Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 1625, del 19-09-1991 (1991/822647)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 1991, de la Direcció General d'Industria i Energia, per la qual s'autoritza l'ampliació i modificació de 1'estació transformadora de 220/132/66/20/11 kV a Sagunt (València).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   1625

Data del DOGV
:   19-09-1991

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1991/822647

CVE


Data del document
:   08-07-1991

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIO de 8 de juliol de 1991, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza l'ampliació i modificació de l'estació transformadora de 220/132/66/20/11 KV a Sagunt (València).  
Vist l?expedient incoat pel Servei Territorial d?Indústria i Energia de València, a instància d?Hidroeléctrica Española, SA, amb domicili a Madrid, carrer Hermosilla, número 3, en el qual sol·licita l'autorització per a ampliar una estació transformadora i complerts els tràmits reglamentaris ordenats en el Decret 2617/1966 sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques i en el Decret 2619/1966 sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques.  
Vist l?informe emès per l?òrgan instructor de l?expedient . i que no s?han presentat reclamacions amb motiu de la informació pública en el Butlletí Oficial de l?Estat i Butlletí Oficial de la Província.  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia ha resolt:  
Primer  
Autoritzar a Hidroeléctrica Española, SA, l'ampliació la modificació de l?estació transformadora de 220/132/66/20111 kV a Sagunt (València) en el camí de li Mar, a 350 m de l?encreuament amb el ferrocarril València Barcelona, les característiques principals de la qual són:  
Sistema de 220 kV  
- Instal·lació d'un nou parc de 220 kV compost per un única enfangada amb dues posicions de línia (L/l?Eliana i L/1 Plana), una posició de transformació i un autotransformador de 225 MVA i relació 225/136 kV (AT- 1).  
- Muntatge de bastiments de relés que allotjaran els relés de protecció, com també equips de control i mesura Aquests bastiments s'ubicaran en la sala prevista a tal finalitat en l?edifici de control.  
Sistema de 132 kV  
- Ampliació d'un nou mòdul (el núm. 5) equipant-lo pe a una posició de transformador destinada a la connexió de secundari de l'AT- 1. En aquest mateix mòdul quedarà una posició de reserva sense equipar.  
- Completar l?equipament d'una de les posicions de re serva existents en el mòdul 4, per a utilitzar-lo com a posició de línia Asland que es trasllada de lloc i queda lliure la seu cel·la per a amarrar-hi la nova posició de línia Port Sagunt  
- Substitució del cable dels jocs de barres 1 i 2 per conductors d'alumini de característiques adequades a les noves condicions de càrrega previstes per a la xarxa. Així mateix se substituiran les actuals cadenes d?aïlladors per altres constituïdes per elements de vidre. També se substituirà l'actual material de connexió de les enfangades per material nou, previst de visos inoxidables.  
- Muntatge de nous bastiments de relés en què es disposaran els relés de protecció i els equips de control i mesura Aquests bastiments se situaran en la sala prevista per a tal finalitat en l?edifici de control.  
Sistema de 66 kV  
- Canvi de denominació de les posicions de línies quedaran de la següent forma: quatre eixides de línia que e diran: Moncófar, Paterna 1, Paterna 2 i Segorbe; dues cel·les de línia en reserva (equipades) i dues cel·les de línia en reserva (sense equipar).  
- Substitució de quatre (4) interruptors i els seus transformadors d'intensitat, corresponents a la cel·la del transformador T-1 i a les línies Moncofa, Paterna 1 i Paterna 2.  
- Muntatge en l?edifici de control de bastiments de rel de nova construcció en què es disposaran els relés de protecció i equipament de control i mesura.  
Sistema de 20 kV  
- Substitució del transformador actual de serveis auxiliars per un altre de 100 KVA, allotjat en la pròpia cel·la d?alimentació.  
- Substitució de les bateries de condensadors BC- 1 i BC- 2 de 5.400 KVAr., per una sola de 7.200 KVAr.  
Quadre de 11 kV  
- Substitució del transformador actual de serveis auxiliars per un altre de 100 KVA, muntat en intempèrie sobre s port.  
Sistemes complementaris  
Per tal de millorar la fiabilitat de la instal·lació, a més de les modificacions exposades anteriorment, es realitzaran les següents:  
- Muntatge d'un nou quadre de control que allotjarà els equips de mesura i control necessaris per a l?explotació local de la instal·lació.  
- Muntatge de nous quadres generals de serveis bàsics de c.a. i c.c.  
- Muntatge de nous equips de subministrament de c.c.  
- Instal·lació d?enllumenat normal i d?emergència en el quadre d?intempèrie de 220 kV.  
La finalitat que es persegueix és atendre la creixent demanda d?energia elèctrica en la zona de Sagunt.  
Segon  
Aprovar el projecte d?execució d'acord amb el Decret 2617/1966, de 20 d'octubre, el Decret 1775/1967, de 22 de juliol, i les condicions següents:  
a) Les obres hauran de realitzar-se d?acord amb el projecte presentat.  
b) El termini de posada en marxa serà de sis mesos comptats a partir d?aquesta resolució.  
e) El titular retrà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d?Indústria i Energia de València a l?efecte de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.  
d) L?Administració deixarà sense efecte aquesta resolució en qualsevol moment en què observe l?incompliment de les condicions que s?hi imposen.  
València, 8 de juliol de 1991. - El Director General d'Indústria i Energia: Luis Doménech Bernabéu.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 1625, del 19-09-1991 (1991/822647)

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1991, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la ampliación y modificación de la estación transformadora de 220/132/66/20/11 kV en Sagunto (Valencia).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   1625

Fecha DOGV
:   19-09-1991

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1991/822647

CVE


Fecha del documento
:   08-07-1991

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCION de 8 de julio de 1991, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza la ampliación y modificación de la estación transformadora de 220/132/66/20/11 KV en Sagunto (Valencia).  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, a instancia de Hidroeléctrica Española, SA, con domicilio en Madrid, calle Hermosilla, número 3, en que solicita autorización para ampliar una estación transformadora y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en el Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.  
Visto el informe emitido por el órgano instructor del expediente y que no se han presentado reclamaciones con motivo de la información pública en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Provincia.  
Esta Dirección General de Industria y Energía ha resuelto:  
Primero  
Autorizar a Hidroeléctrica Española, SA la ampliación y modificación de la estación transformadora de 220/132/66/20/11 kV en Sagunto (Valencia) en el Camino del Mar, a 350 m del cruce con el ferrocarril Valencia-Barcelona, cuyas características principales son:  
Sistema de 220 kV  
- Instalación de un nuevo parque de 220 kV compuesto por un único embarrado con dos posiciones de línea (L/La Eliana y L/La Plana), una posición de transformación y un autotransformador de 225 MVA y relación 225/136 kV (AT-1).  
Montaje de bastidores de relés que alojarán los relés de protección, así como equipos de control y medida. Estos bastidores se ubicarán en la sala prevista a tal fin en el Edificio de Control.  
Sistema de 132 kV  
- Ampliación de un nuevo módulo (el nº 5) equipándolo para una posición de transformadores destinada a la conexión del secundario del AT-1. En este mismo módulo quedará una posición de reserva sin equipar.  
- Completar el equipamiento de una de las posiciones de reserva existentes en el módulo 4, para utilizarlo como posición de línea Asland, que se traslada de lugar y queda libre su celda para amarrar en ella la nueva posición de línea Puerto Sagunto.  
- Sustitución del cable de los juegos de barras 1 y 2 por conductor el de aluminio de características adecuadas a las nuevas condiciones de carga previstas para la red. Asimismo se sustituirán las actuales cadenas de aisladores por otras constituidas por elementos de vidrio. También se sustituirá el actual material de conexión de los embarrados por material nuevo, provisto de tornillería inoxidable.  
- Montaje de nuevos bastidores de relés en los que se dispondrán los relés de protección y los equipos de control y medida. Estos bastidores se situarán en la sala prevista para tal fin en el edificio de control.  
Sistema de 66 kV  
- Cambio de denominación de las posiciones de líneas que quedarán de la siguiente forma: Cuatro salidas de línea que se llamarán: Moncofa, Paterna 1, Paterna 2 y Segorbe; Dos celdas de línea en reserva (equipadas) y dos celdas de línea en reserva (sin equipar).  
Sustitución de cuatro (4) interruptores y sus transformadores de intensidad, correspondientes a la celda del transformador T-1 y a las líneas Moncofa, Paterna 1 y Paterna 2.  
- Montaje en el edificio de Control de bastidores de relés de nueva construcción en los que se dispondrán los relés de protección y equipo de control y medida.  
Sistema de 20 kV  
- Sustitución del transformador actual de Servicios Auxiliares por otro de 100 KVA, alojado en su propia celda de alimentación.  
- Sustitución de las baterias de condensadores BC-1 y BC-2 de 5.400 KVAr, por una sola de 7.200 KVAr.  
Cuadro de 11 kV  
- Sustitución del transformador actual de Servicios Auxiliares por otro de 100 KVA, montado en intemperie sobre soporte.  
Sistemas complementarios  
Con el fin de mejorar la fiabilidad de la instalación, además de las modificaciones expuestas anteriormente, se realizarán las siguientes:  
- Montaje de un nuevo cuadro de control que alojará los equipos de medida y control necesarios para la explotación local de la instalación.  
- Montaje de nuevos cuadros generales de Servicios Básicos de c.a. y c.c.  
- Montaje de nuevos equipos de suministro de c.c.  
- Instalación de alumbrado normal y de emergencia en el cuadro de intemperie de 220 kV.  
La finalidad que se persigue es atender la creciente demanda de energía eléctrica en la zona de Sagunto.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución de acuerdo con el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y las condiciones siguientes:  
a) Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
b) El plazo de puesta en marcha será de seis meses contados a partir de la presente resolución.  
c) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
d) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Valencia, 8 de julio de 1991.- El Director General de Industria y Energía: Luis Doménech Bernabéu.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML