Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5906, del 03-12-2008 (2008/14054)

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació de la línia elèctrica aèria d'alta tensió, simple circuit, a 132 kV, ST Benidorm-ST El Algar, entre la ST Benidorm i el suport núm. 2, al terme municipal de Finestrat. Expedient número ATLIRE/2008/41/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5906

Data del DOGV
:   03-12-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2008/14054

CVE


Data del document
:   20-10-2008

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Finestrat](javascript:void(0))
    * [Benidorm](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació de la línia elèctrica aèria d'alta tensió, simple circuit, a 132 kV, ST Benidorm-ST El Algar, entre la ST Benidorm i el suport núm. 2, al terme municipal de Finestrat. Expedient número ATLIRE/2008/41/03. [2008/14054]  
Vist l'expedient amb referència ATLIRE/2008/41/03 incoat pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant a instàncies d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a Alacant, 03006, carrer Ausó i Monzó, 16, 7ª planta, relatiu a la sol·licitud de 21 de maig de 2008 sobre l'autorització administrativa i l'aprovació de projecte d'execució, per a la modificació de la línia aèria d'alta tensió, simple circuit, a 132 kV ST Benidorm-ST El Algar, entre la ST Benidorm i el suport núm. 2, al terme municipal de Finestrat, província d'Alacant.  
A la mencionada petició s'adjunta el projecte d'execució firmat per un enginyer competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 30 d'abril de 2008.  
Vist que, el dia 5 d'agost de 2008, es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la informació pública prevista en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, així com el que prescriu la Llei 54/1997, del Sector Elèctric, i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització de les instal·lacions d'energia elèctrica, per a ser examinat el projecte de la instal·lació i formular les al·legacions que s'estimaren oportunes.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.  
Vist que, d'acord amb el Decret 88/2005 de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va traslladar a l'Ajuntament de Finestrat la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada, ja que la instal·lació afecta béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa administració, a l'efecte de prestar la seua conformitat o l'oposició.  
No consta en l'expedient cap resposta sobre això de l'Ajuntament de Finestrat.  
Vist que consta en l'expedient la Resolució de 3 d'octubre de 2007, de la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per mitjà de la qual no es considera sotmesa a avaluació d'impacte ambiental la modificació proposada, que consistix en el soterrament de diverses línies d'alta tensió en l'àmbit d'un instrument urbanístic (sector 27 la Caleta de Finestrat).  
Vist que, d'acord amb la sol·licitud i el projecte d'execució presentats, la finalitat que es perseguix amb la instal·lació sol·licitada és adequar l'actual línia en servici, a fi d'adaptar-la a les necessitats derivades d'actuacions urbanístiques situades al terme municipal de Finestrat.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia d'Alacant, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, n'ha emés un informe favorable.  
Vist que, consta com a antecedent la Resolució del Ministeri d'Indústria d'autorització de la línia a 132 kV Benidorm-la Nucia, de 17 de juny de 1972, i el projecte va ser aprovat el 7 d'agost de 1976. L'última modificació, consistent en l'alimentació del parc temàtic que hi ha, disposa d'autorització d'explotació d'1 de juny de 2000.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els requisits que establix la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric; el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i el Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.   
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol  
Primer  
Autoritzar administrativament l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la modificació de la línia aèria d'alta tensió, simple circuit, a 132 kV ST Benidorm-ST EL Algar, entre la ST Benidorm i el suport núm. 2, al terme municipal de Finestrat, província d'Alacant, i les característiques principals del qual són les següents:  
- Traçat: modificació del tram de línia aèria d'alta tensió a 132 kV, simple circuit, ST Benidorm-ST El Algar entre els porxos-pedestals de la ST Benidorm i el suport núm. 2, que es realitzarà per mitjà d'un tram subterrani des de la ST esmentada, fins a un nou suport de transició núm. 1-bis, situat davall la línia existent, i un altre tram aeri que discorrerà des del citat nou suport fins al suport núm. 2.  
- Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).  
- Potència màxima que cal transportar: 97,07 MVA per circuit.  
- Freqüència: 50 Hz.  
- Tipologia constructiva:  
a) Tram subterrani  
- Inici de la línia: suport-pedestal en la ST Benidorm.  
- Final de la línia: nou suport de transició núm. 1-bis (col·locat davall la traça de la línia que hi ha.  
- Conductors: consta d'un circuit trifàsic amb conductors de cable d'aïllament sec, amb secció de 2000 mm², i fibra òptica en tota la longitud amb diàmetre de cable 16,7 mm, amb terminals exteriors unipolars per fase amb aïllador compòsit. No es realitzaran entroncaments intermedis.  
- Obra civil: la rasa de simple circuit serà de 0,80 m d'amplària i 1,5 m de profunditat i formigó HM-15, que porta allotjats tres tubs de 250 mm, un de 110 m (cable de terra) i quadritub 4x40 (cable de control).  
Longitud: 440 ml.   
b) Tram aeri  
- Inici de la línia: nou suport de transició núm. 1-bis (col·locat davall la traça de la línia existent).  
- Final de la línia: suport núm. 2.  
- Suports: metàl·lic de gelosia, de perfils angulars i de costats iguals, galvanitzats d'acer tipus S355J2G3 i S275JR. Serà de forma troncopiramidal des de la base fins al braç inferior, prismàtica des d'este fins al superior i un pal metàl·lic en la part superior per al cable de fibra. Les fixacions al terreny s'executaran amb fonamentacions independents de formigó HM-20/P/40.  
- En el suport de pas a subterrani s'instal·larà un parallamps d'òxid metàl·lic sense explosors per fase.  
- Conductors: cables d'alumini-acer, tipus LA-180, amb seccions respectives de 147,3 mm² i 34,3 mm² . Cable de terra tipus AC-50, amb secció de 48,5 mm² i aïlladors de compòsit de columna.  
- Connexions de terra: sistema mixt de piques i anelles  
- Longitud del buit: 105,5 ml.   
- Pressupost total: 641.793,15 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució referit a la modificació de la línia autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat per un enginyer competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 30 d'abril de 2008, i sotmetre'l a les condicions següents:  
1. La instal·lació haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de la instal·lació serà de tres mesos, comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, abans de l'acabament d'este termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
3. El titular informarà de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu competent, i acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte de l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
4. En el cas que per a finalitzar l'execució de la instal·lació objecte del projecte es requerisca posar una part d'esta en tensió, haurà de ser sol·licitat al Servici Territorial d'Energia d'Alacant, el qual establirà, si és el cas, les condicions que calguen. No obstant això, transcorregut un mes des de l'obtenció del certificat d'acabament parcial d'obra, sense que el peticionari haja sol·licitat l'autorització d'explotació, es paralitzarà l'execució de la part d'instal·lació que se sol·licitava posar en tensió, i es desconnectarà en el cas que ja estiguera en funcionament.  
5. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.  
6. La present resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 20 d'octubre de 2008.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5906, del 03-12-2008 (2008/14054)

RESOLUCIÓN de20 de octubre de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica aérea de alta tensión, simple circuito, a 132 kV, ST Benidorm-ST El Algar, entre la ST Benidorm y el apoyo número 2, en el término municipal de Finestrat. Expediente número ATLIRE/2008/41/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5906

Fecha DOGV
:   03-12-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/14054

CVE


Fecha del documento
:   20-10-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Finestrat](javascript:void(0))
    * [Benidorm](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de20 de octubre de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica aérea de alta tensión, simple circuito, a 132 kV, ST Benidorm-ST El Algar, entre la ST Benidorm y el apoyo número 2, en el término municipal de Finestrat. Expediente número ATLIRE/2008/41/03. [2008/14054]  
Visto el expediente con referencia ATLIRE/2008/41/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en 03006 Alicante, calle Ausó y Monzó, 16, 7ª Planta, relativo a la solicitud de 21 de mayo de 2008 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, para la modificación de la Línea aérea de alta tensión, simple circuito, a 132 kV ST Benidorm-ST El Algar, entre la ST Benidorm y el apoyo nº 2, en el término municipal de Finestrat, provincia de Alicante.  
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por ingeniero competente y visado por el colegio oficial correspondiente con fecha 30 de abril de 2008.  
Resultando que el día 5 de agosto de 2008 se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la información pública prevista en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, así como lo que prescribe la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica, para ser examinado el proyecto de la instalación y formular las alegaciones que se estimaran oportunas.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que conforme al Decreto 88/2005 de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se dio traslado al Ayuntamiento de Finestrat de la separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar la instalación a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa Administración, a efectos de prestar su conformidad u oposición.  
No figura en el expediente contestación al efecto por parte del Ayuntamiento de Finestrat.  
Resultando que consta en el expediente Resolución de fecha 3 de octubre de 2007 de la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda mediante la que no se considera sometida a evaluación de impacto ambiental la modificación propuesta, consistente en el soterramiento de varias líneas de alta tensión en el ámbito de un instrumento urbanístico (sector 27 La Caleta de Finestrat).  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es adecuar la actual Línea en servicio, a fin de adaptarla a las necesidades derivadas de actuaciones urbanísticas sitas en el término municipal de Finestrat.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Resultando que consta como antecedente la Resolución del Ministerio de Industria de autorización de la Línea a 132 kV Benidorm-La Nucia de fecha 17 de junio de 1972, siendo aprobado el proyecto en fecha 7 de agosto de 1976. Su última modificación consistente en la alimentación del parque temático existente, dispone de autorización de explotación de fecha 1 de junio de 2000.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.   
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la modificación de la Línea aérea de alta tensión, simple circuito, a 132 kV ST Benidorm-ST El Algar, entre la ST Benidorm y el apoyo nº 2, en el término municipal de Finestrat, provincia de Alicante y cuyas características principales son las siguientes:  
- Trazado: modificación del tramo de línea aérea de alta tensión a 132 kV, simple circuito, ST Benidorm-ST El Algar entre los soportales-pedestales de la ST Benidorm y el apoyo nº 2, que se realizará mediante un tramo subterráneo desde dicha ST, hasta un nuevo apoyo de transición nº 1-bis, situado bajo la línea existente, y otro tramo aéreo que discurrirá desde dicho nuevo apoyo hasta el apoyo nº 2.  
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
- Potencia máxima a transportar: 97'07 MVA por circuito.  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Tipología constructiva:  
a) Tramo subterráneo.  
- Inicio de la línea: soporte-pedestal en la ST Benidorm.  
- Final de la línea: nuevo apoyo de transición nº 1-bis (colocado bajo la traza de la línea existente.  
- Conductores: consta de un circuito trifásico con conductores de cable de aislamiento seco, con sección de 2000 mm², y fibra óptica en toda su longitud con diámetro de cable 16'7 mm., con terminales exteriores unipolares por fase con aislador composite. No se realizarán empalmes intermedios.  
- Obra civil: la zanja de simple circuito será de 0'80 m. de ancho y 1'5 m. de profundidad y hormigón HM-15, que lleva alojados tres tubos de 250 mm., uno de 110 m.(cable de tierra) y cuatritubo 4x40 (cable de control).  
Longitud: 440 m.l.   
b) Tramo aéreo.  
- Inicio de la línea: nuevo apoyo de transición nº 1-bis (colocado bajo la traza de la línea existente).  
- Final de la línea: apoyo nº 2.  
- Apoyos: metálico de celosía, de perfiles angulares y de lados iguales, galvanizados de acero tipo S355J2G3 y S275JR. Será de forma troncopiramidal desde su base al brazo inferior, prismática desde éste al superior y un castillete en la parte superior para el cable de fibra. Las fijaciones al terreno se ejecutarán con cimentaciones independientes de hormigón HM-20/P/40.  
- En el apoyo de paso a subterráneo se instalará un pararrayos de óxido metálico sin explosores por fase.  
- Conductores: cables de aluminio-acero, tipo LA-180, con secciones respectivas de 147'3 mm² y 34'3 mm² . Cable de tierra tipo AC-50, con sección de 48'5 mm² y aisladores de composite de columna.  
- Tomas de tierra: sistema mixto de picas y anillos  
- Longitud del vano: 105'5 m.l.   
- Presupuesto total: 641.793'15 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la modificación de la línea autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por ingeniero competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente con fecha 30 de abril de 2008, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. En el caso de que para finalizar la ejecución de la instalación objeto del proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, deberá ser solicitado al Servicio Territorial de Energía de Alicante, que establecerá, en su caso, las condiciones que le sean de aplicación. No obstante lo anterior, transcurrido un mes desde la obtención del certificado de finalización parcial de obra, sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión, procediendo a su desconexión en el caso de que ya estuviera en funcionamiento.  
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
6. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 20 de octubre de 2008.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML