Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7984, del 21-02-2017 (2017/1172)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2016, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual s'atorga autorització administrativa d'instal·lació de cogeneració. Expedient número ATREGI/2015/4/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7984

Data del DOGV
:   21-02-2017

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2017/1172

CVE


Data del document
:   17-11-2016

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2016, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual s'atorga autorització administrativa d'instal·lació de cogeneració. Expedient número ATREGI/2015/4/12. [2017/1172]  
Presentada sol·licitud d'autorització administrativa d'instal·lació de cogeneració, relativa a la instal·lació indicada i basant-se en els següents:  
  
Fets  
Primer. Que en data 1 d'abril de 2015, es presenta avantprojecte subscrit per l'enginyer industrial Ernesto Miquel Segarra, d'una instal·lació de cogeneració de 500 kW amb motor de combustió de biogàs interconnectada a la xarxa, emplaçada en camí Fondo, s/n, del terme municipal de Castelló de la Plana.  
Segon. Que en data 12 de juny de 2015, es presenta la liquidació de la taxa corresponent.  
Tercer. Ha sigut realitzada la informació pública a què fa referència l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, i la normativa vigent en matèria d'avaluació d'impacte ambiental, per mitjà de l'anunci corresponent, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló el 28 de maig de 2016, i no s'ha presentat cap al·legació durant el període d'informació pública de la sol·licitud presentada.  
Quart. Amb data 15 de juliol de 2016 se sol·licita la preceptiva estimació d'impacte ambiental davant de la Direcció General del Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.  
Cinqué. Amb data 28 d'octubre de 2016 té entrada en aquest Servei Territorial informe d'impacte ambiental emés en data 14 d'octubre de 2016 per la Direcció General del Medi Natural i d'Avaluació Ambiental.  
  
Sisé. Examinada la documentació aportada, amb data 17 de novembre de 2016 s'emet proposta de resolució favorable per la Secció d'Energia i Mines.  
  
Fonaments de dret  
Primer. El Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i en particular el seu capítol V, Tancament d'instal·lacions elèctriques.  
Segon. La instrucció del procediment és competència del Servei Territorial d'Indústria i Energia segons el Decret 157/2015, de 18 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  
  
El cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes, resol:  
  
Primer  
Atorgar al peticionari autorització administrativa de la instal·lació elèctrica en règim especial que s'indica:  
Expedient: ATREGI/2015/4/12  
Peticionari: Fomento Agrícola Castellonense, SA.  
Emplaçament de la instal·lació: camí Fondo, s/n, en el terme municipal de Castelló de la Plana.  
Característiques principals:  
- 3 digestors anaerobis: 2 primaris i 1 secundari.  
- 1 gasòmetre amb capacitat de 968 m³.  
- 1 motor de combustió interna, cicle OTTO, de quatre temps, alimentat pel gas metà procedent del gasòmetre, a què se li acobla un alternador elèctric.  
Potència de la instal·lació: 500 kW  
Grup de classificació: b.7.2 (instal·lacions que empren com a combustible principal biolíquids o el biogàs generat en digestors)  
Pressupost: 734.000 euros.  
Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers i deixant a part els drets particulars.  
El peticionari haurà de sol·licitar l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació en el termini de 12 mesos comptats a partir de l'endemà de la recepció d'aquest escrit, si transcorregut aquest termini no ha sigut sol·licitada, es produirà la caducitat de l'autorització administrativa; el peticionari podrà sol·licitar, per raons justificades, pròrroga del termini donat.  
El projecte es desenvoluparà de conformitat amb els condicionants ambientals que es detallen en la declaració d'impacte ambiental, emesa amb data 14 d'octubre de 2016, per la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental i amb referència 94/2016/AIA, que s'annexa a aquesta.  
L'Administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades.  
Podrà ser causa de revocació d'aquesta resolució l'incompliment de les condicions expressades en aquesta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
  
Segon  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la present resolució, d'acord amb el que disposa l'article 42.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.  
  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Indústria i Energia (c/ Castán Tobeñas, 77 € 46018 València) en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
Castelló de la Plana, 17 de novembre de 2016.- El cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia: Gerardo Nebot García.  
  
  
  
ANNEX  
  
Amb data 14 d'octubre de 2016, el director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, ha dictat la declaració d'impacte ambiental que a continuació es transcriu  
  
Expedient: 94/2016-AIA.  
Títol: instal·lació de cogeneració de 500 kW amb motor de combustió debiogàs, interconnectada a la xarxa.  
Promotor: Fomento Agrícola Castellonense, SA.  
Òrgan substantiu: Servei Territorial d'Energia (ATREGI/2015/4/12).  
  
Localització: camí Fondo, s/n, Castelló de la Plana (Castelló).  
  
Descripció del projecte  
Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA), explota l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Castelló de la Plana, la titularitat de la qual correspon a l'Ajuntament. Va ser promoguda en 1980.   
Per a l'estabilització dels fangs resultants de la depuració, l'EDAR compta amb un procés de digestió anaeròbia. Com a producte de la reacció, es genera gas metà. A fi d'aprofitar el poder calorífic d'aquest gas, es planteja la instal·lació d'un sistema de cogeneració amb un motor de combustió interna, cicle OTTO, per mitjà del qual es generarà energia elèctrica. La potència del motor és de 500 kW.  
El sistema comptarà amb un gasòmetre, dispositiu d'emmagatzematge temporal i regulació del gas generat, que permet alimentar al motor de forma constant. El motor, connectat a un alternador, produeix electricitat en CA a 400 V, per la qual cosa es disposarà d'un sistema transformador 20/0,40 kV per a connexió amb la xarxa de distribució.  
Per a evacuació de l'energia generada, es connectarà la instal·lació amb el suport de final de línia que alimenta la planta, per mitjà de línies subterrànies.  
  
Tramitació administrativa  
Amb data 18 de setembre de 2015, va tindre entrada, escrit del Servei Territorial d'Energia de Castelló relatiu al projecte, en què consultava sobre si el projecte de generació d'electricitat a partir del biogàs generat en la digestió dels fangs de l'EDAR de Castelló, constituiria un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental.  
Amb data 11 de gener de 2016, es va emetre un informe d'aquest òrgan ambiental en què s'assenyala que el projecte constitueix un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària, en estar inclòs en l'epígraf 2.f de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre.  
Amb data 19 de juliol de 2016, ha tingut entrada des del Servei Territorial d'Indústria i Energia, l'expedient per a avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte. L'ofici de remissió, assenyala que el projecte ha sigut sotmés a informació pública per mitjà d'anunci en el BOP (28.05.2016), sense que s'hagen rebut al·legacions. La documentació que consta en l'expedient és:  
- Avantprojecte tècnic  
- Estudi d'impacte ambiental i document de síntesi  
  
Consideracions ambientals  
L'EDAR de Castelló de la Plana, és una instal·lació existent i en funcionament. Se situa en la Plana de Castelló, una zona altament antropitzada. Encara que predomina l'ús agrícola, en particular cap a l'oest de la instal·lació, les edificacions se succeeixen cap a l'est, fins a constituir un nucli urbà continu en arribar a la costa. Nombroses carreteres travessen l'enclavament, en particular, connectant el nucli urbà interior de la ciutat amb el nucli costaner i el port. No hi ha espais naturals protegits ni elements naturals d'interés en les proximitats de l'EDAR.  
  
El sistema d'estabilització dels fangs instal·lat en l'EDAR de Castelló, és el de digestió anaeròbia. Es planteja l'aprofitament del biogàs generat com a producte de la digestió per mitjà de la instal·lació d'un motor de combustió interna. Els nous equips previstos per a la instal·lació de cogeneració en projecte, s'instal·laran a l'interior de la parcel·la de l'EDAR, dins d'edificis prefabricats.  
Les obres a realitzar consistiran en l'excavació per a fonamentació dels edificis i per a rases d'estesa de línies elèctriques. Els moviments de terra seran d'escassa envergadura. Atés que els equips se situen en la zona oest de la planta, no es preveuen molèsties sobre les edificacions residencials, situades a l'est.  
La combustió del biogàs en el motor, generarà l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera. Atés que el biogàs emprat conté, a més de metà, altres components com àcid sulfhídric o nitrogen, la composició dels gasos de fuga del motor contindrà òxids de sofre i de nitrogen. Les dades estimades d'emissió aportades pel promotor, prenent com a referència els límits genèrics establits en el Decret 127/2006 (ja derogat) i per altres administracions per a aquest tipus d'equips, resulten d'un ordre de magnitud raonable. Aquest motor de combustió constitueix una activitat potencialment contaminant de l'atmosfera, d'acord amb el catàleg del Reial decret 100/2011, de 28 de gener. Es dissenya una ximenera de 8 m d'alçària per a la correcta dispersió dels contaminants en l'atmosfera. Es proposen en l'EsIA els valors límits d'emissió que es reprodueixen a continuació, així com el mesurament triennal dels gasos emesos per ECMCA i anualment per la mateixa empresa.  
  
  
Contaminant Límit (mg/Nm³)  
CO 600  
NOx (expressat com NO2) 498  
SO2 196  
SH2 8  
  
  
  
En tot cas, la mateixa EDAR ja constitueix una activitat potencialment contaminants de l'atmosfera (grup B, atenent la seua capacitat), per això està subjecta a autorització administrativa de l'òrgan autonòmic competent, d'acord amb el que preveu l'article 13.2 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre.  
El funcionament del motor de combustió, generarà soroll. El contenidor on anirà muntat està dotat de l'aïllament necessari per a reduir aquesta afecció. S'estima el compliment dels nivells sonors establits en la normativa en vigor.  
El manteniment dels equips comporta la generació de residus, en particular, residus perillosos com a oli mineral, que s'entregaran a empresa autoritzada per a la seua gestió.  
D'altra banda, el procés de digestió de fangs requereix l'aportació de calor per a mantindre una temperatura superior a 37,5 ºC. L'aprofitament del biogàs generat, produeix electricitat i permet al seu torn reduir el consum de gasoil en les calderes que actualment s'empren per a mantindre la temperatura del reactor de fangs, ja que s'instal·la un sistema de recuperació de la calor dels gasos de combustió del motor. Això redueix igualment els costos d'explotació.  
Finalitzada la vida útil de la instal·lació, es desmantellarà i s'entregaran els equips fora d'ús i els residus generats a gestor autoritzat.  
  
Consideracions jurídiques  
El projecte d'instal·lació d'un sistema de cogeneració en l'EDAR de Castelló de la Plana, constitueix un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària (article 7.1, d'acord amb les previsions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre i la Llei 2/1989, de 3 de març), en quedar inclòs en l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre (grup 2.f).  
  
En el projecte s'ha observat el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària previst en la secció 1a del capítol II del títol II de la Llei 21/2013 i en les altres disposicions que s'apliquen.  
L'article 13 del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, modificat pel Decret 80/2016, d'1 de juliol, atribueix a la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental la competència en matèria d'avaluació ambiental estratègica i de projectes.  
Per tot això, fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, formule la següent,  
  
Declaració d'impacte ambiental  
  
Primer  
Estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte d'instal·lació de cogeneració de 500 kW amb motor de combustió de biogàs interconnectada a la xarxa, promogut per Fomento Agrícola Castellonense, SA, en l'EDAR de Castelló de la Plana (Castelló), sempre que aquest es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient, i amb les condicions següents:  
1. Es procedirà a la incorporació de la instal·lació de cogeneració com a focus d'emissió de gasos contaminants, en l'autorització com a activitat potencialment contaminant de l'atmosfera corresponent a l'EDAR, ja que aquesta es troba catalogada com a grup B, d'acord amb el Decret 100/2011, de 28 de gener i la Llei 34/2007, de 15 de novembre. Quant a la prevenció d'emissions atmosfèriques generades pel motor, els límits proposats pel promotor es consideren adequats, en tot cas hauran d'ajustar-se al que establisca l'òrgan competent en l'autorització d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.  
  
Es procedirà a realitzar un primer mesurament de les emissions de la instal·lació de cogeneració a la posada en marxa de la instal·lació per entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental, a fi de validar les estimacions contingudes en el projecte. Posteriorment, el mesurament es repetirà per ECMCA amb caràcter triennal, sempre que no s'establisca una altra periodicitat per l'òrgan competent en l'autorització d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.  
Així mateix, a la posada en marxa de la instal·lació de cogeneració, es procedirà a la realització d'auditoria acústica per ECMCA, a fi de comprovar el compliment dels nivells sonors límit establits en el Decret 266/2004, de 3 de desembre.  
S'incorporarà al Programa de Vigilància i Seguiment Ambiental el control de les emissions a l'atmosfera (gasos i soroll), d'acord amb el que s'ha indicat en els punts anteriors. Les accions incloses en el Programa de Vigilància i Seguiment Ambiental hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, haurà de ser comunicada a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores  
  
Segon  
Notificar a les persones interessades que contra la present resolució, per ser un acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs; sense perjudici dels que, si és el cas, pertoquen en via administrativa i judicial davant de l'acte pel qual s'autoritza el projecte, d'acord amb el que disposa l'article 41.4 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.  
  
Tercer  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la present declaració d'impacte ambiental, d'acord amb el que disposa l'article 41.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.  
  
València, 14 d'octubre de 2016.- El director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental: Antoni Marzo Pastor.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7984, del 21-02-2017 (2017/1172)

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2016, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, por la que se otorga autorización administrativa de instalación de cogeneración. Expediente número ATREGI/2015/4/12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7984

Fecha DOGV
:   21-02-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2017/1172

CVE


Fecha del documento
:   17-11-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2016, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, por la que se otorga autorización administrativa de instalación de cogeneración. Expediente número ATREGI/2015/4/12. [2017/1172]  
Presentada solicitud de autorización administrativa de instalación de cogeneración, relativa a la instalación indicada y con base en los siguientes:  
  
Hechos  
Primero. Que en fecha 1 de abril de 2015, se presenta anteproyecto suscrito por el ingeniero industrial Ernesto Miquel Segarra, de una instalación de cogeneración de 500 kW con motor de combustión de biogás interconectada a la red, emplazada en Camino Hondo, s/n, del término municipal de Castellón de la Plana.  
Segundo. Que en fecha 12 de junio de 2015, se presenta la liquidación de la tasa correspondiente.  
Tercero. Ha sido realizada la información pública, a que hacen referencia el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, y la normativa vigente en materia de evaluación de impacto ambiental, mediante el anuncio correspondiente, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el 28 de mayo de 2016, no habiéndose presentado alegación alguna durante el período de información pública de la solicitud presentada.  
Cuarto. Con fecha 15 de julio de 2016 se solicita la preceptiva estimación de impacto ambiental ante Dirección General del Medio Natural y de Evaluación Ambiental.  
Quinto. Con fecha 28 de octubre de 2016 tiene entrada en este servicio territorial informe de impacto ambiental emitido en fecha 14 de octubre de 2016 por la Dirección General del Medio Natural y de Evaluación Ambiental.  
Sexto. Examinada la documentación aportada, con fecha 17 de noviembre de 2016 se emite propuesta de resolución favorable por la Sección de Energía y Minas.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. El Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en particular su capítulo V, Cierre de instalaciones eléctricas.  
Segundo. La instrucción del procedimiento es competencia del Servicio Territorial de Industria y Energía según Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  
El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar al peticionario autorización administrativa de la instalación eléctrica en régimen especial que se indica:  
Expediente: ATREGI/2015/4/12.  
Peticionario: Fomento Agrícola Castellonense, SA.  
Emplazamiento de la instalación: camino Hondo, s/n, en el término municipal de Castellón de la Plana.  
Características principales:  
- 3 digestores anaerobios: 2 primarios y 1 secundario.  
- 1 gasómetro con capacidad de 968m³.  
- 1 motor de combustión interna, ciclo OTTO, de cuatro tiempos, alimentado por el gas metano procedente del gasómetro, al que se le acopla un alternador eléctrico.  
Potencia de la instalación: 500 kW.  
Grupo de clasificación: b.7.2 (instalaciones que empleen como combustible principal biolíquidos o el biogás generado en digestores)  
Presupuesto: 734.000 euros.  
Esta autorización se otorga sin perjuicios de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
El peticionario deberá solicitar la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación en el plazo de 12 meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de este escrito, produciéndose la caducidad de la autorización administrativa si transcurrido dicho plazo no ha sido solicitada; el peticionario podrá solicitar, por razones justificadas, prórroga del plazo dado.  
El proyecto se desarrollará de conformidad con los condicionantes ambientales que se detallan en la declaración de impacto ambiental, emitida con fecha 14 de octubre de 2016, por la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental y con referencia 94/2016/AIA, que se anexa a la presente.  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.  
Podrá ser causa de revocación de esta resolución el incumplimiento de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
  
Segundo  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía (c/ Castán Tobeñas, 77 € 46018 Valencia) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Castellón de la Plana, 17 de noviembre de 2016.- El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Gerardo Nebot García.  
  
  
  
ANEXO  
  
Con fecha 14 de octubre de 2016, el director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, ha dictado la declaración de impacto ambiental que a continuación se transcribe  
  
Expediente: 94/2016-AIA.  
Título: instalación de cogeneración de 500 kW con motor de combustión debiogás, interconectada a la red.  
Promotor: Fomento Agrícola Castellonense, SA.  
Órgano sustantivo: Servicio Territorial de Energía (ATREGI/2015/4/12).  
Localización: camino Hondo, s/n, Castellón de la Plana (Castellón).  
  
Descripción del proyecto  
Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA), explota la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Castellón de la Plana, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento. Fue promovida en 1980.   
Para estabilización de los fangos resultantes de la depuración, la EDAR cuenta con un proceso de digestión anaerobia. Como producto de la reacción, se genera gas metano. Con objeto de aprovechar el poder calorífico de este gas, se plantea la instalación de un sistema de cogeneración con un motor de combustión interna, ciclo OTTO, mediante el cual se generará energía eléctrica. La potencia del motor es de 500 kW.  
El sistema contará con un gasómetro, dispositivo de almacenamiento temporal y regulación del gas generado, que permite alimentar al motor de forma constante. El motor, conectado a un alternador, produce electricidad en CA a 400 V, por lo que se dispondrá de un sistema transformador 20/0,40 kV para conexión con la red de distribución.  
Para evacuación de la energía generada, se conectará la instalación con el apoyo de final de línea que alimenta a la planta, mediante líneas subterráneas.  
  
Tramitación administrativa  
Con fecha 18 de septiembre de 2015, tuvo entrada escrito del Servicio Territorial de Energía de Castellón relativo al proyecto, consultando sobre si el proyecto de generación de electricidad a partir del biogás generado en la digestión de los fangos de la EDAR de Castellón, constituiría un supuesto de evaluación de impacto ambiental.  
Con fecha 11 de enero de 2016, se emitió informe de este órgano ambiental señalando que el proyecto constituye un supuesto de evaluación de impacto ambiental ordinaria, al estar incluido en el epígrafe 2.f del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre.  
Con fecha 19 de julio de 2016, ha tenido entrada desde el Servicio Territorial de Industria y Energía, el expediente para evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto. El oficio de remisión, señala que el proyecto ha sido sometido a información pública mediante anuncio en el BOP (28.05.2016), sin que se hayan recibido alegaciones. La documentación que consta en el expediente es:  
- Anteproyecto técnico  
- Estudio de impacto ambiental y documento de síntesis  
  
Consideraciones ambientales  
La EDAR de Castellón de la Plana, es una instalación existente y en funcionamiento. Se sitúa en la Plana de Castellón, una zona altamente antropizada. Aunque predomina el uso agrícola, en particular hacia el oeste de la instalación, las edificaciones se suceden hacia el este, hasta constituir un núcleo urbano continuo al llegar a la costa. Numerosas carreteras atraviesan el enclave, en particular, conectando el núcleo urbano interior de la ciudad con el núcleo costero y el puerto. No existen espacios naturales protegidos ni elementos naturales de interés en las proximidades de la EDAR.  
El sistema de estabilización de los fangos instalado en la EDAR de Castellón, es el de digestión anaerobia. Se plantea el aprovechamiento del biogás generado como producto de la digestión mediante la instalación de un motor de combustión interna. Los nuevos equipos previstos para la instalación de cogeneración en proyecto, se instalarán en el interior de la parcela de la EDAR, dentro de edificios prefabricados.  
Las obras a realizar consistirán en la excavación para cimentación de los edificios y para zanjas de tendido de líneas eléctricas. Los movimientos de tierra serán de escasa envergadura. Dado que los equipos se sitúan en la zona oeste de la planta, no se prevén molestias sobre las edificaciones residenciales, situadas al este.  
La combustión del biogás en el motor, generará la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Dado que el biogás empleado contiene, además de metano, otros componentes como ácido sulfhídrico o nitrógeno, la composición de los gases de escape del motor contendrá óxidos de azufre y de nitrógeno. Los datos estimados de emisión aportados por el promotor, tomando como referencia los límites genéricos establecidos en el Decreto 127/2006 (ya derogado) y por otras administraciones para este tipo de equipos, resultan de un orden de magnitud razonable. Este motor de combustión constituye una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, de acuerdo con el catálogo del Real decreto 100/2011, de 28 de enero. Se diseña una chimenea de 8 m de altura para la correcta dispersión de los contaminantes en la atmósfera. Se proponen en el EsIA los valores límites de emisión que se reproducen a continuación, así como la medición trienal de los gases emitidos por ECMCA y anualmente por la propia empresa.  
  
Contaminante Límite (mg/Nm³)  
CO 600  
NOx (expresado como NO2) 498  
SO2 196  
SH2 8  
  
  
  
En cualquier caso, la propia EDAR ya constituye una actividad potencialmente contaminadoras de la atmósfera (grupo B, atendiendo a su capacidad), por lo que está sujeta a autorización administrativa del órgano autonómico competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.  
El funcionamiento del motor de combustión, generará ruido. El contenedor en el que irá montado está dotado del aislamiento necesario para reducir esta afección. Se estima el cumplimiento de los niveles sonoros establecidos en la normativa en vigor.  
El mantenimiento de los equipos, conlleva la generación de residuos, en particular, residuos peligrosos como aceite mineral, que se entregarán a empresa autorizada para su gestión.  
Por otra parte, el proceso de digestión de fangos requiere la aportación de calor para mantener una temperatura superior a 37,5 ºC. El aprovechamiento del biogás generado, produce electricidad y permite a su vez reducir el consumo de gasóleo en las calderas que actualmente se emplean para mantener la temperatura del reactor de fangos, ya que se instala un sistema de recuperación del calor de los gases de combustión del motor. Ello reduce igualmente los costes de explotación.  
Finalizada la vida útil de la instalación, se desmantelará, entregando los equipos fuera de uso y los residuos generados a gestor autorizado.  
  
Consideraciones jurídicas  
El proyecto de instalación de un sistema de cogeneración en la EDAR de Castellón de la Plana, constituye un supuesto de evaluación de impacto ambiental ordinaria (art. 7.1, de acuerdo con las previsiones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y la Ley 2/1989, de 3 de marzo), al quedar incluido en el anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre (grupo 2.f).  
El proyecto ha observado el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la sección 1.ª del capítulo II del título II de la Ley 21/2013 y en las demás disposiciones que son de aplicación.  
El artículo 13 Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, modificado por el Decreto 80/2016, de 1 de julio, atribuye a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental la competencia en materia de evaluación ambiental estratégica y de proyectos.  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente,  
  
Declaración de impacto ambiental  
  
Primero  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de instalación de cogeneración de 500 kW con motor de combustión de biogás interconectada a la red, promovido por Fomento Agrícola Castellonense, SA, en la EDAR de Castellón de la Plana (Castellón), siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente, y con las siguientes condiciones:  
1. Se procederá a la incorporación de la instalación de cogeneración como foco de emisión de gases contaminantes, en la autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera correspondiente a la EDAR, ya que la misma se encuentra catalogada como grupo B, de acuerdo con el Decreto 100/2011, de 28 de enero y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. En cuanto a la prevención de emisiones atmosféricas generadas por el motor, los límites propuestos por el promotor se consideran adecuados, debiendo en todo caso ajustarse a lo que establezca el órgano competente en la autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.  
2. Se procederá a realizar una primera medición de las emisiones de la instalación de cogeneración a la puesta en marcha de la instalación por entidad colaboradora en materia de calidad ambiental, con objeto de validar las estimaciones contenidas en el proyecto. Posteriormente, la medición se repetirá por ECMCA con carácter trienal, siempre que no se establezca otra periodicidad por el órgano competente en la autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.  
3. Asimismo, a la puesta en marcha de la instalación de cogeneración, se procederá a la realización de auditoría acústica por ECMCA, con objeto de comprobar el cumplimiento de los niveles sonoros límite establecidos en el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre.  
4. Se incorporará al Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental el control de las emisiones a la atmósfera (gases y ruido), de acuerdo con lo indicado en los puntos anteriores. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras  
  
Segundo  
Notificar a las personas interesadas que contra la presente resolución, por ser un acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno; sin perjuicio de los que en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  
  
Tercero  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la presente declaración de impacto ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  
  
Valencia, 14 de octubre de 2016.- El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo Pastor.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML