Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6021, del 26-05-2009 (2009/5770)

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2009, del Servici Territorial d'Energia, per la qual s'atorga a Repsol Butano, SA, autorització administrativa, aprovació del projecte d'execució i l'annex a este, per a la instal·lació d'una xarxa de distribució canalitzada i dos depòsits fixos de GLP de 49,50 m³ cada un, per a subministrament als habitatges del Projecte d'Actuació Integrada denominat Monestir d'Aigües Vives, als termes municipals d'Alzira i Carcaixent, província de València. Expedient número CBREDE 2006/36/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6021

Data del DOGV
:   26-05-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/5770

CVE


Data del document
:   18-02-2009

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Carcaixent](javascript:void(0))
    * [Alzira](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [gas](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2009, del Servici Territorial d'Energia, per la qual s'atorga a Repsol Butano, SA, autorització administrativa, aprovació del projecte d'execució i l'annex a este, per a la instal·lació d'una xarxa de distribució canalitzada i dos depòsits fixos de GLP de 49,50 m³ cada un, per a subministrament als habitatges del Projecte d'Actuació Integrada denominat Monestir d'Aigües Vives, als termes municipals d'Alzira i Carcaixent, província de València. Expedient número CBREDE 2006/36/46. [2009/5770]  
Vista la sol·licitud presentada per Repsol Butano, SA, amb data 5 de juny de 2006, en el Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, junt amb el projecte d'instal·lació d'una xarxa de distribució canalitzada i dos depòsits fixos de GLP, per a subministrament als habitatges del Projecte d'Actuació Integrada denominat Monestir d'Aigües Vives, als termes municipals d'Alzira i Carcaixent, província de València, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 1 de juny de 2006, perquè li siga atorgada autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució, per a la instal·lació d'una xarxa de distribució canalitzada i dos depòsits fixos de GLP de 49,50 m³ cada un, per a subministrament als habitatges del Projecte d'Actuació Integrada denominat Monestir d'Aigües Vives, als termes municipals d'Alzira i Carcaixent, província de València (CBREDE/2006/36/46).  
Vist que va ser realitzada la informació pública a què fan referència els articles 55.1.c, 73 i 77 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE de 8 d'octubre de 1998), i en l'article 78 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, per mitjà de publicació del DOGV de 28 de desembre de 2006 i en el BOP de la província de València de 15 de desembre de 2006.  
Durant el període d'informació pública va ser presentat l'escrit d'al·legacions per l'empresa Gas Natural Cegás, SA, en el qual manifestava, en síntesi:   
1. Que Gas Natural Cegás, SA, té l'autorització administrativa per a la construcció d'instal·lacions de distribució de gas natural als municipis d'Alzira i Carcaixent per la Resolució del Servici Territorial d'Indústria i Energia de 22 d'octubre de 1996 i que està obligada a complir les obligacions del servici d'interés general i extensió de les xarxes per a subministrar el futur desenvolupament de la zona, amb realització d'una anàlisi i planificació d'estes periòdicament. 2. Que esta planificació evita pràctiques ineficients com la coexistència de diverses distribuïdores en una mateixa zona i que les instal·lacions previstes per Cegás garantiran el subministrament de gas natural al PAI d'Aigües Vives i a la resta de futurs desenvolupaments urbanístics i industrials. 3. Que de l'anàlisi de la proposta de Repsol Butano es desprén la inconveniència de la seua adopció per ser un sistema que exigix la dependència de transport de mercaderies perilloses i constituïx una limitació a la possibilitat d'oferir el subministrament directament des de la xarxa de distribució connectada al sistema gasista, a més, representaria incentivar negativament el desenvolupament d'esta última. 4. Que el projecte de gasificació de Cegás és complet i cohesionat, i s'adjunta l'annex I en el qual es descriu la seua proposta d'instal·lació, mentre que el de Repsol és innecessari. 5. Afig que Cegás distribuïx gas natural als termes d'Alzira i Caracaixent des de fa anys i que s'ha de respectar el principi de distribuïdor únic per zona. 6. L'informe tècnic que s'adjunta reflectix la situació en "illa" de la zona d'urbanització, que preveu que serà alimentada des del municipi d'Alzira a través d'una xarxa en MPB, sense que hi haja, fins a l'actualitat, termini per a l'execució.  
Traslladat l'escrit d'al·legacions a l'empresa peticionària, contestava oposant-se a la sol·licitud de denegació, pels motius i fonaments jurídics que es contenen en l'escrit presentat, i que, en síntesi, s'oposa a les consideracions al·legades per Cegás, primerament, per l'extemporaneïtat de l'escrit i, en segon lloc, pel següent:  
1. Que les autoritzacions administratives per a distribució de gasos combustibles per canalització, en cap cas es concedixen amb drets exclusius d'ús. 2. Que l'existència de xarxes de distribució de gas natural no impedixen l'exercici de l'activitat de subministrament de GLP per canalització, perquè la sol·licitud presentada és per a una zona geogràficament delimitada a una actuació urbanística i per a una urbanització molt concreta, i es descriu una infraestructura capaç de satisfer immediatament els requeriments de consum de la zona referida i és una instal·lació menys agressiva socialment i més eficient des del punt de vista econòmic que la realització d'un gasoducte de diversos quilòmetres per zones agrícoles altament productives. 3. Que l'annex presentat per Cegás com a descripció de la solució tècnica alternativa al projecte de Repsol es reduïx a expressar que la xarxa es canalitzarà amb els diàmetres necessaris per a garantir la pressió mínima en el moment màxim de consum en el punt més desfavorable, i s'adjunta un plànol on no hi ha un traçat definit que connecte la xarxa existent amb la zona sol·licitada.  
La mencionada contestació va ser traslladada a l'empresa Gas Natural Cegás, que, per mitjà d'escrits dels dies 15 i 21 de novembre de 2007, va manifestar, en síntesi, el següent:  
1. Que, quant a l'extemporaneïtat de les al·legacions, al·lega el dret d'audiència dels interessats com a principi general en qualsevol fase del procediment i que es ratifica en el contingut de l'escrit presentat. 2. Que la solució tècnica aportada per Cegás (Expedient CBREDE/2007/6/46) per al subministrament al PAI d'Aigües Vives forma part d'una infraestructura de majors dimensions que comprén des d'Alzira fins a Tavernes de la Valldigna i que cobrix les necessitats actuals i els futurs desenvolupaments urbanístics, i aconseguix una adequada garantia en el subministrament, l'eficiència de costos, una major capacitat, un projecte més integral i complet en l'àrea sol·licitada i més seguretat. 3. Quant al principi d'exclusivitat de les autoritzacions administratives, manifesta les consideracions jurídiques i jurisprudencials que considera d'aplicació.  
Vist que va ser sol·licitat pel Servici Territorial d'Energia de València un informe a l'Ajuntament d'Alzira i a l'Ajuntament de Carcaixent sobre la sol·licitud de Repsol Butano, SA, ja que la instal·lació pot afectar béns i servicis d'estos ajuntaments, i l'Ajuntament de Carcaixent ha remés un informe sense que conste en l'expedient la contestació de l'Ajuntament d'Alzira, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia sol·licitant-lo.  
El referit Ajuntament de Carcaixent va informar manifestant que la instal·lació es pretén ubicar en terrenys que el Pla General d'Ordenació Urbana vigent qualifica de sòl urbanitzable la urbanització la Vall d'Aigües Vives i en l'execució del seu projecte d'urbanització, i que pretén ubicar-se en zona que el mencionat planejament no qualifica de dotacional, per la qual cosa no seria compatible amb la instal·lació sol·licitada.  
Del referit informe es va traslladar a l'empresa peticionària.  
Vist l'escrit de data 23 de desembre de 2008 presentat per l'empresa sol·licitant i acompanyat de l'annex al projecte d'execució de la instal·lació de xarxa de distribució canalitzada i dos depòsits fixos de GLP abans referida, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 19 de desembre de 2008.  
Vist que figura com a antecedent la Resolució de 22 d'octubre de 1996, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per mitjà de la qual s'atorga concessió administrativa a l'empresa Cegás, SA, per a la prestació del servici públic de subministrament de gas natural per a usos domèstics, comercials i a xicotetes indústries als termes municipals, entre altres, d'Alzira i Carcaixent.  
Vist que l'empresa Repsol Butano, SA, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia de València sol·licitud d'autorització administrativa i aprovació de projecte per a la instal·lació d'una xarxa de distribució canalitzada i dos depòsits fixos de GLP, per a subministrament als habitatges del Projecte d'Actuació Integrada denominat Monestir d'Aigües Vives, al terme municipal de Carcaixent, l'expedient del qual està identificat com a CBREDE/2006/13/46, i, ja que existix entre este i el que conforma el present expedient, íntima connexió, a l'efecte de la seua resolució, es procedix a la seua acumulació, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
Vist que per aplicació de l'article 46 bis punt 1 de l'esmentada Llei 34/1998, de 7 d'octubre, l'emmagatzemament i distribució de gasos liquats de petroli, combustibles gasosos manufacturats i sintètics i mescles de gasos i aire per a subministrament per canalització, requerixen autorització administrativa prèvia.  
Atés que s'han complit els tràmits reglamentaris en l'expedient instruït a l'efecte.  
Atés que este Servici Territorial d'Energia és competent per a dictar la present resolució d'acord amb l'article 3.3. d) de la Llei 34/1998 i amb l'article 28 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Este Servici Territorial d'Energia resol:  
Atorgar a Repsol Butano, SA, autorització administrativa, aprovar el projecte d'execució i l'annex a este, de la instal·lació d'una xarxa de distribució canalitzada i dos depòsits fixos per a GLP amb capacitat de 49,5 m³, cada un, per a subministrament als habitatges del Projecte d'Actuació Integrada denominat Monestir d'Aigües Vives, als termes municipals d'Alzira i Carcaixent, província de València, les característiques principals del qual són:  
· Dos depòsits fixos per a GLP, amb capacitat de 49,5 m³, cada un, amb els seus elements de seguretat. Total emmagatzemament: 99 m³, amb dos línies de regulació. Situats en la part sud de l'àrea gasificable -al costat dels carrers 14 i 25- segons el plànol de l'annex al projecte núm. RG-003.  
· Xarxa de distribució per a suportar una pressió nominal de treball de menor o igual a 1,75 kg/cm² i màxima de 2,5 kg/cm², constituïda per canonada de polietilé, qualitat tipus SDR-11, de diàmetres 63 mm i 40 mm (32 mm i 20 mm per a les connexions) i una longitud de 4.782 m.  
La xarxa té l'origen en la clau d'eixida del centre d'emmagatzemament, i discorre soterrada per rases en zones públiques, voreres o calçades, i és vàlida tant per a la conducció de GLP, com per a la de gas natural. Entenent-se el dit atorgament fins que es produïsca l'arribada i l'autorització del subministrament de gas natural.  
La canonada està soterrada en una rasa de 0,50 m d'amplària i 0,60 m de profunditat i llit d'arena llavada de riu de 0,20 m per damunt d'esta.  
· Àrea gasificable  
És coincident amb l'àrea geogràfica que s'ha d'urbanitzar, amb els límits següents: nord, carretera CV-50; sud, parcel·les de particulars; est, urbanització les Oronetes, i oest, urbanització Santa Marina, segons el plànol de l'annex del projecte núm. RG-004.  
· Pressupost del projecte presentat: 62.063 euros.  
La present autorització administrativa s'atorga a l'empara del que disposen els articles 3.3 apartat d) i 46 bis de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i estarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
Primera  
El titular d'esta constituirà en el termini d'un mes, a partir de la data de la notificació de la present resolució una garantia per valor de 1241,26 euros, import del dos per cent del pressupost de la instal·lació que figura en l'expedient de sol·licitud, que s'ha de presentar en el Servici Territorial d'Energia de València, per a garantir el compliment de les seues obligacions, de conformitat amb el punt 5 de l'article 46 bis de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i de conformitat amb l'article vint-i-huit del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.  
La dita fiança es constituirà en la Tresoreria del Servici Territorial de València de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de conformitat amb l'Orde de 14 de febrer de 1986 i l'Orde de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances. La fiança serà tornada al titular de la present autorització una vegada que el Servici Territorial d'Energia de València atorgue l'autorització d'explotació de les instal·lacions a què es referix la present resolució.  
Segona  
La present autorització s'entén sense perjuí i independentment de les concessions, les llicències, els permisos o les autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'este o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa el punt 5 de l'article 46 bis de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, i de conformitat amb l'article vint-i-huit del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.  
Tercera  
Les instal·lacions que s'han d'establir es faran d'acord amb el projecte tècnic d'execució presentat i el seu annex, firmats pel tècnic competent i visats pel col·legi oficial corresponent amb dates 1 de juny de 2006 i 19 de desembre de 2008, respectivament, en les fases de gasificació següents i a partir de la data de la notificació de la present resolució:   
Fases d'execució:  
Fase I: en un període de 3 mesos, des de la consecució de l'autorització administrativa, que inclou el centre d'emmagatzemament i la xarxa de distribució de la zona corresponent al terme municipal de Carcaixent.  
Fase II: en un termini d'1 mes, després de l'anterior, que inclou la zona situada al terme municipal d'Alzira.  
En fases successives, sense determinar, s'executaran les ampliacions d'acord amb les avanços constructius.  
En relació amb el projecte tècnic d'execució i el seu annex, haurà d'acreditar-se, d'acord amb les característiques arreplegades en el resolc anterior, la situació urbanística i administrativa actualitzada de les àrees que comprenen cada una de les fases d'execució, d'acord amb el vigent Pla General d'Ordenació Urbana, i en particular de les actuacions urbanístiques amb planejament aprovat, les quals s'acreditaran per mitjà de l'oportú certificat urbanístic.  
En tot cas, les instal·lacions hauran de complir el Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos, aprovat pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, amb el Reglament de Xarxes i Connexions de Combustibles Gasosos, aprovat per l'Orde de 18 de novembre de 1974 (BOE, 6 de desembre de 1974) i modificat per l'Orde de 26 d'octubre de 1983 (BOE, 08.11.83) i la seua correcció d'errades (BOE, 23.07.84), l'Orde de 6 de juliol de 1984 (BOE, 23.07.84), l'Orde de 9 de març de 1994 (BOE, 21.03.94), l'Orde de 29 de maig de 1998 (BOE, 11.06.98), amb el Reglament General del Servici Públic de Gasos Combustibles, tot això mentre no haja sigut modificat per la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE núm. 241, de 8 d'octubre de 1998), segons disposa la seua disposició addicional sisena o amb el Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos, aprovat pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, així com les disposicions i les normes tècniques que en general s'apliquen. Estes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir subministraments flexibles i segurs.  
Una vegada finalitzades les obres d'instal·lació, Repsol Butano, SA, procedirà a efectuar els assajos i les proves oportuns, així com presentar un certificat d'instal·lació subscrit pel titular de les instal·lacions i un certificat final d'obra, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el qual conste que la construcció i el muntatge de les instal·lacions s'han efectuat d'acord amb la normativa tècnica vigent que se li aplique i amb el projecte presentat i modificacions, si és el cas.  
Quarta  
La determinació de les tarifes i del règim econòmic que s'apliquen per al subministrament de GLP es regiran per les disposicions vigents en cada moment.  
Cinquena  
Serà causa de revocació de la present autorització administrativa l'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
Sisena  
La present autorització entrarà en vigor l'endemà de la data de la notificació.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà presentar recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Energia (c/ Colom núm. 1, 4ª. 46004 València), en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació de la present, de conformitat amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 4/99, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 18 de febrer de 2009.- El cap del Servici Territorial d'Energia: Enrique Climent Sirvent.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6021, del 26-05-2009 (2009/5770)

RESOLUCIÓN del 18 de febrero de 2009 del Servicio Territorial de Energía por la que se otorga a Repsol Butano, S.A. autorización administrativa aprobación del proyecto de ejecución y Anexo al mismo, para la instalación de una red de distribución canalizada y dos depósitos fijos de G.L.P. de 49'50 m3 cada uno, para suministro a las viviendas del Proyecto de Actuación Integrada denominado "Monestir d'Aigües Vives", en los términos municipales de Alzira y Carcaixent, provincia de Valencia. Expediente CBREDE 2006/36/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6021

Fecha DOGV
:   26-05-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/5770

CVE


Fecha del documento
:   18-02-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Carcaixent](javascript:void(0))
    * [Alzira](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [gas](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN del 18 de febrero de 2009 del Servicio Territorial de Energía por la que se otorga a Repsol Butano, S.A. autorización administrativa aprobación del proyecto de ejecución y Anexo al mismo, para la instalación de una red de distribución canalizada y dos depósitos fijos de G.L.P. de 49'50 m3 cada uno, para suministro a las viviendas del Proyecto de Actuación Integrada denominado "Monestir d'Aigües Vives", en los términos municipales de Alzira y Carcaixent, provincia de Valencia. Expediente CBREDE 2006/36/46. [2009/5770]  
Vista la solicitud presentada por Repsol Butano, SA. con fecha 5 de junio de 2006 en el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con proyecto de instalación de una red de distribución canalizada y dos depósitos fijos de GLP, para suministro a las viviendas del Proyecto de Actuación Integrada denominado Monestir d'Aigües Vives, en los términos municipales de Alzira y Carcaixent, provincia de Valencia, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 1 de junio de 2006, para que le sea otorgada autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la instalación de una red de distribución canalizada y dos depósitos fijos de GLP de 49'50 m³ cada uno, para suministro a las viviendas del Proyecto de Actuación Integrada denominado Monestir d'Aigúes Vives, en los términos municipales de Alzira y Carcaixent, provincia de Valencia. (CBREDE/2006/36/46).  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia los artículos 55.1.c, 73 y 77 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1.998), y en el artículo 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, mediante publicación de el DOGV de fecha 28 de diciembre de 2006 y en el BOP de la provincia de Valencia de 15 de diciembre de 2006.  
Durante el período de información pública fue presentado escrito de alegaciones por la empresa Gas Natural Cegás, SA. en el que viene a manifestar, en síntesis:   
1. Que Gas Natural Cegás, SA ostenta la autorización administrativa para la construcción de instalaciones de distribución de gas natural en los municipios de Alzira y Carcaixent por Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de 22 de octubre de 1996 y que está obligada a cumplir las obligaciones del servicio de interés general y extensión de las redes para abastecer el futuro desarrollo de la zona, realizando un análisis y planificación de las mismas periódicamente. 2. Que esta planificación evita prácticas ineficientes como la coexistencia de varias distribuidoras en una misma zona y que las instalaciones previstas por Cegás garantizarán el suministro de gas natural al PAI de Aigües Vives y al resto de futuros desarrollos urbanísticos e industriales. 3. Que del análisis de la propuesta de Repsol Butano se desprende la inconveniencia de su adopción por ser un sistema que exige la dependencia de transporte de mercancías peligrosas y constituye una limitación a la posibilidad de ofrecer el suministro directamente desde la red de distribución conectada al sistema gasista, además representaría incentivar negativamente el desarrollo de esta última. 4. Que el proyecto de gasificación de Cegás es completo y cohesionado, acompañando Anexo I en el que se describe su propuesta de instalación, mientras que el de Repsol es innecesario. 5. Añade que Cegás viene distribuyendo gas natural en los términos de Alzira y Caracaixent desde hace años y que debe respetarse el principio de distribuidor único por zona. 6. El informe técnico que acompaña refleja la situación en «isla» de la zona de urbanización, que prevé será alimentada desde el municipio de Alzira a través de una red en MPB, sin que exista, hasta la actualidad, plazo para su ejecución.  
Trasladado el escrito de alegaciones a la empresa peticionaria, vino a contestar oponiéndose a la solicitud de denegación, por los motivos y fundamentos jurídicos que se contienen en el escrito presentado, y que en síntesis, se opone a las consideraciones alegadas por Cegás por, en primer término, la extemporaneidad del escrito y en segundo lugar por lo siguiente:  
1. Que las autorizaciones administrativas para distribución de gases combustibles por canalización, en ningún caso se conceden con derechos exclusivos de uso. 2. Que la existencia de redes de distribución de gas natural no impiden el desarrollo de la actividad de suministro de GLP por canalización, porque la solicitud presentada es para una zona geográficamente acotada a una actuación urbanística y para una urbanización muy concreta, describiendo una infraestructura capaz de satisfacer de inmediato los requerimientos de consumo de la zona referida y siendo una instalación menos agresiva socialmente y más eficiente desde el punto de vista económico que la realización de un gasoducto de varios kilómetros por zonas agrícolas altamente productivas. 3. Que el Anexo presentado por Cegás como descripción de la solución técnica alternativa al proyecto de Repsol se reduce a expresar que la red se canalizará con los diámetros necesarios para garantizar la presión mínima en el momento máximo de consumo en el punto más desfavorable, acompañando un plano donde no existe un trazado definido que conecte a la red existente con la zona solicitada.  
La mencionada contestación fue trasladada a la empresa Gas Natural Cegás, que mediante escritos de fechas 15 y 21 de noviembre de 2007 manifestó, en síntesis lo siguiente:  
1. Que en cuanto a la extemporaneidad de las alegaciones, alega el derecho de audiencia de los interesados como principio general en cualquier fase del procedimiento y que se ratifica en el contenido del escrito presentado. 2. Que la solución técnica aportada por Cegás (Expediente CBREDE/2007/6/46) para el suministro al PAI d'Aigües Vives forma parte de una infraestructura de mayores dimensiones que abarca desde Alzira a Tavernes de la Valldigna y que cubre las necesidades actuales y los futuros desarrollos urbanísticos, alcanzando una adecuada garantía en el suministro, eficiencia de costes, una mayor capacidad, un proyecto más integral y completo en el área solicitada y una mayor seguridad. 3. En cuanto al principio de exclusividad de las autorizaciones administrativas, manifiesta las consideraciones jurídicas y jurisprudenciales que considera de aplicación.  
Resultando que fue solicitado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia informe al Ayuntamiento de Alzira y al Ayuntamiento de Carcaixent sobre la solicitud de Repsol Butano, SA, al poder afectar la instalación a bienes y servicios de esos Ayuntamientos, habiendo remitido informe el Ayuntamiento de Carcaixent, sin que figure en el expediente la contestación del Ayuntamiento de Alzira, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía solicitando el mismo.  
El referido Ayuntamiento de Carcaixent informó manifestando que la instalación se pretende ubicar en terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana vigente califica como Suelo Urbanizable urbanización La Vall d'Aigües Vives y en ejecución de su proyecto de urbanización, y que pretende ubicarse en zona que el mencionado planeamiento no califica como dotacional, por lo que no sería compatible con la instalación solicitada.  
Del referido informe se dio traslado a la empresa peticionaria.  
Visto el escrito de fecha 23 de diciembre de 2008 presentado por la empresa solicitante y acompañado del Anexo al proyecto de ejecución de la instalación de red de distribución canalizada y dos depósitos fijos de GLP antes referida, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 19 de diciembre de 2008.  
Resultando que figura como antecedente la Resolución de 22 de octubre de 1996 de la Conselleria de Industria y Comercio mediante la cual se otorga concesión administrativa a la empresa Cegás, SA para la prestación del Servicio Público de suministro de gas natural para usos domésticos, comerciales y a pequeñas industrias en los términos municipales, entre otros, de Alzira y Carcaixent.  
Visto que la empresa Repsol Butano, SA presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia solicitud de Autorización administrativa y aprobación de proyecto para la instalación de una red de distribución canalizada y dos depósitos fijos de GLP, para suministro a las viviendas del Proyecto de Actuación Integrada denominado Monestir d'Aigúes Vives, en el término municipal de Carcaixent, cuyo expediente viene identificado como CBREDE/2006/13/46, y existiendo entre éste y el que conforma el presente expediente, íntima conexión, a efectos de su resolución, se procede a su acumulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Resultando que por aplicación del artículo 46 bis punto 1 de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, el almacenamiento y distribución de gases licuados de petróleo, combustibles gaseosos manufacturados y sintéticos y mezclas de gases y aire para suministro por canalización, requieren autorización administrativa previa.  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando que este Servicio Territorial de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 3.3. d) de la Ley 34/1998 y con el artículo 28 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Este Servicio Territorial de Energía, resuelve:  
Otorgar a Repsol Butano, SA autorización administrativa, aprobar el proyecto de ejecución y Anexo al mismo, de la instalación de una red de distribución canalizada y dos depósitos fijos para GLP con capacidad de 49'5 m³, cada uno, para suministro a las viviendas del Proyecto de Actuación Integrada denominado Monestir d'Aigúes Vives, en los términos municipales de Alzira y Carcaixent, provincia de Valencia, cuyas características principales son:  
- Dos depósitos fijos para GLP con capacidad de 49'5 m³ cada uno, con sus elementos de seguridad. Total almacenamiento: 99 m³, con dos líneas de regulación. Situados en la parte sur del área gasificable -junto calles 14 y 25- según plano del Anexo al proyecto nº RG-003.  
- Red de distribución para soportar una presión nominal de trabajo de menor o igual a 1'75 Kg/cm² y máxima de 2'5 Kg/cm², constituida por tubería de polietileno, calidad tipo SDR-11, de diámetros 63 mm. y 40 mm. (32 mm. y 20 mm. para las acometidas) y una longitud de 4.782 m.l.  
La red tiene su origen en la llave de salida del centro de almacenamiento, discurriendo enterrada por zanjas en zonas públicas, aceras o calzadas, siendo válida tanto para la conducción de GLP, como para la de gas natural. Entendiéndose dicho otorgamiento hasta que se produzca la llegada y la autorización del suministro de gas natural.  
La tubería está enterrada en una zanja de 0'50 m. de ancho y 0'60 m. de profundidad y lecho de arena lavada de río de 0'20 m. por encima de la misma.  
- Área gasificable  
Es coincidente con el área geográfica a urbanizar, con los límites siguientes: Norte, carretera CV-50; Sur, parcelas de particulares; este, Urbanización Les Oronetes; y oeste, Urbanización Santa Marina, según plano del Anexo del Proyecto nº RG-004.  
- Presupuesto del proyecto presentado: 62.063 euros  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d) y 46 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera  
El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 1241,26 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el punto 5 del artículo 46 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia otorgue la autorización de explotación de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
Segunda  
La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el punto 5 del artículo 46 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.   
Tercera  
Las instalaciones a establecer se harán con arreglo al proyecto técnico de ejecución presentado y su Anexo, firmados por técnico competente y visados por el Colegio Oficial correspondiente en fechas 1 de junio de 2006 y 19 de diciembre de 2008, respectivamente, en las siguientes fases de gasificación y a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución:   
Fases de ejecución:  
Fase I: En un periodo de 3 meses, desde la consecución de la Autorización Administrativa, que incluye el centro de almacenamiento y la red de distribución de la zona correspondiente la término municipal de Carcaixent.  
Fase II: En un plazo de 1 mes, después de la anterior, que incluye la zona situada en el término municipal de Alzira.  
En fases sucesivas, sin determinar, se ejecutarán las ampliaciones de acuerdo con las avances constructivos.  
En relación con el proyecto técnico de ejecución y su Anexo, deberá acreditarse, de acuerdo con las características que vienen recogidas en el resuelvo anterior, la situación urbanística y administrativa actualizada de las áreas que comprenden cada una de las Fases de ejecución, de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación Urbana, y en particular de las actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
En todo caso, las instalaciones deberán cumplir con el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, con el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1974 (BOE 6 diciembre 1974) y modificado por la Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 08.11.83) y su corrección de errores (BOE 23.07.84), la Orden de 6 de julio de 1984 (BOE 23.07.84), la Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE 21.03.94), la Orden de 29 de mayo de 1998 (BOE 11.06.98), con el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, todo ello en cuanto no haya sido modificado por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE nº 241 del 8 de octubre de 1998), según dispone su Disposición Adicional Sexta o con el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, así como con las disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
Una vez finalizadas las obras de instalación, Repsol Butano, SA procederá a efectuar los ensayos y pruebas oportunas, así como a presentar un certificado de instalación suscrito por el titular de las instalaciones y un certificado final de obra, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que conste que la construcción y montaje de las instalaciones se han efectuado de acuerdo con la normativa técnica vigente que le sea de aplicación y con el proyecto presentado y modificaciones, en su caso.  
Cuarta  
La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de GLP se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Quinta  
Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Sexta  
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su notificación.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección General de Energía (C/ Colón nº 1, 4ª 46004 Valencia), en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 18 de febrero de 2009.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Enrique Climent Sirvent.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML