edificación deberá estar implícito en el cómputo de ocupación máxima global, cuestión que deberá acreditarse en la correspondiente solicitud de licencia de obras.  
- El 50 % de la superficie de la parcela que queda libre se deberá destinar a cultivo o arbolado, o, en su defecto, manteniéndola en su estado natural, siendo ello de especial importancia en la franja de retranqueo, a fin de conseguir su máxima integración en el paisaje  
- Deberá aportar archivo georreferenciado ETRS89-HUSO30 proyección UTM en formato dwg, dxf, dgn o gml, con el objeto de comprobación de superficies y parámetros, deberán de aportarse complementariamente aquellos elementos susceptibles de ser verificados, tales como superficie de parcela, la superficie ocupada por la instalación (superficie vallada) y proyección de las instalaciones y edificaciones.  
- Previa solicitud de licencia de obras, deberá proceder a la depuración física y jurídica de la parcela, coordinando la realidad física con la documentación obrante en Catastro y Registro de la Propiedad de la parcela afectada por la instalación.  
- Desde el punto de vista de gestión patrimonial, en la misma licencia que autorice la instalación de la planta fotovoltaica se dispondrá la utilización del dominio público durante el plazo necesario para la realización de las obras, de acuerdo con las previsiones establecidas en el proyecto.  
- Con posterioridad, se suscribirá una concesión demanial con el titular de la red distribuidora.  
- Dichas actuaciones podrán estar sujetas a un canon, o bien, por estar comprendidas en el hecho imponible de la tasa regulada en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros, publicada en el BOP: núm. 192, de 7 de octubre de 2022.  
- La ejecución material de esta infraestructura eléctrica en los caminos de titularidad municipal requerirá de la oportuna Acta de Replanteo Previo de obras municipal así como el depósito del importe económico que se estime necesario para garantizar su correcta ejecución.  
El periodo de vigencia de esta autorización de implantación será de 30 años, sin perjuicio de las posibles prórrogas que se otorguen, previa solicitud por la persona titular con anterioridad al fin del citado plazo, y que estén plenamente justificadas.  
La caducidad de la autorización de implantación en suelo no urbanizable supondrá la caducidad de las autorizaciones energéticas concedidas y la obligación por parte de la persona titular del desmantelamiento de la instalación y de restauración del terreno y entorno afectado.  
Del mismo modo, en caso de cierre definitivo de la instalación, se producirá la caducidad de la autorización de implantación en suelo no urbanizable, lo cual se especificará en la autorización del cierre.  
En el plano que consta en el anexo I se refleja se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, así como las coordenadas geográficas que la definen.  
  
Tercero  
Autorización administrativa previa del proyecto de central fotovoltaica «FV BONALBA», incluida su infraestructura de evacuación exclusiva de esta, así como la autorización administrativa previa de la infraestructura de evacuación que va a ser cedida al gestor de la red I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Otorgar autorización administrativa previa a la mercantil «Fotovoltaica Monte Olimpo, SL.», para la instalación de una central fotovoltaica, y de su infraestructura de evacuación exclusiva, que a continuación se detalla:  
  
DATOS GENERALES DE LA CENTRAL ELÉCTRICA AUTORIZADA Y SU ACCESO A LA RED  
  
DENOMINACIÓN FV BONALBA  
TITULAR Fotovoltaica Monte Olimpo, SL.  
TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA  
TÉRMINOS MUNICIPALES GRUPOS (PROVINCIA) ALICANTE (ALICANTE)  
TÉRMINOS MUNICIPALES EVACUACIÓN HASTA PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED (PROVINCIA) MUTXAMEL, ALICANTE (ALICANTE)  
POTENCIA NOMINAL INVERSORES (MWn) 3,3  
POTENCIA PICO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MWp) 2,7378  
POTENCIA INSTALADA (MW) [según art 3 RD 413/2014] 2,7378  
CAPACIDAD DE ACCESO A LA RED CONCEDIDA (MW) 2,86  
NECESIDAD DE SISTEMA DE CONTROL COORDINADO DE POTENCIA [según DA 1ª RD 1183/2020) No  
RED A LA QUE SE CONECTA: Distribución  
PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED Nuevo Centro de Seccionamiento en la línea 20 kV «Bonalba-Cantalar» titularidad de I-De Redes Electricas Inteligentes SAU. subyacente del nudo de la red de transporte El Cantalar 220 kV  
  
  
  
  
EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DE LA CENTRAL CON VALLADO PERIMETRAL  
  
Municipio: Alicante Polígono: 6 Parcela: 60  
Núm. zonas 2  
Área de la superficie de vallado (m²) Superficie por zona  
- Zona 1: 32.939 m²  
- Zona 2: 8.006 m²  
Superficie total: 40.945 m²  
Área de la superficie ocupada por módulos (m²) 11.397 m²  
  
  
  
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DENTRO DEL VALLADO  
  
CAMPO GENERADOR  
Núm. módulos FV 4.212  
Área unitaria del módulo (m²) 2,465 m x 1,134 m  
Potencia unitaria máxima (Wp) 650  
Potencia total módulos (kWp) 2.737,8  
Tipo de células Silicio monocristalino  
Caras activas módulos Monofacial  
Inclinación (º) 20º  
Orientación Estructura Fija Biposte  
Anclaje estructura al terreno Hincado directo al terreno, sin cimentación  
INVERSORES  
Núm. inversores 1  
Potencia unitaria nominal (kWn) 3.300  
Potencia total nominal (kWn) 3.300  
DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTRUCTURA  
 Estructura  
2Vx13 Estructura  
2Vx7 Estructura  
2Vx6  
Núm. 133 29 29  
Cable DC desde campo solar a Caja de string 2x4 mm² ; 2x6 mm² ;2x10 mm² de CU modelo PV H1Z2Z2-K  
Cable DC desde Caja de string a Inversor 2x(2x240)mm² ;2x(2x300)mm²; de Al modelo XZ1 Al (S)  
0.6/1kV  
  
  
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  
Núm. total 1  
CCTT tipo fin de línea  
Núm. 1  
Potencia (kVA) ONAN 3.800  
Tensiones nominales (kV) 20/0,6kV  
Tipología Celdas SF6 / 1L+1P  
CCTT servicios auxiliares  
Núm. 1  
Potencia (kVA) ONAN 25  
Tensiones nominales (kV) XX/XX  
Tipología Celdas SF6 / XXXX, 2L+1P / 1L+1P  
   
  
  
  
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE USO EXCLUSIVO/O NO COMPARTIDO HASTA EL PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN CON LA RED DE TRANSPORTE/DISTRIBUCIÓN  
  
LÍNEA DE EVACUACIÓN DESDE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN HASTA CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA  
  
  
Municipio: Alicante Polígono: 6 Parcela: 60  
Núm. líneas (cable) evacuación 1  
Origen CT  
Final CPM  
Longitud total línea (m) 113 m (3m de entrada a CPM + 107 m de conductor en zanja  
+ 3m de entrada a Estación 1)  
Tensiones nominales cable (U0/Un) kV 12/20  
Tipo de cable AL HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x150) mm²  
  
  
CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA  
Núm. total 1  
Tipo PFU-5/20 en edificio de hormigón prefabricado  
Dimensiones exteriores (mm) 6.080 x 2.380 x 3.045  
Tensiones nominales (kV) 0,4/20  
Tipología Celdas SF6 / ACEITE, 2L+4P  
CCTT servicios auxiliares  
Núm. 1  
Potencia (kVA) ONAN 25  
  
  
LÍNEA 20 kV CPM - CS  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 20  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 24  
Municipios afectados Alicante y Mutxamel  
Provincia afectada Alicante  
Polígonos y parcelas afectadas Polígono: 6 del TM de Alicante Parcelas: 60 y 9003  
 Polígono: 7 del TM de Mutxamel Parcelas: 71, 9016 y 917  
 C/ La Nuit del TM de Mutxamel  
 Ref. Catastral: 4493102YH2549S0001TY del TM de Mutxamel  
Origen instalación Centro de Protección y Medida  
Final instalación Centro de Seccionamiento  
Longitud (m) 2.890  
Tipo conductor HEPRZ1 12/20kV 3x(1x240) mm²  
Tipo de canalización Canalización entubada con 2 tubos Ø16 cm  
Núm. de circuitos 1  
Potencia admisible (MVA x circuito) 8,6  
  
  
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN QUE SE CEDE AL GESTOR DE LA RED HASTA EL PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN  
CENTRO DE SECCIONAMIENTO  
  
Emplazamiento: parcela con referencia catastral 4493102YH2549S0001TY del término municipal de Mutxamel (Alicante).  
El centro de seccionamiento será prefabricado de la marca Ormazabal, modelo CMS 21, empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica de SF6. El centro de transformación tendrá un conjunto de celdas 3L+1A de SF6 con tres celdas de línea automatizadas, equipadas con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra, y una celda de servicios auxiliares.  
  
LÍNEA 20 kV desde CS hasta línea LSMT «Bonalba»  
  
  
Emplazamiento: c/ La Nit y parcela con referencia catastral 4493102YH2549S0001TY del término municipal de Mutxamel (Alicante).  
  
Origen Centro de Seccionamiento  
Final Doble empalme con la LSMT «Bonalba»  
Longitud total línea (m) 320 (160 + 160)  
Tipo de instalación Línea subterránea  
Tensión nominal (kV eficaz) 20  
Sistema Doble circuito  
Tipo de cable HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm² Al  
Potencia admisible 8.604,83 kW  
Tipo de canalización Zanja entubada CON 4 TUBOS HDPE curvable corrugado Ø16 cm  
  
  
Forma parte de la infraestructura de evacuación de la planta el Centro de Seccionamiento y la conexión mediante doble empalme con la línea subterránea existente LMT «Bonalba» de 20 kV de la ST CANTALAR, perteneciente a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU. No obstante, tras la ejecución de la obra y emisión del correspondiente Certificado Final de Obra, antes de la Autorización de Explotación, está prevista la cesión del mencionado Centro de Seccionamiento y la derivación a favor de la distribuidora, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU., de forma que esta parte de la infraestructura de evacuación estaría a nombre de la distribuidora en la realización de puesta en marcha de la instalación.  
  
PRESUPUESTOS DE LAS INSTALACIONES  
  
Presupuesto global de ejecución (€) 1.409.724,74 € (de los que 337.768,64 € corresponden a la línea de evacuación particular y 42.017,38 € a la línea de evacuación a ceder al gestor de la red de distribución)  
Presupuesto de desmantelamiento y restauración (€) 251.380,73 €  
  
  
Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos, y que han sido aceptadas por las personas titulares de la presente autorización.  
La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte titular, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.  
Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana.  
Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.  
En el anexo I se refleja la disposición de los módulos fotovoltaicos, así como la infraestructura de evacuación, tanto la particular como la que se va a ceder al gestor de la red de distribución.  
  
Cuarto  
Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto tercero  
Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto tercero de la presente resolución, en base a los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:  
- «Proyecto de instalación solar fotovoltaica «FV bonalba» de 2,7378 MW (potencia instalada) mediante estructura fija», visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia en fecha 8 de mayo de 2024, junto con la declaración responsable del técnico proyectista (que posee la titulación indicada, no está inhabilitado y que cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión), y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmadas por el técnico proyectista del 8 de mayo de 2024.  
- «Proyecto de nueva línea subterránea de media tensión S.C. 20 kV desde PFV Bonalba hasta centro de seccionamiento para evacuación de electricidad», de agosto de 2023, firmado por la persona técnica proyectista, junto con la declaración responsable del técnico proyectista (que posee la titulación indicada, no está inhabilitado y que cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión), y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmadas por el técnico proyectista del 13 de septiembre de 2023.  
- «Proyecto de nuevo centro de seccionamiento para planta solar fotovoltaica «bonalba» en partida Bonalba» de junio de 2022, firmado por la persona técnica proyectista junto con la declaración responsable del técnico proyectista (que posee la titulación indicada, no está inhabilitado y que cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión), y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista del 14 de julio de 2022.  
- «Proyecto de nueva línea subterránea de media tensión 20 kV doble circuito entre empalmes en LSMT «Bonalba» en calle de La Nit y nuevo centro de seccionamiento a instalar» de junio de 2022, firmado por la persona técnica proyectista junto con la declaración responsable del técnico proyectista (que posee la titulación indicada, no está inhabilitado y que cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión), y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista del 14 de julio de 2022.  
Los condicionados establecidos por los informes del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje y del Servicio de Gestión Territorial son recogidos en el proyecto refundido recibido en este Servicio Territorial de fecha 8 de mayo de 2024, junto con declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, de cumplimiento de la normativa de aplicación, conforme el artículo 53.1b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  
Esta autorización habilita a las personas titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:  
1. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.  
2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
3. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.  
4. Pago del impuesto que grava la operación ante el organismo tributario correspondiente, en relación con los contratos suscritos para la disponibilidad de los terrenos, que deberán presentarse en este Servicio Territorial en el plazo de 1 mes desde la notificación de esta resolución.  
5. Acorde al artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a DIECIOCHO (18) meses, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.  
En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.  
Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.  
Atendiendo a la documentación presentada para acreditar la capacidad económico-financiera de la empresa solicitante y de la viabilidad del proyecto, basada en la financiación del 100 % de su presupuesto de ejecución con fondos propios de los socios de aquella que se han declarado en el procedimiento, deberá justificarse a este centro directivo en el plazo máximo de un (1) mes que dichos socios han puesto a disposición de la titular de la presente autorización los mismos. La presente resolución quedará revocada, previo trámite de audiencia, en caso contrario.  
Teniendo en cuenta que se ha acreditado la disposición de forma efectiva de recursos económicos y financieros necesarios para materializar el proyecto de ejecución mediante compromiso aprobado por el órgano de administración/gobierno de la empresa, cualquier cambio en relación a los miembros o socios directos o indirectos de la mercantil deberá ser comunicada a este órgano sustantivo en el plazo máximo de 10 días desde que se produzca la variación, constando en dicha comunicación que los nuevos socios se han subrogado en las obligaciones y compromisos del anterior titular, ya que de otra forma no se cumplirá con lo establecido en el artículo 30.1 Decreto ley 14/2020, y podrá ser causa de revocación de la resolución.  
La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.  
Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.  
En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.  
6. La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.  
7. La persona titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
8. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a este Servicio Territorial o a la dirección general con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
9. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
10. A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
11. Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Consta en el expediente la autorización de paso y los acuerdos de servidumbre de paso de los terrenos por donde discurren las infraestructuras de evacuación de la instalación.  
Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.  
Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial solicitará de las Administraciones y organismos que han emitidos aquellos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.  
Las personas titulares de la presente autorización podrán solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.  
12. La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe de 656.196,34 € (seiscientos cincuenta y seis mil ciento noventa y seis euros con treinta y cuatro céntimos de euro), debiendo acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.  
La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiario el órgano competente en materia de energía que otorga la autorización, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.  
Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.  
13. La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de transporte, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación, de modo que la entrada en servicio de la central eléctrica pueda ser efectiva.  
14. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.  
Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.  
15. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.  
16. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo podrá suponer la caducidad de las autorizaciones concedidas.  
  
17. Se advierte que si en el transcurso de la ejecución del proyecto y para la conexión de  la infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura titularidad y en servicio propiedad de IDE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, fuera necesario la tramitación de una modificación de las instalaciones de la red de distribución, deberá iniciarse el correspondiente expediente administrativo y  será la empresa distribuidora la que deberá presentar la correspondiente solicitud como titular de la instalación.  
18. La persona titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como para el cierre temporal.  
19. La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. Asimismo, no podrán transmitirse las autorizaciones concedidas en tanto en cuanto la central no se encuentre completamente ejecutada y haya obtenido la autorización de explotación.  
20. Tal y como se indica en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.  
El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación ascendiendo el presupuesto de ejecución material del total de la instalación de 1.409.724,74 € (un millón cuatrocientos nueve mil setecientos veinticuatro euros con setenta y cuatro céntimos de euro). El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística, pudiendo el ayuntamiento acordar, a solicitud de la parte interesada, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido. El otorgamiento de prórroga del plazo no comportará un nuevo canon urbanístico.  
El ayuntamiento podrá acordar la reducción hasta un 50 % cuando la instalación sea susceptible de crear empleo de forma significativa, en relación con el empleo local. El impago dará lugar a la caducidad de la licencia urbanística. La percepción del canon corresponde a los municipios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán en el patrimonio municipal del suelo.  
21. Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la persona titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años.  
  
Quinto  
Aprobación del plan de desmantelamiento de la instalación autorizada y de restauración del terreno y entorno afectado.  
Aprobar el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado referido a la instalación descrita en el apartado segundo, cuyo presupuesto asciende a 251.380,73 € (Doscientos cincuenta y un mil trescientos ochenta euros con setenta y tres céntimos de euro) y con el alcance siguiente, en atención al informe favorable emitido por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 1 de marzo de 2024 en materia de paisaje:  
Durante el desmantelamiento de la instalación, se evitarán maniobras especialmente agresivas para la zona, y se aplicarán técnicas para reducir el impacto sobre el entorno, como la limitación de las velocidades de los vehículos y maquinaria para evitar la emisión de ruidos y polvo.  
Requerirá de las siguientes actuaciones:  
1. Desconexión de la red eléctrica:  
Desconexión del cableado de interconexión de los módulos fotovoltaicos mediante el corte del cableado. Los cables se quitarán de la estructura de soporte y se almacenarán en zona segura para su traslado en camión hasta emplazamiento adecuado para su posterior reciclado o reutilización.  
Lo que se realizará en las siguientes fases:  
- Desconexión de la red subterránea de media tensión (línea de evacuación): Se procederá a la desconexión de la planta de la red de media tensión existente actualmente, quedando por tanto aislada de la misma. Esta acción se realizará a nivel del centro de seccionamiento. La línea pertenece a la compañía distribuidora. Acciones:  
1. Aislamiento de la planta mediante apertura de líneas en el centro de seccionamiento.  
2. Retirada de los conductores de media tensión en zanja.  
Los conductores y demás materiales sobrantes serán almacenados para su entrega a gestor autorizado para su reciclaje.  
- Desconexión de la red subterránea de media tensión (línea interna): Se realizará, a nivel de los centros de transformación y centro de protección y medida, la desconexión del anillo de interconexión entre estos.  
- Desconexión de la red de baja tensión: Acciones:  
1. Desconexión de los inversores mediante interruptores.  
2. Desconexión de los ramales de los módulos mediante interruptores seccionadores.  
3. Desconexión del cableado que une los módulos en serie.  
4. Desmantelamiento de los tubos protectores y del cableado.  
Los conductores y demás material sobrante serán almacenados en contenedores para su entrega a gestor autorizado para su reciclaje.  
2. Desmontaje y retirada de los módulos solares: y entrega a gestor autorizado.  
3. Desmontaje y retirada de las estructuras metálicas de apoyo de dichos módulos: Los perfiles metálicos que se obtienen, se acopiarán y se cargarán en un camión con la ayuda de una carretilla elevadora y/o un camión grúa para que, posteriormente, sean trasladados a la gestora de residuos metálicos más próxima.  
4. Apertura de zanjas y retirada de red eléctrica subterránea:  
Se desmontarán los tramos enterrados de baja, media tensión y línea de evacuación, mediante la excavación de las zanjas. Luego se sacarán los cables del interior de las zanjas o tubos y se almacenarán en zona segura para su traslado. Paralelamente, se recuperarán las cajas de conexiones, registros, arquetas y elementos auxiliares de las canalizaciones.  
  
Los conductores se entregarán a un gestor autorizado de residuos eléctricos y electrónicos y el cobre será tratado como corresponde a cada residuo según su clasificación. Por último, habrá que reparar las zonas afectadas del terreno, huecos de arquetas y zanjas de canalizaciones, mediante relleno con tierra natural.  
5. Retirada de las estaciones, casetas de almacén y de comunicación y CPM:  
Dado que dichos centros son tipo monobloque y son instalados en la obra con toda la maquinaria ya preinstalada en fábrica, para su desmantelamiento se recurrirá al proveedor o gestor autorizado para que realice la retirada de los mismos en las mismas condiciones que se implantaron, es decir, como un único bloque. Como los equipos son de grandes dimensiones, será necesaria la ayuda de una grúa para acopiarlos en el camión.  
6. Desmontaje de sistemas de vigilancia, control, medida y alumbrado: se entregarán al gestor de residuos eléctricos y electrónicos.  
7. No se desmantela el centro de seccionamiento al quedar en propiedad del gestor de la red de distribución.  
8. Eliminación de infraestructuras y cimentaciones:  
Una vez retirados todos aquellos equipos susceptibles de reutilización y desmontadas las instalaciones, se procederá a la retirada de las losas de cimentación.  
La losa de hormigón será demolida mediante martillo neumático hasta que quede reducida a escombros. Los escombros generados serán trasladados a la planta de reciclado de escombros y restos de obra.  
9. Desmantelamiento de la línea subterránea: a la planta de reciclaje o vertedero autorizado; y se restituirán los terrenos y servicios afectados, con la finalidad de recuperar e integrar paisajísticamente el conjunto de las superficies que fueron afectadas.  
También se incluye el desmontaje y retirada de los elementos necesarios para adecuar el apoyo existente (puentes de entrada y salida, cables en el tramo de subida hasta la línea aérea en tubo, así como sistemas de protección).  
Se procederá con el desmantelamiento de las zanjas por las que discurre el cableado eléctrico. Para ello, se recuperarán todas las arquetas, cajas de conexiones, registros y elementos auxiliares de las canalizaciones; y se trasladarán en camiones, a la planta de reciclaje o vertedero más cercano. Posteriormente, se excavarán las zanjas y se extraerán los tubos y cables realizando el mismo proceso.  
Por último, habrá que extraer el hormigón de las zanjas mediante maquinaria para facilitar su extracción y transporte, y se restituirán las zonas afectadas del terreno, huecos de arquetas y zanjas de canalizaciones, rellenando con tierra natural.  
10. Desmontaje de cerramiento perimetral: por peón ordinario que se encargará de retirar los postes y vallas metálicas. Para los dados de cimentación donde se montan los postes se demolerán con martillo neumático. Los residuos generados serán solamente férreos y escombros de las cimentaciones que serán tratados de igual forma que los resultantes del resto del desmantelamiento de la instalación.  
11. Eliminación de viales de acceso, interiores y perimetrales: Será necesario eliminar aquellos viales no presentes en la zona de actuación en el estado pre-operacional, siempre y cuando los servicios forestales no expresen su deseo de contar con ellos en el futuro.  
La eliminación de los viales se realizará según el siguiente proceso:  
- Se desbrozará la vegetación presente en los desmontes y terraplenes.  
- Se retirarán las capas de zahorra compactada, hasta una cota de 15 cm bajo el terreno.  
- Se rellenarán cunetas y desmontes y se suavizará el terreno afectado dejando la orografía lo más suave y parecida al estado pre-operacional posible.  
12. Restauración de superficie ocupada: siguiendo las siguientes fases:  
1. Fase previa:  
Se procederá a la retirada y acopio de la primera capa de 20 cm de tierra vegetal, donde se encuentran las semillas de las especies vegetales existentes actualmente en el terreno (mayoritariamente herbáceas y arbustivas de pequeño porte, compatibles con la altura de las placas solares), con el fin de extenderla posteriormente en las zonas de obras (una vez finalizadas) y sus áreas de influencia (dentro de la parcela)  
2. Fase de ejecución:  
Una vez finalizadas las obras y completadas las instalaciones productivas, se procederá a extender las tierras vegetales acopiadas previamente al inicio de los movimientos en las zonas de obras (excepto en los viales internos) y sus áreas de influencia (dentro de la parcela), con el fin de que puedan rebrotar de forma natural las semillas de las especies vegetales existentes con carácter previo en el terreno (mayoritariamente herbáceas y arbustivas de pequeño porte, compatibles con la altura de las placas solares).  
3. Fase de desmantelamiento:  
- Se desbrozará la vegetación presente en desmontes y terraplenes.  
- Se retirarán las capas de zahorra compactada.  
- Se rellenarán cunetas y desmontes, suavizando el terreno afectado, dejando la orografía lo más parecida posible al estado previo.  
- Se procederá a la restitución del suelo, de cara a devolver el sustrato las características iniciales, para su posterior uso como terreno de cultivo, en dos etapas sucesivas:  
• Subsolado de capa mineral alterada, perforando o removiendo los materiales de esta capa de suelo, con una profundidad de 50 a 100 cm, para airearlo y permitir el enraizado de especies vegetales.  
• Extendido de tierra vegetal repartiendo, sobre la capa mineral, una tierra rica en nutrientes y con buena textura y estructura. Para suelos agrícolas, esta capa no superará los 40 cm de espesor.  
• Si fuera necesario, se realizarán intervenciones de enmienda o mejora edáfica (correcciones de pH del suelo) y de abonado o enmienda hídrica (complementada con fertilización química y siembra de gramíneas y leguminosas).  
Además, se realizará medidas de restitución ambiental y corrección de los efectos producidos por la instalación sobre el entorno forestal.  
Una vez finalizada la vida útil de las instalaciones, tras su desmantelamiento, se realizará una plantación de especies forestales de portes arbolado y arbustivo, con el siguiente listado a modo orientativo: Pino carrasco (Pinus halepensis), Algarrobo (Ceratonia siliqua), Acebuche (Olea europea var. sylvestris), Lentisco (Pistacia lentiscus), Espino negro (Rhamnus lyciodes), Romero (Salvia rosmarinus), Tomillo (Thymus vulgaris), Jara blanca (Cistus albidus), Albardín (Lygeum spartum); en el marco de plantación y densidades que se determinen en el proyecto que se consensuará en su momento con la conselleria competente en materia de medio ambiente.  
13. Reciclado y residuos no reciclables o tóxicos:  
Se debe tener en cuenta la posible reutilización de los elementos y materiales resultantes del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica. Aclarar que durante el desmantelamiento de la instalación no se generarán residuos tóxicos o peligrosos.  
- Para el caso de los módulos fotovoltaicos, una vez desmontados de las estructuras, se procederán a su traslado a un centro de tratamiento y reciclado que garantice su eliminación sin perjuicios para el medio ambiente. Los módulos que estén en buen estado se pueden contemplar su aprovechamiento en instalaciones rurales que no precisen de tanta potencia.  
- Los componentes de la instalación eléctrica del parque serán trasladados a centros donde se reciclarán sus componentes para su reutilización.  
- Para el resto de elementos susceptibles a ser reciclados como pueden ser estructuras soporte, sistema de vigilancia, control, medida, alumbrado, vallado, etc. se reciclarán, siendo materias primas para la elaboración de nuevos componente y acero, respectivamente.  
- Las tierras procedentes de los movimientos de tierras necesarios para la extracción de las canalizaciones subterráneas se acopiarán para su posterior uso en el rellenado de las mismas.  
El proceso de reciclaje y su posterior uso puede cambiar en el futuro debido a los posibles avances tecnológicos.  
Se cumplirán las condiciones recogidas por el informe del órgano competente en medio ambiente, en concreto, el informe de referencia C24\_2022 de fecha 30 de mayo de 2023 de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, que establece:  
- Conservar in situ el horizonte superficial de suelo que deba ser retirado puntualmente y mantener en las condiciones adecuadas hasta su reutilización en las labores de restauración del espacio afectado.  
- En el proceso de desmantelamiento de la instalación se recuerda que no podrá quedar ningún elemento artificial en el enclave y que se deberá restaurar la totalidad del suelo afectado, tanto por la planta fotovoltaica como su infraestructura de evacuación, de tal manera que quede garantizado el uso forestal ulterior. Es este sentido, la intervención deberá ajustarse al Plan de Desmantelamiento y Restauración presentado por el promotor y recibido en fecha 2 de marzo de 2023.  
La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla en la autorización de construcción previamente a la solicitud de autorización de explotación provisional, según lo indicado en el Decreto ley 14/2020.  
  
Sexto  
Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución.  
Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto ley 14/2020:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
- La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en el apartado de Energía (https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades en valenciano).  
- La notificación/comunicación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.  
Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l'Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.  
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.  
Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Alicante, 15 de mayo de 2024.- La jefa del Servicio territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante: Rosa María Aragonés Pomares.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML