Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6726, del 02-03-2012 (2012/2017)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Cabanyal, situada al Cabanyal, terme municipal de València, se n'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2011/90/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6726

Data del DOGV
:   02-03-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/2017

CVE


Data del document
:   20-02-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Cabanyal, situada al Cabanyal, terme municipal de València, se n'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2011/90/46. [2012/2017]  
Vista la sol·licitud presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili als efectes de notificacions a 48950 Erandio (Biscaia), c/ Ribera de Axpe núm. 5, en data 29 de març de 2011, davant del Servici Territorial d'Energia de València, expedient, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Cabanyal, situada al Cabanyal, terme municipal de València, província de València, se n'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública. (ATASCT/2011/90/46).  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent.  
Resultant que consta, com a antecedent de la present, l'última ampliació de la citada subestació transformadora de 132/20 kV, autoritzada per resolució d'esta Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, l'11 de gener de 2006, en l'expedient ATASCT/2005/109/46.  
Resultant que en l'expedient hi ha una còpia de la resolució emesa, en data 13 de desembre de 2010, per la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per mitjà de la qual es considera que el projecte proposat, consistent en l'ampliació de la subestació elèctrica denominada ST Cabanyal, ubicada al terme municipal de València, província de València, no requerix avaluació d'impacte ambiental, sense perjuí de les autoritzacions que procedisca obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga aplicable.  
Resultant que es va fer la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes que preveuen l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i que es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 1 de juliol de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 4 de juliol de 2011, en el diari ABC de data 30 de juny de 2011 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de València, l'únic afectat pel projecte.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Resultant que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005, es va traslladar a l'Ajuntament de València la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada, ja que afectava béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, als efectes que hi prestara la seua conformitat o oposició.  
Per part de l'Ajuntament de València s'emeten les corresponents consideracions relatives a les obres d'ampliació de la subestació transformadora i se'n dóna trasllat a la mercantil peticionària, la qual hi manifesta el que al seu dret conferix.  
Resultant que de la documentació que hi ha en l'expedient es desprén que no hi ha afecció a la resta de les administracions públiques, organismes ni, si n'és el cas, a empreses de servicis públics o d'interés general que puguen veure's afectats per la instal·lació.   
Resultant que l'expedient tramés pel Servici Territorial d'Energia de València en data 16 de desembre de 2011 informa favorablement la instal·lació sol·licitada.  
Resultant que el projecte presentat inclou entre la documentació els plans pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.  
Atés que la sol·licitud i la documentació adjunta reunixen una definició i una concreció de les característiques tècniques que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i que estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que puguen representar a tercers, i això sense perjuí d'indemnitzar-los-hi adequadament.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació sol·licitada s'executarà als mateixos terrenys on actualment es troba ubicada la subestació transformadora ST Cabanyal, sítia al camí de Vera 48D, al terme municipal de València, província de València.  
  
Atés que, d'acord amb la sol·licitud i el projecte presentat, l'alimentació actual d'esta subestació es fa mitjançant un únic doble circuit i que la potència que té instal·lada està pròxima a la seua saturació, esta situació fa necessari disposar d'un augment de la capacitat de transport per donar resposta a la demanda que, d'una forma creixent, es produïx a la ciutat de València, tant en la part nord com en la part sud, una solució que permetrà disposar del subministrament d'energia elèctrica de manera eficient, juntament amb les garanties necessàries per a absorbir pròxims futurs consums elèctrics.  
  
Atés que és d'aplicació el títol VII de la Llei 54/1.997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'Administració, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que els siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita són instal·lacions de distribució d'energia elèctrica.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits que establixen la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, la distribució, la comercialització i els procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i també el Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, que determina els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció donada pel Decret 122/2011 de 16 de setembre.  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Cabanyal, situada al Cabanyal, terme municipal de València, província de València, i les característiques principals del qual són:  
a) Sistema de 132 kV  
- Este sistema de distribució està constituït per una instal·lació de tipus exterior, amb configuració de doble barra, i és objecte d'està ampliació afegir una nova posició de línia a les dos existents (línia Vinalesa 1 i línia Vinalesa 2), la denominada línia Aqua.  
- Esta nova posició de línia fa necessària l'ampliació de les barres existents a 132 kV, que s'executa amb el mateix material existent: tub d'aliatge d'alumini de 1.495 mm², de secció nominal i suportat per mitjà d'aïlladors rígids sobre suports ancorats en fonamentacions.  
  
- Esta ampliació suposa, així mateix, el desplaçament dels transformadors de tensió existents fins al final de les barres.  
- La instal·lació d'un interruptor automàtic tripolar, de tipus intempèrie, seccionadors de barra i d'eixida de línia, transformadors d'intensitat i de tensió, i parallamps d'òxid metàl·lic en cada fase exterior.  
- Situats en la sala de control de l'edifici existent,, en un nou armari, s'emplacen els aparells de mesura, comandament i control amb les proteccions corresponents. El sistema de telecontrol està connectat per fibra òptica a l'existent actualment.  
b) Sistema elèctric a 20 kV  
- Format per una instal·lació blindada de tipus interior, amb envolupant metàl·lica i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), disposa d'una configuració de doble barra.  
- Sobre este sistema no es fa cap modificació.  
Pressupost total: 333.645,30 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmat pel tècnic competent.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
1. L'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i les autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
2. La instal·lació a executar complirà amb els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions i, en particular, amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que establisca la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
3. Les instal·lacions hauran de fer-se d'acord amb el projecte presentat. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
4. El termini d'execució de l'obra serà de sis mesos comptadors a partir de l'endemà del dia en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir d'acord amb els efectes d'esta autorització administrativa i aprovació de projecte. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
5. El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial d'Energia de València, als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual adjuntarà un certificat de direcció i de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu competent, el qual acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que establix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte de l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
6. L'Administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que hi imposa.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats, i implica la seua urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes que preveu l'article 56 de la Llei 54/1997 de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, el qual establix els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i significar que la seua publicació es farà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de   
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Cabanyal 132/20 kV. Terme municipal de València.  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Cabañal 132/20 kV. Término municipal de Valencia  
  
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat, o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut practicar.  
  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 20 de desembre de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6726, del 02-03-2012 (2012/2017)

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Cabañal, situada en El Cabañal, termino municipal de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2011/90/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6726

Fecha DOGV
:   02-03-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/2017

CVE


Fecha del documento
:   20-02-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Cabañal, situada en El Cabañal, termino municipal de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2011/90/46. [2012/2017]  
Vista la solicitud presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), c/ Ribera de Axpe núm. 5, en fecha 29 de marzo de 2011, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, expediente, solicitando se le conceda autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Cabañal, situada en El Cabañal, término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2011/90/46).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que consta como antecedentes de la presente, la última ampliación de la citada subestación transformadora de 132/20 kV autorizada por resolución de esta Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, de fecha 11 de enero de 2006 en el expediente ATASCT/2005/109/46.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 13 de diciembre de 2010 por la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que se considera que el proyecto propuesto, consistente en la ampliación de la subestación eléctrica denominada ST Cabañal, ubicada en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, no requiere evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 1 de julio de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 4 de julio de 2011, en el diario ABC de fecha 30 de junio de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese Organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición.  
Por parte del Ayuntamiento de Valencia se emiten las correspondientes consideraciones relativas a las obras de ampliación de la subestación transformadora, dándose trasladado de las mismas a la mercantil peticionaria quien manifiesta lo que a su derecho confiere.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia en fecha 16 de diciembre de 2011, informando favorablemente a la instalación solicitada.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora ST Cabañal, ubicada en el camino de Vera 48D, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia.  
Considerando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la alimentación actual de esta subestación lo está mediante un único doble circuito, y la potencia que tiene instalada está próxima a su saturación, esta situación hace necesario disponer de un aumento de la capacidad de transporte para dar respuesta a la demanda que de una forma creciente se viene produciendo en la ciudad de Valencia, tanto en su parte norte como en la del sur, solución que va a permitir disponer del suministro de energía eléctrica de forma eficiente, junto con las garantías necesarias para absorber los futuros próximos consumos eléctricos.  
Considerando que es de aplicación el título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la Administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución de energía eléctrica.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011 de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Cabañal, situada en El Cabañal, término municipal de Valencia, provincia de Valencia y cuyas características principales son:  
a) Sistema de 132 kV.  
- Este sistema de distribución está constituido por una instalación tipo exterior, con configuración de doble barra, siendo objeto de está ampliación añadir una nueva posición de línea, a las dos existentes (línea Vinalesa 1 y línea Vinalesa 2), la denominada línea Aqua.  
- Esta nueva posición de línea, hace necesaria la ampliación de las barras existentes a 132 kV, que se ejecuta con el mismo material existente, tubo de aleación de aluminio de 1.495 mm² de sección nominal y soportado mediante aisladores rígidos sobre soportes anclados en cimentaciones.  
- Esta ampliación supone, asimismo, el desplazamiento de los transformadores de tensión existentes hasta el final de las barras.  
- Instalación de un interruptor automático tripolar, tipo intemperie; seccionadores de barra y de salida de línea; transformadores de intensidad y de tensión; y pararrayos de óxido metálico en cada fase exterior.  
- Situados en la sala de control del edificio existente, se emplazan los aparatos de medida, mando y control con sus protecciones correspondientes en un nuevo armario. El sistema de telecontrol está conectado por fibra óptica al actualmente existente.  
b) Sistema eléctrico a 20 kV.  
- Formado por una instalación blindada tipo interior, con envolvente metálica y aislamiento en hexafloruro de azufre (SF6), dispone de una configuración de doble barra.  
- Sobre este sistema no se realiza modificación alguna.  
Presupuesto total: 333.645'30 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
1. Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
4. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal, para proceder de acuerdo a los efectos de esta autorización administrativa y aprobación de proyecto. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
5. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que   
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Cabanyal 132/20 kV. Terme municipal de València.  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Cabañal 132/20 kV. Término municipal de Valencia  
  
determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 20 de diciembre de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML