Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4568, del 19-08-2003 (2003/8969)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia de la Generalitat Valenciana, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorització administrativa i s'aprova l'avantprojecte de la nova subestació transformadora 220/20 kV, denominada ST Segorbe, ubicada al terme municipal de Segorbe a la província de Castelló.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4568

Data del DOGV
:   19-08-2003

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2003/8969

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia de la Generalitat Valenciana, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorització administrativa i s'aprova l'avantprojecte de la nova subestació transformadora 220/20 kV, denominada ST Segorbe, ubicada al terme municipal de Segorbe a la província de Castelló. [2003/8969]
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en data 30 de novembre de 2001 davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa i aprovació de l'avantprojecte de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Segorbe, situada en terrenys de la seua propietat en el paratge denominat Monte de Torcas, al terme municipal de Segorbe (Castelló). A l'esmentat escrit s'adjuntaven tres exemplars de l'avantprojecte, firmats per l'enginyer industrial senyor Tomás Muruzábal Sitges, i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana i Albacete en data 31 de novembre de 2001.
  
Vist que els dies 1 de gener i 18 de febrer de 2002 es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivament, els anuncis corresponents a la informació pública prevista en l'article 125 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  
Vist que d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient s'ha presentat informe de l'Ajuntament de Segorbe de data 30 de gener de 2002 en què la instal·lació projectada sí que interferix en l'ordenació urbana que desenvolupa el PGOU del municipi, atés que planteja obres en sòl no urbanitzable el qual ha de qualificar-se, prèviament, a través d'un pla especial i estudi d'impacte ambiental.
  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU va presentar al Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló en data 16 d'abril de 2002 (registre d'entrada núm. 8875) la documentació relativa al Pla Especial, sobre el qual l'Ajuntament de Segorbe informà, amb data 9 de maig de 2002, que l'esmentada instal·lació no interferix amb el Pla Especial d'Ordenació Urbana per a la zona.
  
Atés que amb data 21 de maig de 2003 la Conselleria de Medi Ambient va formular Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), on estimava acceptable, als efectes ambientals únicament l'avantprojecte de nova subestació transformadora de 220/20 kV, sempre que este es desenvolupe amb les previsions de l'Estudi d'Impacte Ambiental, d'acord amb el que s'ha disposat en la documentació presentada i en les condicions establides en l'apartat primer de la part resolutòria de la DIA.
  
Vist l'informe tècnic, de data 27 de maig de 2003, emés pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló.
  
Vist l'escrit, de data 30 de maig de 2003, del cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló amb el qual es tramet l'expedient.
  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la nova subestació transformadora sol·licitada es realitzarà en els mateixos terrenys ocupats per les instal·lacions actuals.
  
Atés que d'acord amb l'avantprojecte presentat la finalitat de la nova subestació sol·licitada és l'ampliació i la millora de la infraestructura existent per fer front a l'increment de la demanda, tant en capacitat com en seguretat i qualitat de l'energia subministrada en esta zona geogràfica.
  
Atés que s'han acomplit els tràmits previstos en la legislació aplicable a la sol·licitud, esta Direcció General d'Indústria i Energia resol:
  
Primer
  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorització administrativa de l'avantprojecte de nova subestació transformadora 220/20 kV, denominada ST Segorbe, ubicada al terme municipal de Segorbe, a la província de Castelló, en el paratge denominat Monte de Torcas, les característiques principals de la qual, en la fase inicial, seran les següents:
  
a) Un sistema de 220 kV d'intempèrie amb una configuració de doble barra i capacitat per a 8 posicions, de les quals es posaran en servici en esta fase un total de quatre, dues de línia, una de transformador i l'enllaç de barres.
  
b) Un sistema de 20 kV, esquema de simple barra, tipus interior en cel·les d'aïllament en aire, compost per 13 posicions, huit de línia, una de transformador, una de servicis auxiliars, una de bateria de condensadors, una de mesura i una de partició, agrupades en un mòdul en l'edifici. En l'exterior es muntarà 1 bateria de condensadors (BC).
  
c) Una transformació dotada d'un transformador de potència trifàsic, de relació 220/20 kV-50 MVA, amb la corresponent reactància trifàsica limitadora de posada a terra. Per al subministrament dels servicis propis de la subestació, s'instal·larà en intempèrie un transformador de servicis auxiliars (TSA) de relació 20/0, 380-0, 220 kV i 250 kVA de potència.
  
d) Un edifici de cel·les i control en el qual s'ubicaran les cel·les de 20 kV, equips de control, protecció, comunicació, servicis auxiliars en baixa tensió (BT), etc., necessaris per al correcte funcionament de la subestació, així com una dependència per a lavabo i vestidor.
  
Pressupost: 1.217.050 euros (202.500.000 PTA).
  
De conformitat amb l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, la present autorització s'atorga sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries d'acord amb altres disposicions que hi resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
En el termini de sis mesos, comptats a partir de la d'atorgament de la present autorització, el titular haurà de sol·licitar al Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació que s'autoritza. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hi haja presentat l'esmentada sol·licitud, se'n produirà la caducitat. No obstant això anterior, el titular de la present autorització podrà sol·licitar, per raons justificades, pròrrogues del termini assenyalat més amunt.
  
Segon
  
Aprovar l'avantprojecte d'una subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Segorbe, firmat pel senyor Tomás Muruzábal Sitges, i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana i Albacete amb data 21 de novembre de 2001, tot sotmetent-lo a les següents condicions derivades de la Declaració d'Impacte Ambiental.
  
- Per a minimitzar l'impacte visual que ocasionarà la subestació en l'entorn, caldrà disposar d'apantallament visual que evite la degradació del paisatge de la zona des del punt de vista principal (autovia Sagunt-Terol), de manera que es conseguisca una franja contigua i perimetral a la subestació constituïda per una massa atapeïda, utilitzant espècies propícies per a la formació de tanques d'arbustives.
  
- Si durant el procés de construcció es trobaren restes d'interés per al patrimoni artístic, històric, etnològic, etc., es comunicarà de forma immediata a la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
  
- La terra desplaçada i sobrera d'excavacions, així com totes les deixalles resultants de l'actuació, es recolliran i transportaran a zones aptes per al seu dipòsit.
  
L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Indústria, Comerç i Energia en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 20 de juny de 2003.- El director general d'Indústria i Energia: José Monzonís Salvia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4568, del 19-08-2003 (2003/8969)

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de la Generalitat Valenciana por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y se aprueba el anteproyecto de la nueva subestación transformadora 220/20 kV denominada ST Segorbe, ubicada en el término municipal de Segorbe en la provincia de Castellón.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4568

Fecha DOGV
:   19-08-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2003/8969

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de la Generalitat Valenciana por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y se aprueba el anteproyecto de la nueva subestación transformadora 220/20 kV denominada ST Segorbe, ubicada en el término municipal de Segorbe en la provincia de Castellón. [2003/8969]
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU en fecha 30 de noviembre de 2001 ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa y aprobación del anteproyecto de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Segorbe, situada en terrenos de su propiedad en el paraje denominado Monte de Torcas, en el término municipal de Segorbe (Castellón). Al mencionado escrito se acompañaban tres ejemplares del anteproyecto, firmados por el ingeniero industrial D. Tomás Muruzábal Sitges y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en fecha 31.11.2001.
  
Resultando que los días 1 de enero y 18 de febrero de 2002 se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivamente, los anuncios correspondientes a la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
Resultando que de acuerdo con la documentación que obra en el expediente se ha presentado informe del Ayuntamiento de Segorbe de fecha 30 de enero de 2002 en que la instalación proyectada si interfiere en la ordenación urbana que desarrolla el PGOU del municipio dado que plantea obras en suelo no urbanizable el cual debe calificarse, previamente, a través de un plan especial y Estudio de Impacto Ambiental.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU presentó en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón en fecha 16 de abril de 2002 (Registro entrada nº 8875) la documentación relativa al Plan Especial, sobre el cual el Ayuntamiento de Segorbe informó, con fecha 9 de mayo de 2002, que dicha instalación no interfiere con el Plan Especial de Ordenación Urbana para la zona.
  
Considerando que con fecha 21 de mayo de 2003 la Conselleria de Medio Ambiente formuló Declaración de Impacto Ambiental (DIA), estimando aceptable, a los solos efectos ambientales el anteproyecto de nueva subestación transformadora de 220/20 kV siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental, según lo establecido en la documentación presentada y en los condicionados establecidos en el apartado primero de la parte resolutoria de la DIA.
  
Visto el informe técnico, de fecha 27 de mayo de 2003, emitido por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.
  
Visto el escrito, de fecha 30 de mayo de 2003, del jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón con el que se remite el expediente.
  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la nueva subestación transformadora solicitada se realizará en los mismos terrenos ocupados por las instalaciones actuales.
  
Considerando que de acuerdo con el anteproyecto presentado la finalidad de la nueva subestación solicitada es la ampliación y mejora de la infraestructura existente para hacer frente al incremento de la demanda tanto en capacidad como en seguridad y calidad de la energía suministrada en esta zona geográfica.
  
Considerando que se han cumplido los trámites previstos en la legislación aplicable a la solicitud, esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa del anteproyecto de nueva subestación transformadora 220/20 kV denominada ST Segorbe ubicada en el término municipal de Segorbe en la provincia de Castellón, en el paraje denominado Monte de Torcas y cuyas características principales de la instalación, en su fase inicial, serán las siguientes:
  
a) Un sistema de 220 kV de intemperie con una configuración de doble barra y capacidad para 8 posiciones de las que se pondrán en servicio en esta fase un total de cuatro, dos de línea, una de transformador y el enlace de barras.
  
b) Un sistema de 20 kV esquema de simple barra tipo interior en celdas de aislamiento en aire compuesto por 13 posiciones, ocho de línea, una de transformador, una de servicios auxiliares, una de batería de condensadores, una de medida y una de partición, agrupadas en un módulo en el edificio. En el exterior se montará 1 batería de condensadores (BC).
  
c) Una transformación dotada de un transformador de potencia trifásico, de relación 220/20 kV-50 MVA con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra. Para el suministro de los servicios propios de la subestación, se instalará en intemperie un transformador de servicios auxiliares (TSA) de relación 20/0, 380-0, 220 kV y 250 kVA de potencia.
  
d) Un edificio de celdas y control en el que se ubicarán las celdas de 20 kV, equipos de control, protección, comunicación, servicios auxiliares en baja tensión (BT), etc., necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación, así como una dependencia para aseo y vestuario.
  
Presupuesto: 1.217.050 euros (202.500.000 PTA).
  
De conformidad con el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
En el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente autorización, el titular de la misma deberá solicitar al Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación que se autoriza. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado dicha solicitud se producirá su caducidad. No obstante lo anterior, el titular de la presente autorización podrá solicitar, por razones justificadas, prórrogas del plazo arriba señalado.
  
Segundo
  
Aprobar el anteproyecto de una subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Segorbe firmado por D. Tomás Muruzábal Sitges y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete con fecha 21 de noviembre de 2001, sometiéndolo a las siguientes condiciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental.
  
- Para minimizar el impacto visual que ocasionará la subestación en el entorno, se deberá disponer de apantallamiento visual que evite la degradación del paisaje de la zona desde el punto de vista principal (autovía Sagunto-Teruel), de manera que se consiga una franja contigua y perimetral a la subestación constituida por una masa tupida, utilizando especies propicias para la formación de setos arbustivos.
  
- Si durante el proceso de construcción, se encontrasen restos de interés para el patrimonio artístico, histórico, etnológico, etc. Se comunicará de forma inmediata a la Dirección General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
  
- La tierra desplazada y sobrante de excavaciones, así como todos los desechos resultantes de la actuación, serán recogidos y transportados a zonas aptas para su depósito.
  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Industria, Comercio y Energía en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 20 de junio de 2003.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML