Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7829, del 15-07-2016 (2016/5014)

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2016, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació parcial de la instal·lació elèctrica de distribució, línia aèria d'alta tensió a 132 kV doble circuit, Ontinyent - l'Olleria - Llanera i Alcoi - l'Olleria - Moixent, entre els suports 10100 i 10103, titularitat de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el terme municipal de Canals. Expedient número ATLINE/2014/270/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7829

Data del DOGV
:   15-07-2016

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2016/5014

CVE


Data del document
:   16-03-2016

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2016, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació parcial de la instal·lació elèctrica de distribució, línia aèria d'alta tensió a 132 kV doble circuit, Ontinyent - l'Olleria - Llanera i Alcoi - l'Olleria - Moixent, entre els suports 10100 i 10103, titularitat de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el terme municipal de Canals. Expedient número ATLINE/2014/270/46. [2016/5014]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 7 de novembre de 2014, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del llavors Servei Territorial d'Energia de València, imprés normalitzat sol·licitant:  
- Autorització administrativa prèvia per a la modificació parcial de la instal·lació elèctrica de distribució, línia aèria d'alta tensió a 132 kV doble circuit, Ontinyent - l'Olleria - Llanera i Alcoi - l'Olleria - Moixent, entre els suports 10100 i 10103, ubicats en el terme municipal de Canals, província de València  
- i autorització administrativa de construcció (anteriorment denominat aprovació del projecte tècnic d'execució).  
Junt amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada instal·lació, acompanyat de la declaració responsable del tècnic projectista competent,  
  
- Còpia de l'informe (Ref. 156/2014-CON) de data 24 de setembre de 2014, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.  
- Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic de:  
· Ajuntament de Canals,  
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal,  
· Administrador d'Infraestructures Ferroviàries ADIF,  
· i Telefónica de España, SAU.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATLINE/2014/270/46, incoat a aquest efecte pel llavors Servei Territorial d'Energia de València.  
La modificació de la línia elèctrica de distribució per a la qual se sol·licita autorització de construcció s'executarà en el terme municipal de Canals (província de València), i preveu l'adequació de la línia elèctrica de doble circuit a 132 kV Ontinyent - l'Olleria - Llanera i Alcoi - l'Olleria - Moixent, en el tram comprés entre els suports 10100 i 10103, a la zona d'influència del nou accés ferroviari d'Alta Velocitat de Llevant. Madrid - Castella La Manxa - Comunitat Valenciana - Regió de Múrcia, en el subtram Moixent- l'Alcúdia de Crespins. L'esmentada modificació, comprendrà la substitució dels suports 10101 i 10102 a una nova posició, no implica variació en la longitud i traça actual de la línia elèctrica citada, i manté els conductors existents, es procedirà únicament a la reposició dels ponts en els nous suports d'amarratge.  
  
Actualment Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001, registre accessible en el lloc web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripció per a la qual cal acreditar el compliment de les capacitats esmentades en l'article 37 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, la sol·licitud d'autorització administrativa, ha sigut objecte d'informació pública durant el termini de 20 dies en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 4 de maig de 2015, (DOCV 7517).  
Conforme al procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de Canals. En el seu informe, de data 14 d'abril de 2015, els serveis tècnics informen que ateses les característiques i autoritzacions amb què compta la referida instal·lació, no és procedent sol·licitar condicionat.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, Àrea de Xarxes de Distribució. En el seu escrit, de data 20 d'abril de 2015, informen de la seua conformitat a la separata rebuda pel que fa a l'encreuament amb la línia de 20 kV existent en l'obertura compresa entre els suports 10100 i 10101.  
- Administrador d'Infraestructures Ferroviàries ADIF. En el seu escrit, de data 21 d'abril de 2015, comuniquen la seua conformitat tècnica a la solució plantejada.  
- Telefónica de España, SAU. En el seu escrit, de data 16 d'abril de 2015, els serveis tècnics informen no posar cap inconvenient a l'execució dels treballs, i fan constar la necessitat de notificar a aquesta societat amb suficient antelació la data d'execució del treballs per a les comprovacions sobre els encreuaments que es produïsquen. Traslladat al peticionari, aquest per mitjà d'un escrit de data 11 de maig de 2015, manifesta la seua conformitat als condicionats remesos.  
Consta en l'expedient còpia de l'informe de data 24 de setembre de 2014, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (expedient 156/2014-CON), en el que es considera que el projecte no comporta afeccions ambientals significatives i que no cal sotmetre'l a avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb l'article 3 del Reial Decret Legislatiu 1/2008. Sense perjudici dels permisos o autoritzacions que calga obtindre d'altres organismes, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.  
  
La necessitat de la instal·lació sol·licitada es fonamenta a adequar la traça de la línia elèctrica existent doble circuit a 132 kV Ontinyent - l'Olleria - Llanera i Alcoi - l'Olleria - Moixent, en el tram comprés entre els suports 10100 i 10103, a la zona d'influència del nou accés ferroviari d'Alta Velocitat de Llevant, en el seu encreuament en el p. k. 634,529 amb la línia AVE Madrid - Llevant.  
Ha de considerar-se que la instal·lació sol·licitada no genera incidències negatives en el Sistema, ja que es tracta una modificació parcial de la línia elèctrica, ja existent i en servei, doble circuit a 132 kV Ontinyent - l'Olleria - Llanera i Alcoi - l'Olleria - Moixent.  
Consta en l'expedient informe favorable del llavors Servei Territorial d'Energia de València, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient ATLINE/2014/270/46, així com proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu.  
  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, per estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 14 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.1 de la Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constitueixen part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que disposa l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, l'article 37 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que preveu aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als que exercisquen l'activitat.   
  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i l'article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la modificació d'instal·lacions elèctriques integrades en la xarxa de distribució requereixen autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (d'acord amb la nova terminologia introduïda per l'esmentada Llei 24/2013).  
D'acord amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, la instal·lació objecte del present procediment està subjecta a avaluació d'impacte ambiental. No obstant això, d'acord a l'article 3.2.b del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental en projectes, només hauran de sotmetre's a una avaluació d'impacte ambiental en la forma prevista en aquesta llei, quan així ho decidisca l'òrgan ambiental en cada cas, els projectes públics o privats consistents en la realització de les obres, instal·lacions o de qualsevol altra activitat compresa en l'annex II.  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'article 5.2.A.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el Sistema.  
D'acord amb el que estableix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, en la seua Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 07, «Línies aèries amb conductors nus».  
D'acord amb els articles 155 i 158 del mencionat Reial Decret 1955/2000, la servitud de pas aeri d'energia elèctrica comprendrà el vol sobre el predi servent i l'establiment de pals, torres o suports fixos per a la sustentació dels cables conductors d'energia elèctrica, entre altres, i aquesta servitud s'extingirà per la retirada de la instal·lació. No obstant això, no es produirà l'extinció per l'addició, canvi o reparació dels seus elements.  
Les referències al Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'entenen sense perjudici del que disposa la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en particular d'allò que s'ha previst en la seua disposició transitòria primera i la seua disposició final onze.  
En consideració d'això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia per a la modificació parcial de la instal·lació elèctrica de distribució, línia aèria d'alta tensió doble circuit a 132 kV, Ontinyent - l'Olleria - Llanera i Alcoi - l'Olleria - Moixent, entre els suports 10100 i 10103, titularitat de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el terme municipal de Canals, província de València.  
D'acord amb la documentació tècnica presentada, la present autorització comprén:  
1) Instal·lació de dos nous suports: suport número 10101 model 12E140 de 22 m. d'alçada lliure i suport número 10102 model 12E140 de 24 m. d'alçada lliure, lleugerament desplaçats als suports que substitueixen, i davall la mateixa traça de la línia.  
2) Regulació de conductors i cables de terra en els cantons afectats per la modificació. Es mantindran els conductors existents, i es procedirà únicament a la reposició dels ponts en els nous suports d'amarratge.  
  
3) Desmuntatge dels actuals suports 10101 i 10102.  
Les característiques administratives i tècniques de la instal·lació elèctrica a construir són:  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial Decret 223/2008) Primera  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 132  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 145  
Zona A  
Longitud total (m) 960,71  
Longitud en aeri (m) 960,71  
Longitud en subterrani (m) 0  
Municipi afectat Canals  
Província afectada València  
Origen instal·lació Suport núm.: 10100  
Final instal·lació Suport núm.: 10103  
  
  
RECORREGUT AERI  
Nre. de circuits 2  
Configuració fases circuit Doble bandera  
Nre. de conductors per fase 1 (simplex)  
Tipus de conductor de fase HEN  
Material conductor de fase Alumini - Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 298,10  
Tipus de conductor de terra-òptic OPGW-14,3 i OPGW-15,1  
Material conductor de terra-òptic Alumini-Acer  
Secció total conductor de fase (mm²)  
OPGW-14,3 / OPGW-15,1 100 / 80  
Tipus d'aïllador Compòsit  
Tensió suportada a freqüència industrial baix pluja (50 Hz) (kV eficaç) 320  
Tensió suportada a impuls tipus raig 1,2/50 s (kV cresta) 650  
Núm. total de suports línia 2 (NÚM.: 10101 i 10102)  
Tipus de suports (i núm. de cada tipus) 12E140 Base 22 (1) y12E140 Base 24  
Forma dels suports Fust troncopiramidal de secció quadrada, amb cap de trams prismàtics rectes de secció quadrada amb doble bandera i dos cúpules de terra de la sèrie 12E, amb base per a fonamentacions tetrabloc (potes separades).  
Material dels suports Metàl·lics, constituïts per perfils angulars de costats iguals galvanitzats en calent, fabricats amb acer S355J2 i S275JR, amb una amplària mínima d'angulars de 45 mm i una grossària mínim de 4 mm.  
Les barres estaran unides entre si per mitjà de xapes i caragols de qualitat 5.6.  
Fonamentació Fonamentacions monobloc i massissa de formigó en massa tipus H20, segons dimensions de projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte. Suport tipus no freqüentat.  
  
  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de cent trenta-dos mil noranta euros amb seixanta-sis cèntims (132.090,66 ?).  
De conformitat amb l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que calga obtindre per part de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb l'informe de data 24 de setembre de 2014, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient, la present actuació no comporta afeccions ambientals significatives i no cal sotmetre-la a avaluació d'impacte ambiental.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions arreplegats en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, les mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció per a la modificació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució, segons el projecte d'execució presentat, redactat per tècnic titulat competent segons declaració responsable de data 17 de novembre de 2014, i habilitar Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, per a realitzar la construcció de la instal·lació complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que calga introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent aprovació.  
  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que estableix el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, en la seua Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 07, «Línies aèries amb conductors nus».  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà d'un (1) mes des de l'endemà de la notificació. No obstant això, abans de la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest per mitjà de sol·licitud motivada davant d'aquest òrgan directiu, acompanyant a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València el començament de les obres, el qual al seu torn ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució vindrà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
6. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjudici del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, podrà realitzar les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
  
8. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa. Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme allò que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV número 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general, així com a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
10. Aquesta direcció general, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
Tercer  
Declarar extingida la servitud de pas de la instal·lació el desmuntatge de la qual s'autoritza en el punt primer de la present resolució, d'acord amb l'incís a) de l'article 155 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, sense perjudici de les noves servituds generades per la instal·lació autoritzada a construir. Així mateix, el primitiu propietari els seus drethavents, conforme preveu l'article cinquanta-quatre i concordants de la Llei d'Expropiació Forçosa i el seu reglament de desplegament podran exercir el dret de reversió, sense perjudici del que ja s'ha indicat respecte a les noves servituds generades.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,  
- La notificació de la present resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, i a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització.  
  
  
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l'article 148.2 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que estableix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
València, 16 de març de 2016.- La directora general d'Indústria i Energia: Júlia Company Sanús.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7829, del 15-07-2016 (2016/5014)

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación parcial de la instalación eléctrica de distribución, línea aérea de alta tensión a 132 kV doble circuito, Ontinyent - L'Olleria - Llanera y Alcoi - L'Olleria - Moixent, entre los apoyos 10100 y 10103, titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Canals. Expediente número ATLINE/2014/270/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7829

Fecha DOGV
:   15-07-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2016/5014

CVE


Fecha del documento
:   16-03-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación parcial de la instalación eléctrica de distribución, línea aérea de alta tensión a 132 kV doble circuito, Ontinyent - L'Olleria - Llanera y Alcoi - L'Olleria - Moixent, entre los apoyos 10100 y 10103, titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Canals. Expediente número ATLINE/2014/270/46. [2016/5014]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 7 de noviembre de 2014, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa previa para la modificación parcial de la instalación eléctrica de distribución, línea aérea de alta tensión a 132 kV doble circuito, Ontinyent - L'Olleria - Llanera y Alcoi - L'Olleria - Moixent, entre los apoyos 10100 y 10103, ubicados en el término municipal de Canals, provincia de Valencia  
- y autorización administrativa de construcción (anteriormente denominado aprobación del proyecto técnico de ejecución).  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, acompañado de la declaración responsable del técnico proyectista competente,  
- Copia del informe (Ref. 156/2014-CON) de fecha 24 de septiembre de 2014, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico de:  
· Ayuntamiento de Canals,  
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal,  
· Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF,  
· y Telefónica de España, SAU.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2014/270/46, incoado al efecto por el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
La modificación de la línea eléctrica de distribución para la que se solicita autorización de construcción se ejecutará en el término municipal de Canals (provincia de Valencia), contemplando la adecuación de la línea eléctrica de doble circuito a 132 kV Ontinyent - L'Olleria - Llanera y Alcoi - L'Olleria - Moixent, en el tramo comprendido entre los apoyos 10100 y 10103, a la zona de influencia del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunitat Valenciana - Región de Murcia, en el subtramo Mogente - Alcudia de Crespins. La citada modificación, comprenderá la sustitución de los apoyos 10101 y 10102 a una nueva posición, no implicando variación en la longitud y traza actual de la línea eléctrica citada, y manteniendo los conductores existentes, procediendo únicamente a la reposición de los puentes en los nuevos apoyos de amarre.  
A fecha de la presente Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en el artículo 37 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por le que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, la solicitud de autorización administrativa, ha sido objeto de información pública durante el plazo de 20 días en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 4 de mayo de 2015, (DOCV 7517).  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Canals. En su informe, de fecha 14 de abril de 2015, los Servicios Técnicos informan que dadas las características y autorizaciones con que cuenta la referida instalación, no procede solicitar condicionado.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, Área de Redes de Distribución. En su escrito, de fecha 20 de abril de 2015, informan de su conformidad a la separata recibida en lo referente al cruzamiento con la línea de 20 kV existente en el vano comprendido entre los apoyos 10100 y 10101.  
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF. En su escrito, de fecha 21 de abril de 2015, comunican su conformidad técnica a la solución planteada.  
- Telefónica de España, SAU. En su escrito, de fecha 16 de abril de 2015, los servicios técnicos informan no poner reparo alguno a la ejecución de los trabajos, haciendo constar la necesidad, de notificar a esta sociedad con suficiente antelación la fecha de ejecución de lo trabajos para las comprobaciones sobre los cruzamientos que se produzcan. Trasladado al peticionario, este mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2015, manifiesta su conformidad a los condicionados remitidos.  
Consta en el expediente copia del informe de fecha 24 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (expediente 156/2014-CON), en el que se considera que el proyecto no conlleva afecciones ambientales significativas y que no resulta necesario someter el mismo a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2008. Sin perjuicio de los permisos o autorizaciones que sea necesario obtener de otros organismos, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.  
La necesidad de la instalación solicitada se fundamenta en adecuar la traza de la línea eléctrica existente doble circuito a 132 kV Ontinyent - L'Olleria - Llanera y Alcoi - L'Olleria - Moixent, en el tramo comprendido entre los apoyos 10100 y 10103, a la zona de influencia del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante, en su cruce en el p. k. 634,529 con la línea AVE Madrid - Levante.  
Debe considerarse que la instalación solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata una modificación parcial de la línea eléctrica, ya existente y en servicio, doble circuito a 132 kV Ontinyent - L'Olleria - Llanera y Alcoi - L'Olleria - Moixent.  
Consta en el expediente informe favorable del entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente ATLINE/2014/270/46, así como propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 14 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 37 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas integradas en la red de distribución requieren autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De acuerdo con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, la instalación objeto del presente procedimiento está sujeta a Evaluación de Impacto Ambiental. No obstante, de acuerdo al artículo 3.2.b del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental en proyectos, solo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II.  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07, «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
De acuerdo con los artículos 155 y 158 del citado Real Decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprenderá el vuelo sobre el predio sirviente y el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica, entre otros, y dicha servidumbre se extinguirá por la retirada de la instalación. Sin embargo, no se producirá la extinción por la adición, cambio o reparación de sus elementos.  
Las referencias al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa para la modificación parcial de la instalación eléctrica de distribución, línea aérea de alta tensión doble circuito a 132 kV, Ontinyent - L'Olleria - Llanera y Alcoi - L'Olleria - Moixent, entre los apoyos 10100 y 10103, titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Canals, provincia de Valencia.  
De acuerdo con la documentación técnica presentada, la presente autorización comprende:  
1) Instalación de dos nuevos apoyos: apoyo número 10101 modelo 12E140 de 22 m. de altura libre y apoyo número 10102 modelo 12E140 de 24 m. de altura libre, ligeramente desplazados a los apoyos que sustituyen, y bajo la misma traza de la línea.  
2) Regulado de conductores y cables de tierra en los cantones afectados por la modificación. Se mantendrán los conductores existentes, procediendo únicamente a la reposición de los puentes en los nuevos apoyos de amarre.  
3) Desmontaje de los actuales apoyos 10101 y 10102.  
Las características administrativas y técnicas de la instalación eléctrica a construir son:  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Primera  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Zona A  
Longitud total (m) 960,71  
Longitud en aéreo (m) 960,71  
Longitud en subterráneo (m) 0  
Municipio afectado Canals  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Apoyo núm.: 10100  
Final instalación Apoyo núm.: 10103  
  
  
RECORRIDO AÉREO  
Núm. de circuitos 2  
Configuración fases circuito Doble bandera  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Tipo de conductor de fase HEN  
Material conductor de fase Aluminio - Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 298,10  
Tipo de conductor de tierra-óptico OPGW-14,3 y OPGW-15,1  
Material conductor de tierra-óptico Aluminio-Acero  
Sección total conductor de fase (mm²)  
OPGW-14,3 / OPGW-15,1 100 / 80  
Tipo de aislador Composite  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 320  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s (kV cresta) 650  
Núm. total de apoyos línea 2 (Núm.: 10101 y 10102)  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 12E140 Base 22 (1) y12E140 Base 24  
Forma de los apoyos Fuste troncopiramidal de sección cuadrada, con cabeza de tramos prismáticos rectos de sección cuadrada con doble bandera y dos cúpulas de tierra de la serie 12E, con base para cimentaciones tetrabloque (patas separadas).  
Material de los apoyos Metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, fabricados con acero S355J2 y S275JR, con una anchura mínima de angulares de 45 mm y un espesor mínimo de 4 mm.  
Las barras estarán unidas entre sí mediante chapas y tornillos de calidad 5.6.  
Cimentación Cimentaciones monobloque y maciza de hormigón en masa tipo H20, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto. Apoyo tipo no frecuentado.  
  
  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de ciento treinta y dos mil noventa euros con sesenta y seis céntimos (132.090,66 ?).  
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
De acuerdo al informe de fecha 24 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente, la presente actuación no conlleva afecciones ambientales significativas, no resultando necesario someter el mismo a evaluación de impacto ambiental.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción para la modificación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, según el proyecto de ejecución presentado, redactado por técnico titulado competente según declaración responsable de fecha 17 de noviembre de 2014, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, para realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07, «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de un (1) mes desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar extinguida la servidumbre de paso de la instalación cuyo desmontaje se autoriza en el punto primero de la presente resolución, de acuerdo al inciso a del artículo 155 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sin perjuicio de las nuevas servidumbres generadas por la instalación autorizada a construir. Asimismo, el primitivo dueño o sus causahabientes, conforme previene el artículo cincuenta y cuatro y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento de desarrollo podrán ejercer el derecho de reversión, sin perjuicio de lo ya indicado respecto a las nuevas servidumbres generadas.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, y a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización.  
  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 16 de marzo de 2016.- La directora general de Industria y Energía: Júlia Company Sanús.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML