Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6684, del 03-01-2012 (2011/13000)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la modificació de la línia elèctrica a 66 kV de derivació a la ST Llíria per a la connexió en disposició d'entrada/eixida en la ST Vilamarxant de la línia elèctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, en els termes municipals de Vilamarxant, Riba-roja de Túria i Manises, província de València, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública (ATLINE/2010/549/46).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6684

Data del DOGV
:   03-01-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/13000

CVE


Data del document
:   23-11-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la modificació de la línia elèctrica a 66 kV de derivació a la ST Llíria per a la connexió en disposició d'entrada/eixida en la ST Vilamarxant de la línia elèctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, en els termes municipals de Vilamarxant, Riba-roja de Túria i Manises, província de València, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública (ATLINE/2010/549/46). [2011/13000]
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2010/549/46, incoat pel Servici Territorial d'Energia de València a instàncies d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions a 48950, Erandio (Biscaia), carrer de la Ribera de Axpe, número 5, relatiu a la sol·licitud, de 3 de novembre de 2010, sobre l'autorització administrativa per a la modificació de la línia elèctrica a 66 kV de derivació a la ST Llíria per a la connexió en disposició d'entrada/eixida en la ST Vilamarxant de la línia elèctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, en els termes municipals de Vilamarxant, Riba-roja de Túria i Manises, província de València, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública.
A l'esmentada petició s'hi adjunta el projecte d'execució firmat pel tècnic competent.
Vist que va ser realitzada la informació pública de l'esmentada sol·licitud a l'efecte previst en l'article 9, del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 144, del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i s'ha realitzat la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, de data 2 de març de 2011; en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de data 18 de febrer de 2011; en el diari ABC, de data 22 de febrer de 2011, i en el tauler d'anuncis dels ajuntaments de Vilamarxant, Riba-roja de Túria i Manises.
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a l'esmentada sol·licitud.
Vist que d'acord amb l'esmentat Decret 88/2005 es va traslladar als ajuntaments de Vilamarxant, Riba-roja de Túria i Manises la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a l'efecte de prestar la seua conformitat o oposició, i simultàniament se'l va traslladar, i d'acord amb l'article 75, de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i en l'article 72, de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, i es sol·licita informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga aplicable.
L'Ajuntament de Vilamarxant va contestar favorablement a la instal·lació projectada, i va recomanar al peticionari l'ús i l'aplicació de totes les mesures de seguretat.
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria va contestar favorablement a la instal·lació projectada, i s'hauran de reposar tots els elements d'urbanització afectats, en cas de veure's afectats per la instal·lació projectada, al seu estat original.
Traslladats els escrits referits a l'empresa peticionària, esta contesta manifestant-ne la conformitat.
El Servici Territorial d'Energia va remetre l'escrit i la documentació annexa presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a l'Ajuntament de Manises, sense que conste en l'expedient cap manifestació respecte d'això, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia.
Vist que d'acord amb allò que establix el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre separata del projecte tècnic de la instal·lació a les diferents administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, amb la finalitat que emeten, si és procedent, els oportuns condicionats, concretament, als següents:
- Diputació de València. Àrea de Carreteres, requerix que es remeta la informació oportuna amb la finalitat d'emetre pronunciament, sense perjuí de la preceptiva autorització a demanar davant de l'esmentat organisme per a l'execució de les obres, mentre afecten el domini públic viari i les seues zones de protecció.
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana assenyala que cap línia fèrria en explotació per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es troba afectada per la línia elèctrica que cal modificar.
- Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Servici de Vies Pecuàries emet informe favorable que la condiciona a la presa en consideració dels aspectes indicats per esta i sense perjuí de la resta d'informes sectorials.
- Comunitat de Regants Séquia del Quint manifesta la seua conformitat a la instal·lació projectada, i es supedita esta al fet que la instal·lació projectada no altere, modifique, restringisca o elimine qualsevol dels drets de reg que per ministeri de la llei té esta comunitat de regants.
- Red Eléctrica de España, SAU, manifesta la seua conformitat a la instal·lació projectada.
Els informes contestats es van traslladar a l'empresa peticionària, i es manifestà la seua conformitat amb el contingut dels condicionats esmentats, i s'indicà respecte de l'informe emés per l'Àrea de Carreteres de la Diputació de València que la informació sol·licitada per a poder verificar que es complix la normativa respecte a gàlib i distàncies ja es troba detallada en la separata aportada, si bé s'adjunta novament, sense que conste en l'expedient manifestació respecte d'això per l'esmentat organisme a la separata novament remesa; així mateix, indica que una vegada obtinguda l'autorització pertinent en matèria d'energia se sol·licitarà convenientment l'autorització de la Diputació. Respecte del condicionat manifestat pel Servici de Vies Pecuàries de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, es manifesta l'obtenció de la corresponent resolució de la directora general de Gestió del Medi Natural, de no-sotmetiment a avaluació d'impacte ambiental, i sobre la qual dins del seu procés es va demanar informe del Parc Natural del Túria.
A la vista de l'informe emés per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, i previ trasllat a l'empresa peticionària, es presenta per esta nova separata amb la finalitat que la Direcció General de Transports i Logística de la Conselleria d'Infraestructures i Transport emeta el pertinent condicionat, sense que conste en l'expedient cap manifestació respecte d'això, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia.
Vist que consta en l'expedient la Resolució de data 25 de maig de 2010, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'acorda no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte d'execució de la modificació de la línia elèctrica a 66 kV de derivació a la ST Llíria per a la connexió en disposició entrada/eixida en ST Vilamarxant de la línia elèctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, sense perjuí de les autoritzacions que siga procedent obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga aplicable i de la resta de condicionants que es recullen en la part dispositiva d'esta resolució.
Vist que d'acord amb la sol·licitud i el projecte d'execució presentats, la finalitat que es perseguix, amb la instal·lació sol·licitada, consistix a dur a terme les actuacions necessàries en les instal·lacions elèctriques que hi ha dels actuals sistemes de 132 kV i 66 kV en esta zona geogràfica, amb la finalitat de poder disposar de les condicions d'evacuació suficients fins a la subestació de Vilamarxant, amb destinació als parcs eòlics de les zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, i es millora, igualment, la capacitat de la xarxa.
Vist que el projecte de la instal·lació presenta un traçat plenament concretat, disposa entre la seua documentació dels plànols pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, l'ha informat favorablement.
Atés que el projecte té una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la màxima seguretat i millor funcionalitat de la línia elèctrica, estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar-les adequadament.
Atés que és aplicable allò que disposen els articles 73, 74 i 75, de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i l'article 72, de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.
Atés que l'article 40.3, de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
Atés que la sol·licitud ha complit els requisits que establix la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric; en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb allò que disposa l'article 17, del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la seua redacció feta pel Decret 122/2011, de 16 de setembre.
Esta Direcció General d'Energia resol:
Primer
Autoritzar administrativament l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la modificació de la línia elèctrica a 66 kV, de derivació a la ST Llíria per a la connexió en disposició d'entrada/eixida en la ST Vilamarxant de la línia elèctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, als termes municipals de Vilamarxant, Riba-roja de Túria i Manises, província de València, i els treballs dels quals que cal realitzar consistixen en la repotenciació de la línia desviació a la ST Llíria de 66 kV (actuals) a 132 kV (futurs), per a poder connectar l'esmentat circuit en una disposició d'entrada/eixida en la ST Vilamarxant de la línia elèctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, i es realitzen les actuacions següents:
a) En la derivació:
- Modificació del suport núm. 76, de la línia a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral - ST Vilamarxant i desmuntatge del tram (existent) de connexió del suport núm. 100448 i el suport núm. 75, de la línia a 66 kV derivació a la ST Llíria.
b) En la ST Vilamarxant:
- Connexió de la línia a 66 kV derivació a ST Llíria en el parc de 132 kV d'esta subestació.
- Desmuntatge dels trams de la línia, situats en l'interior de la subestació; desmuntatge del suport núm. 100479; substitució del suport (existent) núm. 100480 per un altre suport de transició aeriosubterrani; i connexió subterrània a la nova posició de 66 kV.
1) Tram aeri:
- Tensió nominal: 132 kV (1a categoria)
- Nombre de circuits: dos.
- Nombre de conductors per fase: un.
- Conductors:
a) Entre els suports núm. 75 i núm. 76, i en l'entrada al pòrtic de la subestació: conductor nu d'alumini-acer galvanitzat tipus HEN, amb secció total 298,1 mm².
b) En la ST Vilamarxant: conductor d'alumini-acer tipus LA-80, la secció total del qual és de 181,6 mm².
- Suports i fonaments:
Els suports són metàl·lics, de gelosia i secció quadrada, perfils angulars de costats iguals i xapes d'acer laminat galvanitzat en calent i qualitats S355J2G3 i S275JR.
El suport núm. 76 de la línia a 132 kV, que està dissenyat especialment, consta de sis travessers i els fonaments no es varien. El suport núm. 100480 se substituïx per un suport de transició aeriosubterrani del tipus 61T170/16 m.
- Cables a terra:
S'instal·la, únicament, com a nou, un cable de comunicació entre el suport núm. 100448 i el suport núm. 76.
- Aïlladors:
S'instal·len aïlladors de cadena de material compòsit, d'anella i tija. En el suport de derivació dels circuits de 132 kV, s'instal·larà el tipus U120AB220P+AR1 i, finalment, en el suport de transició aeriosubterrani serà del tipus U70AB66P.
- Presa de terra:
En la connexió a terra en el suport de derivació no hi haurà cap variació respecte al que hi ha, mentres que en el suport núm. 100480 es realitza a través de la malla de la subestació.
2) Tram subterrani:
Té el seu origen en la ST Vilamarxant i el seu final en el suport núm. 100480 (bis). La longitud total és de 97 m, es construïx amb tipus de canalització en canaleta.
- Tensió nominal: 66 kV (2a categoria).
- Nombre de circuits: un.
- Nombre de cables per fase: un.
Conductors: cable aïllat monopolar, apantallat i sec, amb secció de 500 mm². El tipus de pantalla és de fils d'aram i contraespira de coure, la secció de la qual és de 75 mm².
- El terminal d'exterior és d'envolupant polimèrica per cada fase i amb circuit normalitzat.
- Els parallamps són d'òxids metàl·lics amb envolupant polimèrica per fase i de servici continu.
- Presa de terra. Les pantalles metàl·liques dels tres cables que configuren el circuit estaran connectades rígidament a terra i entre si.
Finalment i després de la finalització de les actuacions de muntatge descrites, es procedirà al desmuntatge del tram comprés entre el suport núm. 100448 i el suport núm. 75, d'aproximadament 177 m i seguiran en ús els esmentats suports.
Pressupost total: 211.437,35 euros.
Segon
Aprovar el projecte d'execució de la línia autoritzada en el punt primer d'esta resolució, firmat pel tècnic competent, sotmetent-lo a les condicions següents:
1. La instal·lació s'ha de realitzar d'acord amb el projecte presentat.
2. El termini d'execució de la instal·lació serà de sis mesos, a comptar des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització de l'esmentat termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.
3. El titular de la instal·lació ha d'atendre en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes estes se li van notificar oportunament i van ser acceptades.
4. Per a la posada en servici i manteniment de línies, el titular d'esta autorització administrativa ha de complir tots els requisits de presentació i elaboració que queden determinats en l'article 20 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
5. Esta resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.
6. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ha d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establixen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
7. Condicions d'orde mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental de 25 de maig de 2010:
a) Els treballs, com que es realitzen pròxims a terreny forestal, s'han d'ajustar al Decret 7/2004, de 23 de gener.
b) Si és necessari realitzar treballs en l'àmbit del PORN del Túria, estos s'han de realitzar d'agost a febrer, amb la finalitat de previndre l'afecció a la fauna. En cas de necessitat de modificació de les esmentades dates, s'ha de comprovar la no-afecció a espècies considerades com a especialment sensibles, sol·licitant informe al servici competent en biodiversitat de la conselleria competent en medi ambient.
c) S'abalisarà l'obra i les zones de pas de maquinària per a reduir l'afecció a vegetació natural de l'entorn, especialment d'orquídia.
8. L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment que observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.
Tercer
Declarar, en concret, la utilitat pública dels trams de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer d'esta resolució, cosa que porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la seua urgent ocupació a l'efecte de l'article 52, de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56, de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3, del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
Quart
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb allò que establix l'article 10, del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es considera que la seua publicació es realitzarà igualment a l'efecte que determina l'article 59.5, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció feta per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haja pogut realitzar.
Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la secretària autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb allò que establix l'article 115, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 23 de novembre de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6684, del 03-01-2012 (2011/13000)

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la modificación de la línea eléctrica a 66 kV de derivación a la ST Llíria para la conexión en disposición de entrada/salida en la ST Vilamarxant de la línea eléctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, en los términos municipales de Vilamarxant, Riba-roja de Túria y Manises, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública (ATLINE/2010/549/46).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6684

Fecha DOGV
:   03-01-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/13000

CVE


Fecha del documento
:   23-11-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la modificación de la línea eléctrica a 66 kV de derivación a la ST Llíria para la conexión en disposición de entrada/salida en la ST Vilamarxant de la línea eléctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, en los términos municipales de Vilamarxant, Riba-roja de Túria y Manises, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública (ATLINE/2010/549/46). [2011/13000]
Visto el expediente con referencia ATLINE/2010/549/46, incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), calle Ribera de Axpe, 5, relativo a la solicitud de 3 de noviembre de 2010, sobre autorización administrativa para la modificación de la línea eléctrica a 66 kV de derivación a la ST Llíria para la conexión en disposición de entrada/salida en la ST Vilamarxant de la línea eléctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, en los términos municipales de Vilamarxant, Riba-roja de Túria y Manises, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública.
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por técnico competente.
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 2 de marzo de 2011, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 18 de febrero de 2011, en el diario ABC de fecha 22 de febrero de 2011, y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de Vilamarxant, Riba-roja de Túria y Manises.
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado a los ayuntamientos de Vilamarxant, Riba-roja de Túria y Manises, de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al mismo y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.
El Ayuntamiento de Vilamarxant contestó favorablemente a la instalación proyectada, recomendando al peticionario el uso y aplicación de todas las medidas de seguridad.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria contestó favorablemente a la instalación proyectada, debiendo reponerse todos los elementos de urbanización afectados, en caso de verse afectados por la instalación proyectada, a su estado original.
Trasladados los escritos referidos a la empresa peticionaria, contesta manifestando la conformidad a los mismos.
Por el Servicio Territorial de Energía se remitió el escrito y documentación anexa presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU al Ayuntamiento de Manises, sin que conste en el expediente manifestación alguna al respecto, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía.
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:
- Diputación de Valencia. Área de Carreteras, requiere se remita la información oportuna a fin de emitir pronunciamiento, sin perjuicio de la preceptiva autorización a recabar ante dicho organismo para la ejecución de las obras, en tanto en cuanto afecten al dominio público viario y a sus zonas de protección.
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana señala que ninguna línea férrea en explotación por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se encuentra afectada por la línea eléctrica a modificar.
- Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Servicio de Vías Pecuarias informa favorablemente condicionando la misma a la toma en consideración de los aspectos indicados por ésta y sin perjuicio del resto de informes sectoriales.
- Comunidad de Regantes Acequia del Quint manifiesta su conformidad a la instalación proyectada, supeditándose la misma a que la instalación proyectada no altere, modifique, restrinja o elimine cualquiera de los derechos de riego que por ministerio de la ley tiene la presente Comunidad de Regantes.
- Red Eléctrica de España SAU, manifiesta su conformidad a la instalación proyectada.
De los informes contestados se dio traslado a la empresa peticionaria, manifestando su conformidad con el contenido de los condicionados referidos, indicando respecto del informe emitido por el Área de Carreteras de la Diputación de Valencia, que la información solicitada para poder verificar que se cumple la normativa respecto a galibo y distancias ya se encuentra detallada en la separa aportada, si bien se acompaña nuevamente, -sin que conste en el expediente manifestación al respecto por dicho organismo a la separata nuevamente remitida-; asimismo indica que una vez obtenida la autorización pertinente en materia de energía se solicitará convenientemente la autorización de la Diputación. Respecto del condicionado manifestado por el Servicio de Vías Pecuarias de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, se manifiesta la obtención de la correspondiente resolución de la directora general de Gestión del Medio Natural, de no sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental, y sobre la que dentro de su proceso se recabó informe del Parque Natural del Turia.
A la vista del informe emitido por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, y previo traslado a la empresa peticionaria, se presenta por ésta nueva separata al objeto de que por parte de la Dirección General de Transportes y Logística de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte se emita el pertinente condicionado, sin que conste en el expediente manifestación alguna al respecto, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía.
Resultando que consta en el expediente Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de fecha 25 de mayo de 2010 por la que se acuerda no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de ejecución de la modificación de la línea eléctrica a 66 kV de derivación a la ST Llíria para la conexión en disposición entrada/salida en ST Vilamarxant de la línea eléctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación y del resto de condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada consiste en llevar a cabo las actuaciones necesarias en las instalaciones eléctricas existentes de los actuales sistemas de 132 kV y 66 kV en esta zona geográfica, a fin de poder disponer de las condiciones de evacuación suficientes hasta la subestación de Vilamarxant, con destino a los parques eólicos de las zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, mejorándose, igualmente, la capacidad de la red.
Resultando que el proyecto de la instalación presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, se encuentra inscrita definitivamente en la sección primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011 de 16 de septiembre.
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
Primero
Autorizar administrativamente a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la modificación de la línea eléctrica a 66 kV, de derivación a la ST Llíria para la conexión en disposición de entrada/salida en la ST Vilamarxant de la línea eléctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, en los términos municipales de Vilamarxant, Riba-roja de Túria y Manises, provincia de Valencia y cuyos trabajos a realizar consisten en la repotenciación de la línea desvío a la ST Llíria de 66 kV (actuales) a 132 kV (futuros), para poder conectar dicho circuito en una disposición de entrada/salida en la ST Vilamarxant de la línea eléctrica a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral, realizándose las actuaciones siguientes:
a) En la derivación:
- Modificación del apoyo núm. 76 de la línea a 132 kV ST Paterna - ST Oliveral - ST Vilamarxant y desmontaje del vano (existente) de conexión del apoyo núm. 100448 y el apoyo núm. 75 de la línea a 66 kV derivación a la ST Llíria.
b) En la ST Vilamarxant:
- Conexión de la línea a 66 kV derivación a ST Llíria en el parque de 132 kV de esta subestación.
- Desmontaje de los vanos de la línea, situados en el interior de la subestación; desmontaje del apoyo núm. 100479; sustitución del apoyo (existente) núm. 100480 por otro apoyo de transición aéreo-subterráneo; y conexión subterránea a la nueva posición de 66 kV.
1) Tramo aéreo:
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría)
- Número de circuitos: dos.
- Número de conductores por fase: uno.
- Conductores:
a) Entre los apoyos núm. 75 y núm. 76 y en la entrada al pórtico de la subestación: conductor desnudo de aluminio-acero galvanizado tipo HEN, con sección total 298,1 mm².
b) En la ST Vilamarxant: conductor de aluminio-acero tipo LA-80, cuya sección total es de 181,6 mm².
- Apoyos y cimentaciones:
Los apoyos son metálicos, de celosía y sección cuadrada, perfiles angulares de lados iguales y chapas de acero laminado galvanizado en caliente y calidades S355J2G3 y S275JR.
El apoyo núm. 76 de la línea a 132 kV, está diseñado especialmente, consta de seis crucetas y su cimentación no se varia. El apoyo núm. 100480 se sustituye por un apoyo de transición aéreo-subterráneo del tipo 61T170/16 m.
- Cables a tierra;
Se instala, únicamente, como nuevo, un cable de comunicación entre el apoyo núm. 100448 y el apoyo núm. 76.
- Aisladores:
Se instalan aisladores de cadena de material composite, de anillo y vástago. En el apoyo de derivación de los circuitos de 132 kV, se instalará el tipo U120AB220P+AR1 y, finalmente, en el apoyo de transición aérea subterránea será del tipo U70AB66P.
- Tomas de tierra:
La conexión a tierra en el apoyo de derivación no existirá variación alguna respecto al existente, mientras que en el apoyo núm. 100480 se realiza a través de la malla de la subestación.
2) Tramo subterráneo:
Tiene su origen en la ST Vilamarxant y su final en el apoyo núm. 100480 (bis). La longitud total es de 97 m, se construye con tipo de canalización en canaleta.
- Tensión nominal: 66 kV (2ª categoría)
- Número de circuitos: uno.
- Número de cables por fase: uno.
Conductores: cable aislado unipolar, apantallado y de aislamiento seco, con sección de 500 mm². El tipo de pantalla es de alambres y contraespira de cobre, cuya sección es de 75 mm².
- El terminal de exterior es de envolvente polimérica por cada fase y con circuito normalizado.
- Los pararrayos son de óxidos metálicos con envolvente polimérica por fase y de servicio continuo.
- Toma de tierra. Las pantallas metálicas de los tres cables que configuran el circuito estarán conectadas rígidamente a tierra y entre si.
Por último y tras la finalización de las actuaciones de montaje descritas, se procederá al desmontaje del tramo comprendido entre el apoyo núm. 100448 y el apoyo núm. 75, de aproximadamente 177 m siguiendo en uso dichos apoyos.
Presupuesto total: 211.437,35 euros.
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución de la línea autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
2. El plazo de ejecución de la instalación será de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
3. El titular de la instalación deberá atender en la ejecución del proyecto a las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.
4. Para la puesta en servicio y mantenimiento de líneas, el titular de la presente autorización administrativa deberá dar cumplimiento a cuantos requisitos de presentación y elaboración quedan determinados en el artículo 20 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
6. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establecen en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
7. Condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 25 de mayo de 2010:
a) Los trabajos, al desarrollarse próximos a terreno forestal, deberán ajustarse al Decreto 7/2004, de 23 de enero.
b) Si es necesario desarrollar trabajos en el ámbito del PORN del Turia, éstos deberán realizarse de agosto a febrero, con el fin de prevenir la afección a la fauna. En caso de necesidad de modificación de dichas fechas, deberá comprobarse la no afección a especies consideradas con especialmente sensibles, solicitando informe al servicio competente en biodiversidad de la conselleria competente en medio ambiente.
c) Se balizará la obra y las zonas de paso de maquinaria para reducir la afección a vegetación natural del entorno, especialmente de orquídea.
8. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 23 de noviembre de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML