Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9474, del 21-11-2022 (2022/10567)

Anunci de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines per la qual es dona publicitat a la Resolució de 13 d'abril de 2022, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines (Expediente ATRCCT/2019/21/12), per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per renovació de posicions de 132 kV i de 66 kV, i la modificació per substitució, amb ampliació de potència i elevació de la tensió nominal del nivell de mitjana de l'autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA i relació 220/132/11 kV per un autotransformador de potència de 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2) i relació 220/132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9474

Data del DOGV
:   21-11-2022

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2022/10567

CVE


Data del document
:   07-11-2022

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Anunci

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

Anunci de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines per la qual es dona publicitat a la Resolució de 13 d'abril de 2022, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines (Expediente ATRCCT/2019/21/12), per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per renovació de posicions de 132 kV i de 66 kV, i la modificació per substitució, amb ampliació de potència i elevació de la tensió nominal del nivell de mitjana de l'autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA i relació 220/132/11 kV per un autotransformador de potència de 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2) i relació 220/132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal. [2022/10567]  
Amb data 13 d'abril de 2022 es va dictar resolució de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, el contingut íntegre de les quals s'insereix a continuació (https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=VMJ2KDMM:9HGARVBZ:ESEE6TY4):  
  
«Resolució de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per renovació de totes les posicions de 132 kV i de 66 kV, i la modificació per substitució, amb ampliació de potència i elevació de la tensió nominal del nivell de mitjana de l'autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA i relació 220/132/11 kV per un autotransformador de potència de 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2) i relació 220/132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castelló L'Enginy», titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, situada en el terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló, i es convalida la Resolució del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de data 13 de maig de 2019, per la qual es desestima la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública d'aqueixes instal·lacions [Expedient de referència ATRCCT/2019/21/12].  
  
Antecedents  
Amb data 12 de febrer de 2019, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, imprés normalitzat sol·licitant:  
- autorització administrativa prèvia per a la renovació de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castelló l'Enginy», situada al terme municipal de Castelló de la Plana (Castelló),  
  
- autorització administrativa de construcció de la referida modificació, i  
- declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic administratiu denominat «Renovació Subestació Transformadora de 220/132/66/20 kV ST Castelló l'Enginy », de data febrer de 2019, per a l'execució de la citada instal·lació, signat per persona tècnica competent i acompanyat de declaració responsable de data 11 de febrer de 2019;  
- Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte, conforme estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; i  
Amb data 1 de març de 2019, la sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat.  
Amb data 11 d'abril de 2019, és requerida pel llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, l'esmena de la relació de béns i drets afectats per la instal·lació, en constar únicament com a afectada i titular la pròpia interessada, no constant en l'expedient cap resposta d'aquesta.  
En data 4 de novembre de 2019, la interessada presenta telemàticament escrit d'aclariments on esmena un error respecte al nombre de cel·les de mesura existents en el sistema de 20 kV, adjuntant com a justificació l'autorització d'explotació d'aquestes instal·lacions de data 28 de juliol de 2017. A més, aporta l'actualització de la memòria de l projecte corregida de data setembre de 2019, recollint aquest extrem, acompanyada de les respectives declaracions responsables de data 20 de setembre de 2019.  
Posteriorment, en sengles presentacions de dates 4 i 13 de febrer de 2020, la interessada aporta a l'expedient la relació d'organismes afectats per a la sol·licitud d'informes, incloent-hi les separates urbanístiques per al Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló i l'Ajuntament de Castelló de la Plana, així com aclariments respecte a la potència de l'autotransformador existent, adjuntant dues autoritzacions d'explotació pertanyents a aquest, una emesa pel llavors Servei Territorial d'Energia de Castelló, de data 3 de desembre de 2012, i una altra emesa com a acta d'inspecció per la Delegació Provincial de Castelló del Ministeri d'Indústria, de data 23 de desembre de 1970.  
  
En atenció al requeriment formulat per aquesta unitat administrativa, la interessada en data 3 de febrer de 2022, presenta escrit d'aclariment en el qual manifesta en relació amb la renovació de les instal·lacions de 132 kV objecte d'aquesta autorització, i la seua referència als plans d'inversió de la distribuïdora, que per error va ser omesa la seua referència en els plans d'inversió anteriors; no obstant això aquest fet serà esmenat en l'addenda d'actuacions addicionals que es presentarà en breu. Referent a això cal indicar, que en la citada addenda presentada amb caràcter excepcional a l'empara del que s'estableix en la disposició transitòria única del Reial decret 1.125/2021, de 21 de desembre, pel qual es regula la concessió de subvencions directes a les empreses distribuïdores d'energia elèctrica per a la realització d'inversions de digitalització de xarxes de distribució d'energia elèctrica, i en infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric, amb càrrec als fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en data 7 de febrer de 2022, als plans d'inversió anuals per als anys 2021 i 2022, en aquest últim no s'identifica expressament cap codi de projecte relatiu a les actuacions de renovació del sistema de 132 kV de la subestació ST Castelló l'Enginy; en relació amb l'ús de reactàncies trifàsiques de posada a terra amb intensitat de defecte a terra pel neutre major a 1.000 A en els transformadors T-2 (132/66/22 kV i 60/60/30 MVA) i T-4 (220/20 kV i 50 MVA), indica la interessada que per error no consta en l'esquema unifilar la resistència de 500 A existent associada al transformador T-4, mentre que per al transformador T-2, està prevista la instal·lació d'una resistència de 500 A, circumstància que serà recollida en el certificat final d'obra; en relació amb la instal·lació d'un relé limitador de sobrecorrent a 100 MVA associat al nou autotransformador AT-1 (220/132/20 kV i 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2)), manifesta la interessada igualment que es tracta d'un error, ja que aqueix relé no s'instal·larà; i finalment en relació amb l'ús final de l'actual autotransformador AT-1 (220/132/11 kV i 100/100/30 MVA) que serà objecte de substitució, indica la interessada, que serà objecte de cisallament.  
  
Cal advertir, respecte a la instal·lació d'una resistència de 500 A en sèrie amb la reactància trifàsica de posada a terra en el transformador T-2 manifestada per la interessada, que aquesta haurà de justificar que es tracta d'una modificació no substancial segons l'article 13 del Decret 88/2005, i si escau, actuar conforme als disposat en l'article 12 del Decret 88/2005, per a la seua autorització d'explotació, aportant, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de la instal·lació i de l'element modificat.  
En relació amb la sol·licitud de declaració d'utilitat pública formulada per la interessada, mitjançant Resolució, del Cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de data 13 de maig de 2019 (accessible en la URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=shp1na8j-3tgevp8z-qqr3qse8, CSV: SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8), es va resoldre desestimar la citada sol·licitud per no existir en la relació de béns i drets afectats titulars susceptibles de ser expropiats o de requerir servitud de pas. Traslladada aquesta resolució a la peticionària, no consta la interposició de recurs d'alçada a aquesta.  
Així les coses, conforme a l'indicat anteriorment, l'expedient continua amb la seua instrucció únicament a l'efecte d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció.  
La instal·lació de distribució d'energia elèctrica per a la qual se sol·licita autorització se situa en el terme municipal de Castelló de la Plana, concretament a l'interior de la subestació transformadora de distribució existent «ST Castelló l'Enginy » de tensió nominal 220/132/66/20 kV, situada en av. Germans Bou, s/n, i amb coordenades georeferenciades UTM (Fus 30, ETRS89) següents: X: 754888,33; Y: 4429630,61, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, com així consta en el projecte tècnic d'execució.  
  
Consten com a antecedents de la subestació, els actes administratius següents:  
- Acta d'inspecció de la Delegació Provincial de Castelló de la Plana del Ministeri d'Indústria, de data 23 de desembre de 1970, per a determinar les característiques principals de l'ampliació a la qual fa referència la Resolució de la Direcció General de l'Energia i Combustibles, de data 16 de novembre de 1970.  
- Resolució de 29 de novembre de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castelló - l'Enginy a Castelló i s'aprova el projecte d'execució corresponent a l'expedient ATASCT/2001/63 del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló (DOGV 4185 / 07.02.2002).  
- Resolució de 28 de juliol de 2017, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual es concedeix Autorització d'Explotació per a la «Renovació d'aparellatge de 20 kV en la ST. Castelló l'Enginy» corresponent a l'expedient ATRCCT/2015/12/12, on es recullen, a més, part de les instal·lacions existents objecte d'aquesta modificació com són el sistema de 66 kV i de 132 kV i la relació de màquines instal·lades. Respecte d'aquest acte administratiu, s'adverteix un error material en la descripció de la potència de l'autotransformador AT-1 indicant 130 MVA en lloc de 100 MVA, ja que disposa d'una potència de 100 MVA en primari i secundari, i de 30 MVA en el terciari, així com la relació de transformació, sent la correcta 220/132/11 kV.  
  
En atenció als antecedents citats, les parts de la subestació objecte d'aquesta modificació en l'actualitat estan integrades per:  
- Sistema de 132 kV  
Parc convencional d'intempèrie de 132 kV, en configuració de simple barra, composta per les posicions següents:  
- Tres (3) posicions de línia (L/ Benicàssim-Orpesa, L/ Serrallo-la Plana i L/la Plana), amb interruptor i bypass amb seccionador.  
- Dues (2) posicions de transformador de potència (per al T-1 i el T-2), amb interruptor i bypass amb seccionador.  
- Una (1) posició d'autotransformador de potència (per al AT-1) amb interruptor i bypass amb seccionador.  
- Un (1) sistema de mesura de tensió en barres sense interruptor, instal·lat en un extrem de l'embarrat principal.  
- Sistema de 66 kV  
Parc convencional d'intempèrie de 66 kV, en configuració en simple barra, composta per les posicions següents:  
- Quatre (4) posicions de línia (L/ Borriana-Moncofa, L/BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 i L/Torreblanca-Benicarló), amb interruptor i bypass.  
- Dues (2) posicions de transformador (per al T-1 i el T-2), amb interruptor i bypass amb seccionador.  
- Un (1) sistema de mesura de tensió en barres sense interruptor, instal·lat en un extrem de l'embarrat principal.  
- Espais de reserva per a dues (2) posicions futures.  
- Transformadors de potència  
La instal·lació compta amb els transformadors següents:  
- Dos (2) transformadors de potència (T-1 i T-2) 132/66/22 kV de 60/60/30 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yy0/Yd11/Yd11, amb regulació en càrrega. Consten de dos (2) reactàncies trifàsiques de posada a terra: TZ-1, situada a l'eixida del terciari del transformador de potència T-1, de 500 A - 30 s i TZ-2, situada a l'eixida del terciari del transformador de potència T-2, de 1.000 A - 10 s.  
  
- Dos (2) transformadors de potència (T-4 i T-5) 220/20 kV de 50 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yd11, amb regulació en càrrega. Consten de dos (2) reactàncies trifàsiques de posada a terra: TZ-4, situada a l'eixida del secundari del transformador de potència T-4, de 1.000 A - 10 s, acompanyada en sèrie d'una (1) resistència de 500 A, segons informa la interessada en atenció al requeriment formulat per aquesta unitat administrativa, i TZ-5, situada a l'eixida del secundari del transformador de potència T-5, de 500 A - 30 s.  
- Un (1) autotransformador de potència (AT-1) 220/132/11 kV de 100/100/30 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yd11, acompanyat de la seua Unitat de Regulació UR-1 de 100 MVA annexa, d'instal·lació exterior, aïllat en oli mineral i connexió Yy0.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATRCCT/2019/21/12, incoat a l'efecte pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló.  
Amb data 9 de juliol de 2019, ha sigut publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (núm. 129), la inscripció del canvi de denominació social «Iberdrola Distribució Elèctrica, SA Unipersonal» per la denominació «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
  
En el mateix sentit, a data de la present, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible des del lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats citades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, durant el termini de 20 dies en:  
  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 19 de maig de 2020 (DOGV 8815).  
Així mateix, el projecte ha sigut exposat per a consulta pública en l'adreça electrònica https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-electriques, en castellà i https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-electriques, en valencià, en l'apartat «Informació pública».  
  
D'acord amb la documentació que obra en l'expedient, no han sigut presentades al·legacions.  
Conforme al que es preveu en l'article 75.1 de la llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, va sol·licitar als organismes que se citen a continuació, sengles informes a fi de que recaptaren les al·legacions que foren escaients sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que hi resultara d'aplicació, així com es desprén d'informe prestant conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si fa el cas, el condicionat tècnic escaient, amb el resultat que en síntesi es detalla:  
  
- Ajuntament de Castelló de la Plana. Obra en l'expedient notificació d'aqueix ajuntament, en el qual es transcriu l'informe emés pel director d'Urbanisme municipal, de data 2 d'abril de 2020, en el qual es conclou, a la vista del projecte de referència i de la normativa urbanística aplicable, no existir obstacle, des del punt de vista urbanístic per a la seua autorització. Remés l'informe a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
- Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló, pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Consta informe d'aquest òrgan de data 2 de març de 2020, en el qual indica que, en relació amb les seues competències en matèria d'urbanisme, no hi oposa cap objecció.  
No obstant això, els informes als efectes previstos en l'article 75.1 de Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, no foren preceptius, en virtut de la desestimació de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública de les instal·lacions objecte de la present resolució, al no donar-se els supòsits continguts en l'article 73 del citat text normatiu.  
A efectes ambientals, conforme manifesta la interessada en aplicació de «l'Informe sobre projectes de reforma en subestacions», de data 22 d'agost de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, la modificació objecte d'aquesta autorització no requereix avaluació d'impacte ambiental, en estimar que les modificacions consistents en la substitució d'equips o aparellatge existent per altres anàlegs, no tindran efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris indicats en l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental.  
La modificació plantejada en el projecte tècnic presentat de la «ST Castelló l'Enginy» relatiu a la present resolució té per objecte, en síntesi:  
- renovació de totes les posicions de 132 kV i 66 kV retirant tots els equips existents i instal·lant nous equips conjunt híbrid (HIS - Highly Integrated Switchgear) amb aïllament en SF6, mantenint la configuració de simple barra en tots dos casos,  
- desmuntatge de la connexió entre el parc de 220 kV i el de 132 kV en aeri i instal·lació de nou cable aïllat de 132 kV, usant les galeries visitables existents i executant nous canals,  
- substitució, amb ampliació de potència, de l'autotransformador denominat AT-1 de 100/100/30 MVA i relació 220/132/11 kV, en bany d'oli, d'instal·lació en exterior, existent, per un nou autotransformador de potència AT-1 de 225/225/60 MVA de potència (en refrigeració ONAF2) i relació de transformació 220/132/20 kV, no contemplant-se cap modificació en la resta de les instal·lacions.  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i a avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, ve determinada, entre altres motius: en relació amb l'autotransformador AT-1, pel mal estat de l'aïllament sòlid a causa de la seua antiguitat (61 anys) i haver-ne superat la vida útil; i respecte a la renovació dels equips dels sistemes de 132 kV i 66 kV, la seua justificació ve determinada per la necessitat de renovació dels equips del parc degut a la seua obsolescència i per l'adequació d'altures i distàncies elèctriques a la resta d'equips. A més, es dotarà el nou aparellatge d'un sistema de protecció i control basat en tecnologia digital que persegueix l'objectiu de millorar la fiabilitat, operativitat i seguretat de la instal·lació, la qual cosa redundarà en la qualitat del subministrament i en l'explotació de la xarxa.  
A l'efecte de la seua justificació ha d'indicar-se que part de les modificacions de la subestació de transformació «ST Castelló l'Enginy » objecte de la present resolució, han sigut previstes en els plans d'inversió anuals i triennals presentats per I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, informats favorablement per aquesta direcció general, destacant concretament:  
- El Pla d'Inversió Triennal 2019-2021, on es recollia l'actuació denominada «ST. Castelló l'Enginy substitució secció en 6 posicions 66 kV i canvi proteccions. Elevar posicions», codi d'obra P2-E-147, i inversió bruta de 437.460 - i data prevista de posada en servei per al 2020.  
- El Pla d'Inversió Triennal 2022-2024, on apareix l'actuació denominada «Castelló l'Enginy ST. Substituir Transformació 220/132 kV», codi d'obra 100470554, en la qual s'actualitzen la inversió bruta a 1.899.025 - i la data prevista de posada en servei per al 2022 (Pla Anual d'Inversió 2022).  
No havent-hi informació relativa a la participació de tercers en les dues actuacions citades, ni informació relativa a la renovació del sistema de 132 kV. Respecte a aquest últim extrem, cal indicar, malgrat el manifestat per la interessada en l'escrit d'aclariments al requeriment formulat per aquesta unitat administrativa, que en l'Addenda presentada per la interessada, en data 7 de febrer de 2022, als Plans d'Inversió per als anys 2021 i 2022, no s'identifica expressament cap codi de projecte relatiu a les actuacions de renovació del sistema de 132 kV de la subestació ST Castelló l'Enginy.  
Ha de considerar-se que la modificació sol·licitada no generara incidències negatives en el Sistema, ja que es tracta d'una renovació, duta a terme al parc de distribució, existent i en servei, de la «ST Castelló l'Enginy ».  
Consta en l'expedient proposada del Servei d'Energia, la qual ha sigut elevada per la Subdirecció General d'Energia i Mines a aquest centre directiu per a la seua resolució.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte del mateix radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 13 del Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, desenvolupat mitjançant l'Ordre 1/2021, de 6 d'abril, i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment.  
D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l'article 38.1 de la Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'article 37 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'administració per als qui vinguen exercint l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (conforme a la nova terminologia introduïda per la citada Llei 24/2013).  
  
De conformitat amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'estableix que no serà objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada, les modificacions de les característiques d'un projecte consignat en l'annex I o en l'annex II, diferents de les modificacions descrites en l'article 7.1.c ja autoritzats, executat o en procés d'execució, quan valorades per l'òrgan ambiental competent, no tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, conforme als criteris de valoració definits en el citat article 7.2.c. En relació amb aquest pronunciament, s'ha tingut en consideració el «Informe sobre projectes de reforma en subestacions» de data 22 d'agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, al qual ens remetem per precisió i per a evitar reproduccions innecessàries (accessible en el web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació Ambiental - Avaluació d'Impacte Ambiental (Tramitació NO telemàtica) - Procediment de tramitació i aprovació de projectes).  
D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries, així com el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
Conforme als articles 54 i 55.1 de la Llei 24/2013 i 140 del Reial decret 1.955/2000, la declaració d'utilitat pública de les instal·lacions elèctriques de generació, transport i distribució d'energia elèctrica, es realitza a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas, sent necessària per al reconeixement en concret de la utilitat pública de les instal·lacions al·ludides, la presentació, per part de l'empresa que el sol·licite, una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que considere de necessària expropiació. Per això, en la present sol·licitud no s'estableix causa per a la declaració d'utilitat pública concreta als efectes expropiatoris que preveu la llei, com tampoc de cap dels efectes establits en l'article 56 de la citada norma legal, atés que l'únic ben identificat en la citada relació és titularitat de la peticionària.  
  
Quant a l'aplicació del «Capítol XX. De les infraestructures del sector energètic», de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, ha d'assenyalar-se que les normes contingudes en aquest capítol XX són aplicables una vegada formulada la declaració d'utilitat pública en concret de la corresponent instal·lació, declaració que ha de fer-se després de valorar si es donen els supòsits legals per a efectuar-la, els quals, com s'acaba de motivar en el paràgraf precedent, no concorren en la present sol·licitud.  
Conforme a l'article 52.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà realitzar la convalidació de l'acte viciat per l'òrgan competent, quan aquest últim siga el superior jeràrquic de qui va dictar aquest acte, si el vici consisteix en incompetència no determinant de nul·litat.  
De conformitat amb el que s'estableix de la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en aquest decret llei en tràmit a la seua entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguen presentar una nova sol·licitud.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
Primer. Atorgament d'autorització administrativa prèvia  
Atorgar autorització administrativa prèvia a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, per a la modificació per renovació de totes les posicions de 132 kV i de 66 kV, i modificació per substitució, amb ampliació de potència, de l'autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA de relació 220/132/11 kV per un autotransformador de potència 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2) i relació 220/132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castelló l'Enginy», situada en el terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló, amb l'abast que es relaciona a continuació:  
  
Emplaçament:  
- Municipi (província): Castelló de la Plana (Castelló)  
- Localització: Av. Germans Bou, 228  
€ Referència cadastral parcel·la: 4998401YK5249N0001HK  
- Projecció cartogràfica UTM Fus 30N (X: 754888,33; Y: 4429630,61) sistema de referència ETRS89  
€ Superfície parcel·la subestació: 14.341 m²  
Instal·lacions i equips a executar:  
- Sistema de 132 kV.  
Renovación de totes les posicions de 132 kV, retirant tots els equips existents i instal·lant nous equips conjunt híbrid (HIS - Highly Integrated Switchgear) amb aïllament en SF6, mantenint la configuració de simple barra.  
- Posicions de línia (L/ Benicàssim-Orpesa, L/ Serrallo-la Plana i L/la Plana).  
Desmantellament dels equips següents:  
- Tres (3) interruptors automàtics, tripolars, de tall en SF6.  
- Tres (3) seccionadors tripolars amb fulles de posada a terra per a connexió a línia.  
- Tres (3) seccionadors tripolars de connexió a barres en bypass.  
- Tres (3) seccionadors tripolars de connexió de barres.  
- Nou (9) transformadors d'intensitat.  
Instal·lació dels equips següents:  
- Tres (3) conjunts híbrids SF6 (HIS) d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Nou (9) parallamps.  
- Posicions de Transformador (T-1 i T-2).  
Desmantellament dels equips següents:  
- Dos (2) interruptors automàtics, tripolars, de tall en SF6.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió a barres.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió al transformador de potència.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió al transformador de potència en bypass.  
- Sis (6) transformadors d'intensitat.  
Instal·lació dels equips següents:  
- Dos (2) conjunts híbrids SF6 (HIS) d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Sis (6) parallamps existents.  
- Posició autotransformador AT-1 (Parc 132 kV).  
Desmantellament dels equips següents:  
- Un (1) interruptor automàtic, tripolar, de tall en SF6.  
- Un (1) seccionador tripolar de connexió a barres.  
- Un (1) seccionador tripolar de connexió al transformador de potència.  
- Un (1) seccionador tripolar de connexió al transformador de potència en bypass.  
- Tres (3) transformadors d'intensitat.  
- Un (1) transformador de tensió inductiu (parc de 220 kV).  
Instal·lació dels equips següents:  
- Un (1) conjunt híbrid SF6 (HIS) d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Tres (3) parallamps.  
- Tres (3) terminals exteriors per a cable aïllat.  
- Tres (3) terminals exteriors per a cable aïllat (parc de 220 kV).  
- Sistema de mesura i embarrat principal:  
Desmantellament dels equips següents:  
- Tres (3) transformadors de tensió inductius, situats sota l'embarrat principal.  
Instal·lació dels equips següents:  
- Tres (3) nous transformadors de tensió inductius normalitzats en l'extrem de l'embarrat de 132 kV.  
Desmantellament de:  
- La barra principal amb conductor nu d'aliatge d'alumini d'una sola obertura,  
Instal·lació de:  
- Barra de tub d'alumini en tres obertures.  
- Interconnexió entre el parc de 220 kV i el parc de 132 kV:  
Desmantellament de:  
- línia aèria simple circuit que connecta el parc de 220 kV amb el de 132 kV, des de l'eixida de 132 kV de l'autotransformador AT-1 existent a substituir i emplaçat al parc de 220 kV, fins al sistema de 132 kV.  
  
Instal·lació de:  
- nova connexió mitjançant línia trifàsica amb cable unipolar RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K Al + T420 (m) aïllat de 132 kV, des de l'eixida de 132 kV del nou autotransformador AT-1 emplaçat al parc de 220 kV, fins al sistema de 132 kV, amb una longitud de 116,7 m, usant les galeries visitables existents i executant nous canals.  
- Sistema de 66 kV.  
Renovació de totes les posicions de 66 kV, retirant tots els equips existents i instal·lant nous equips conjunt híbrid (HIS - Highly Integrated Switchgear) amb aïllament en SF6, mantenint la configuració de simple barra.  
- Posicions de Línia (L/ Borriana-Moncofa, L/ BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 i L/Torreblanca-Benicarló).  
Desmantellament dels equips següents:  
- Quatre (4) interruptors automàtics, tripolar, de tall en SF6.  
- Quatre (4) seccionadors tripolars amb fulles de posada a terra per a connexió a línia.  
- Quatre (4) seccionadors tripolars per a connexió de barres en bypass.  
- Quatre (4) seccionadors tripolars de connexió de barres.  
- Dotze (12) transformadors d'intensitat.  
Instal·lació dels equips següents:  
- Quatre (4) conjunts híbrids SF6 (HIS) d'intempèrie amb interruptor de 25 ca de poder de tall i 2.000 A d'intensitat nominal.  
- Dotze (12) parallamps.  
- Posicions de Transformador (T-1 i T-2).  
Desmantellament dels equips següents:  
- Dos (2) interruptors automàtics, tripolars, de tall en SF6.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió a barres.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió a barres en bypass.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió al transformador de potència.  
- Sis (6) transformadors d'intensitat.  
Instal·lació dels equips següents:  
- Dos (2) conjunts híbrids SF6 (HIS) d'intempèrie amb interruptor de 25 ca de poder de tall i 2.000 A d'intensitat nominal.  
- Sis (6) parallamps existents.  
- Sistema de mesurament i embarrat principal:  
Renovació de la barra principal amb conductor nu d'aliatge d'alumini d'una sola obertura, per barra de tub d'alumini en quatre obertures.  
  
- Transformador de potència.  
Desmantellament i cisallament de l'actual autotransformador marca G.E.E., núm. 30087 denominat AT-1 de 220/132/11 kV amb potències en primari i secundari de 100 MVA i 30 MVA en el terciari i la seua unitat de regulació UR-1 de 100 MVA annexa marca G.E.E. núm. 30090, en bany d'oli, d'instal·lació en exterior, existents.  
Instal·lació d'on (1) autotransformador de potència trifàsic, denominat AT-1, amb les característiques següents:  
- en bany d'oli,  
- potència nominal (ONAF2): 225/225/60 MVA  
- potència nominal (ONAF1): 180/180/48 MVA  
- potència nominal (ONAN): 135/135/36 MVA  
- refrigeració: ONAN/ONAF1/ONAF2,  
- relació de transformació: 228/136,27/21,5 kV nominals, proveïts de regulació de tensió en càrrega accionada per motor mitjançant diverses preses situades en el debanament secundari (132 kV) (Tensions AT 228.000 V, BT 136.275 + 9 x 1,725 V amb tensió per escaló 1.725 V i 19 posicions en servei, i Compensació 21,5 kV),  
- grup de connexió: YNa0+d11,  
- tipus de servei: continu exterior,  
- freqüència: 50 Hz.  
La ubicació d'aquest nou transformador AT-1 serà en una nova bancada de transformador en la posició AT-1 al parc d'intempèrie de 220 kV, mantenint-se els parallamps existents de 220 kV i 132 kV.  
  
- Resta d'instal·lacions en edificis.  
Instal·lació de nous armaris de control de les posicions de 132 kV i 66 kV renovades, en l'edifici de control i cel·les, a la sala de serveis bàsics, que serà condicionada per a tal efecte.  
En conseqüència, la instal·lació resultant en la part afectada per la present autorització de modificació amb ampliació en la transformació quedarà amb la composició final següent:  
- Sistema de 132 kV.  
Parc intempèrie de 132 kV, amb configuració en simple barra, composta per les posicions següents:  
- Tres (3) posicions de línia (L/ Benicàssim-Orpesa, L/ Serrallo-la Plana i L/la Plana), tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Dos (2) posicions de transformador de potència T-1 i T-2, tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Una (1) posició d'autotransformador de potència AT-1, tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Un (1) sistema de mesura de tensió en barres convencional d'intempèrie sense interruptor, instal·lada en un extrem de l'embarrat principal.  
- Sistema de 66 kV.  
El parc intempèrie de 66 kV, manté una configuració en simple barra, composta per les posicions següents:  
- Quatre (4) posicions de línia (L/ Borriana-Moncofa, L/ BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 i L/Torreblanca-Benicarló), tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 25 ca de poder de tall i 2.000 A d'intensitat nominal.  
- Dos (2) posicions de transformador T-1 i T-2, tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 25 ca de poder de tall i 2.000 A d'intensitat nominal.  
- Una (1) posició de mesura convencional d'intempèrie sense interruptor, instal·lada en l'embarrat principal.  
- Espai de reserva per a dues (2) posicions futures.  
- Transformadors de potència.  
Finalment, la instal·lació comptarà amb els transformadors següents:  
- Dos (2) transformadors de potència (T-1 i T-2) 135/66/22 kV de 60 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yy0/Yd11/Yd11, amb regulació en càrrega, i acompanyats de dues (2) reactàncies trifàsiques de posada a terra: TZ-1, situada a l'eixida del terciari del transformador de potència T-1, de 500 A - 30 s i TZ-2, situada a l'eixida del terciari del transformador de potència T-2, de 1.000 A - 10 s.  
  
- Dos (2) transformadors de potència (T-4 i T-5) 225/21,5 kV de 50 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yd11, amb regulació en càrrega, acompanyats de dues (2) reactàncies trifàsiques de posada a terra: TZ-4, situada a l'eixida del secundari del transformador de potència T-4, de 1.000 A - 10 s i en sèrie amb una (1) resistència de 500 A, i TZ-5, situada a l'eixida del secundari del transformador de potència T-5, de 500 A - 30 s.  
- Un (1) autotransformador de potència trifàsic (AT-1), en bany d'oli, d'instal·lació exterior amb relació de transformació 220/132/21 kV i 225/180/135 MVA (en refrigeració ONAF2), connexió YNa0+d11, amb regulació en càrrega.  
Es disposen parallamps de tensió nominal 220 kV, 132 kV, 66 kV i 20 kV, situats el més pròxim als bornes dels transformadors.  
El pressupost total del projecte de modificació de la instal·lació objecte de la present autorització és de tres milions set-cents vint-i-un mil cinc-cents trenta-sis euros amb dos cèntims (3.721.536,02 ?), valor al qual ascendeix el projecte d'execució, i sense perjudici del valor d'inversió bruta de 2.336.485 - consignat en els plans d'inversió triennals de 2019-2021 i 2022-2024, i en els quals no està reflectit l'actuació de renovació del sistema de 132 kV, tal com s'ha indicat en els Antecedents.  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon. Atorgament d'autorització administrativa de construcció  
  
Atorgar autorització administrativa de construcció dels elements i/o parts de la instal·lació del projecte tècnic d'execució de data febrer de 2019, redactat per persona tècnica titulada competent i acompanyat de declaració responsable de data 11 de febrer de 2019, presentat per a la construcció de la modificació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució, habilitant a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta.  
  
En cas que fora necessari introduir modificacions en la instal·lació, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a la seua execució les autoritzacions corresponents. En cas de tractar-se de modificacions no substancials segons l'article 13 del Decret 88/2005, no es requerirà autorització administrativa prèvia ni autorització administrativa de construcció de la modificació, devent únicament obtindre l'autorització d'explotació. Per a la sol·licitud d'autorització d'explotació es procedirà conforme als disposat en l'article 12 del Decret 88/2005, aportant, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'element modificat.  
  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23, així com el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
El transformador de potència autoritzat per la present haurà de complir amb les prescripcions del Reglament (UE) Núm. 548/2014 de la Comissió, de 21 de maig de 2014, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als transformadors de potència xicotets, mitjans i grans (DOUE L 152/1, de 25.5.2014), havent d'aportar la documentació acreditativa corresponent en sol·licitar l'autorització d'explotació.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de dèsset (17) mesos des de l'endemà a la seua notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta, mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a l'efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. El titular de la present resolució vindrà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta Direcció General com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució vindrà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjudici dels previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta Direcció General o del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació autoritzada per la present, la titular d'aquesta autorització, en el termini màxim de deu dies hàbils el comunicarà al servei territorial competent en matèria d'energia a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta sol·licitud s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, acreditant que és conforme als reglaments tècnics en la matèria i a la present autorització administrativa i autorització de construcció del projecte d'execució, al qual acompanyarà la resta de documentació exigida per la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial aplicable a la instal·lació. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme l'indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
En tractar-se d'una instal·lació d'una activitat regulada econòmicament pel sistema elèctric i sotmesa a planificació o retribució, s'acompanyarà certificació del sol·licitant de l'autorització d'explotació relativa a la informació de les característiques tècniques i econòmiques d'aquelles contingudes en el pla anual del transportista o distribuïdor i les referències, quan siga procedent, a les instal·lacions tipus previstes en la regulació en què queda enquadrada, així com aquesta mateixa informació corresponent a la instal·lació efectivament executada i l'autorització d'explotació de la qual se sol·licita. Igualment s'indicarà el pressupost real d'execució, i la part que haja sigut sufragada per tercers diferents del sol·licitant d'aquesta autorització.  
Quan aquest centre directiu siga el competent per a autoritzar l'explotació de la instal·lació, el corresponent servei territorial realitzarà la instrucció d'aquest procediment i elevarà a aquesta Direcció General la documentació pertinent per a emetre la respectiva autorització d'explotació, juntament amb el seu informe.  
8. Aquesta direcció general, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en aquella.  
  
Tercer. Convalidació de resolució del Servei Territorial relativa a la desestimació de la declaració d'utilitat pública en concret  
Convalidar, per correspondre la seua autorització a aquest centre directiu, la Resolució del llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de data 13 de maig de 2019 (accessible en l'URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=shp1na8j-3tgevp8z-qqr3qse8, CSV: SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8), per la qual es desestima la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació autoritzada en el punt primer, d'acord amb l'argumentació jurídica recollida en els Fonaments de Dret de la present resolució.  
  
Quart. Publicitat i notificació de la present resolució  
Ordenar:  
- la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificació de la present resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a totes les Administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o degueren emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta Conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 13 d'abril de 2022.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Maria Empar Martínez Bonafé.»  
  
València, 7 de novembre de 2022.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Silvia Cerdà Alfonso.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9474, del 21-11-2022 (2022/10567)

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se da publicidad a la Resolución de 13 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (exp. ATRCCT/2019/21/12), por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por renovación de posiciones de 132 kV y de 66 kV, y la modificación por sustitución, con ampliación de potencia y elevación de la tensión nominal del nivel de media del autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA y relación 220/132/11 kV por un autotransformador de potencia de 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2) y relación 220/132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9474

Fecha DOGV
:   21-11-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2022/10567

CVE


Fecha del documento
:   07-11-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se da publicidad a la Resolución de 13 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (exp. ATRCCT/2019/21/12), por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por renovación de posiciones de 132 kV y de 66 kV, y la modificación por sustitución, con ampliación de potencia y elevación de la tensión nominal del nivel de media del autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA y relación 220/132/11 kV por un autotransformador de potencia de 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2) y relación 220/132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal. [2022/10567]  
Con fecha 13 de abril de 2022 se dictó resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, cuyo contenido íntegro se inserta a continuación (https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=VMJ2KDMM:9HGARVBZ:ESEE6TY4):  
  
«Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por renovación de todas las posiciones de 132 kV y de 66 kV, y la modificación por sustitución, con ampliación de potencia y elevación de la tensión nominal del nivel de media del autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA y relación 220/132/11 kV por un autotransformador de potencia de 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2) y relación 220/132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón, y se convalida la Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de fecha 13 de mayo de 2019, por la que se desestima la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de esas instalaciones [Expediente de referencia ATRCCT/2019/21/12].  
  
Antecedentes  
Con fecha 12 de febrero de 2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa previa para la renovación de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», ubicada en el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón,  
- autorización administrativa de construcción de la referida modificación, y  
- declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto Técnico Administrativo denominado «Renovación Subestación Transformadora de 220/132/66/20 kV ST Castellón El Ingenio», de fecha febrero de 2019, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente y acompañado de declaración responsable de la misma de fecha 11 de febrero de 2019,  
- Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y  
Con fecha 1 de marzo de 2019, la solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
Con fecha 11 de abril de 2019, es requerida por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, la subsanación de la relación de bienes y derechos afectados por la instalación, al constar únicamente como afectada y titular la propia interesada, no constando en el expediente respuesta alguna de la misma.  
En fecha 4 de noviembre de 2019, la interesada presenta telemáticamente escrito de aclaraciones donde subsana un error respecto al número de celdas de medida existentes en el sistema de 20 kV, adjuntando como justificación la Autorización de Explotación de dichas instalaciones de fecha 28 de julio de 2017. Además, aporta la actualización de la memoria del proyecto corregida de fecha septiembre de 2019, recogiendo este extremo, acompañada de las respectivas declaraciones responsables de fecha 20 de septiembre de 2019.  
Posteriormente, en sendas presentaciones de fechas 4 y 13 de febrero de 2020, la interesada aporta al expediente la relación de organismos afectados para la solicitud de informes, incluyendo las separatas urbanísticas para el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, así como aclaraciones respecto a la potencia del autotransformador existente, adjuntando dos Autorizaciones de Explotación pertenecientes al mismo, una emitida por el entonces Servicio Territorial de Energía de Castellón, de fecha 3 de diciembre de 2012, y otra emitida como Acta de Inspección por la Delegación Provincial de Castellón del Ministerio de Industria, de fecha 23 de diciembre de 1970.  
En atención al requerimiento formulado por esta unidad administrativa, la interesada en fecha 3 de febrero de 2022, presenta escrito de aclaración en el que manifiesta en relación con la renovación de las instalaciones de 132 kV objeto de esta autorización y su referencia a los Planes de Inversión de la distribuidora, que por error fue omitida su referencia en los planes de inversión anteriores, no obstante este hecho será subsanado en la Adenda de actuaciones adicionales que se presentará en breve. A este respecto cabe indicar, que en la citada Adenda presentada con carácter excepcional al amparo de lo dispuesto en la Disposición transitoria única del Real decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en fecha 7 de febrero de 2022, a los Planes de Inversión anuales para los años 2021 y 2022, en este último no se identifica expresamente ningún código de proyecto relativo a las actuaciones de renovación del sistema de 132 kV de la subestación ST Castellón El Ingenio; en relación con el empleo de reactancias trifásicas de puesta a tierra con intensidad de defecto a tierra por el neutro mayor a 1.000 A en los transformadores T-2 (132/66/22 kV y 60/60/30 MVA) y T-4 (220/20 kV y 50 MVA), indica la interesada que por error no consta en el esquema unifilar la resistencia de 500 A existente asociada al transformador T-4, mientras que para el transformador T-2, está prevista la instalación de una resistencia de 500 A, circunstancia que será recogida en el certificado final de obra; en relación con la instalación de un relé limitador de sobrecorriente a 100 MVA asociado al nuevo autotransformador AT-1 (220/132/20 kV y 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2)), manifiesta la interesada igualmente que se trata de un error, ya que ese relé no se instalará; y finalmente en relación con el uso final del actual autotransformador AT-1 (220/132/11 kV y 100/100/30 MVA) que va a ser objeto de sustitución indica la interesada que será objeto de achatarramiento.  
Cabe advertir, respecto a la instalación de una resistencia de 500 A en serie con la reactancia trifásica de puesta a tierra en el transformador T-2 manifestada por la interesada, que esta deberá justificar que se trata de una modificación no sustancial según el artículo 13 del Decreto 88/2005, procediendo en su caso conforme a los dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005 para su autorización de explotación, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de la instalación y del elemento modificado.  
En relación con la solicitud de declaración de utilidad pública formulada por la interesada, mediante resolución, del jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de fecha 13 de mayo de 2019, (accesible en la URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8, CSV: SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8), se resolvió desestimar la citada solicitud por no existir en la relación de bienes y derechos afectados titulares susceptibles de ser expropiados o de precisar servidumbre de paso. Trasladada esta resolución a la peticionaria, no consta la interposición de recurso de alzada a la misma.  
Así las cosas, conforme a lo indicado anteriormente, el expediente continúa con su instrucción únicamente a efectos de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.  
La instalación de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización se sitúa en el término municipal de Castelló de la Plana, concretamente en el interior de la subestación transformadora de distribución existente «ST Castellón El Ingenio» de tensión nominal 220/132/66/20 kV, ubicada en av. Hermanos Bou, s/núm. y con coordenadas georreferenciadas UTM (Huso 30, ETRS89) siguientes: X: 754888,33 Y: 4429630,61, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, como así consta en el proyecto técnico de ejecución.  
Constan como antecedentes de la subestación, los siguientes actos administrativos:  
- Acta de inspección de la Delegación Provincial de Castellón de la Plana del Ministerio de Industria, de fecha 23 de diciembre de 1970, para determinar las características principales de la ampliación a la que hace referencia la Resolución de la Dirección General de la Energía y Combustibles de fecha 16 de noviembre de 1970.  
- Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castellón - El Ingenio en Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución correspondiente al expediente ATASCT/2001/63 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón (DOGV 4185, 07.02.2002).  
- Resolución de 28 de julio de 2017, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, por la que se concede Autorización de Explotación para la «Renovación de aparamenta de 20 kV en la ST. Castellón Ingenio» correspondiente al expediente ATRCCT/2015/12/12, donde se recogen, además, parte de las instalaciones existentes objeto de esta modificación como son el sistema de 66 kV y de 132 kV y la relación de máquinas instaladas. Respecto a este acto administrativo, se advierte un error material en la descripción de la potencia del autotransformador AT-1 indicando 130 MVA en lugar de 100 MVA, ya que dispone de una potencia de 100 MVA en primario y secundario, y de 30 MVA en el terciario, así como la relación de transformación, siendo la correcta 220/132/11 kV.  
En atención a los antecedentes citados, las partes de la subestación objeto de esta modificación en la actualidad están integradas por:  
- Sistema de 132 kV  
Parque convencional de intemperie de 132 kV, en configuración de simple barra, compuesta por las siguientes posiciones:  
- Tres (3) posiciones de línea (L/ Benicasim-Oropesa, L/ Serrallo-La Plana y L/La Plana), con interruptor y by-pass con seccionador.  
- Dos (2) posiciones de transformador de potencia (para el T-1 y el T-2), con interruptor y by-pass con seccionador.  
- Una (1) posición de autotransformador de potencia (para el AT-1) con interruptor y by-pass con seccionador.  
- Un (1) sistema de medida de tensión en barras sin interruptor, instalado en un extremo del embarrado principal.  
- Sistema de 66 kV  
Parque convencional de intemperie de 66 kV, en configuración en simple barra, compuesta por las siguientes posiciones:  
- Cuatro (4) posiciones de línea (L/ Burriana-Moncófar, L/BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 y L/Torreblanca-Benicarló), con interruptor y by-pass.  
- Dos (2) posiciones de transformador (para el T-1 y el T-2), con interruptor y by-pass con seccionador.  
- Un (1) sistema de medida de tensión en barras sin interruptor, instalado en un extremo del embarrado principal.  
- Espacios de reserva para dos (2) posiciones futuras.  
- Transformadores de potencia  
La instalación cuenta con los siguientes transformadores:  
- Dos (2) transformadores de potencia (T-1 y T-2) 132/66/22 kV de 60/60/30 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yy0/Yd11/Yd11, con regulación en carga. Constan de dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra: TZ-1, situada a la salida del terciario del transformador de potencia T-1, de 500 A - 30 s y TZ-2, situada a la salida del terciario del transformador de potencia T-2, de 1.000 A - 10 s.  
- Dos (2) transformadores de potencia (T-4 y T-5) 220/20 kV de 50 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yd11, con regulación en carga. Constan de dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra: TZ-4, situada a la salida del secundario del transformador de potencia T-4, de 1.000 A - 10 s, acompañada en serie de una (1) resistencia de 500 A, según informa la interesada en atención al requerimiento formulado por esta unidad administrativa, y TZ-5, situada a la salida del secundario del transformador de potencia T-5, de 500 A - 30 s.  
- Un (1) autotransformador de potencia (AT-1) 220/132/11 kV de 100/100/30 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yd11, acompañado de su Unidad de Regulación UR-1 de 100 MVA anexa, de instalación exterior, aislado en aceite mineral y conexión Yy0.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATRCCT/2019/21/12, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 19 de mayo de 2020, (DOGV 8815),  
Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-electriques, en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-electriques, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, solicitó a los organismos que se citan a continuación, sendos informes al objeto de que recabaran las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como se desprende, de informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, con el resultado que, en síntesis se detalla:  
- Ayuntamiento de Castelló de la Plana. Obra en el expediente notificación de ese ayuntamiento, en el que se transcribe el informe emitido por el director de Urbanismo municipal, de fecha 2 de abril de 2020, en el que se concluye, a la vista del proyecto de referencia y de la normativa urbanística aplicable, no existir obstáculo, desde el punto de vista urbanístico para su autorización. Remitido el informe a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
- Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón, perteneciente a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públicas y Movilidad. Consta informe de dicho órgano de fecha 2 de marzo de 2020, en el que indica que, en relación con sus competencias en materia de urbanismo, no opone ninguna objeción.  
No obstante, los informes a los efectos previstos en el artículo 75.1 de Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, no fueran preceptivos, en virtud de la desestimación de la solicitud de declaración de utilidad pública de las instalaciones objeto de la presente resolución, al no darse los supuestos contenidos en el artículo 73 del citado texto normativo.  
A efectos ambientales, conforme manifiesta la interesada en aplicación del «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones», de fecha 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, la modificación objeto de esta autorización no requiere evaluación de impacto ambiental, al estimar que las modificaciones consistentes en la sustitución de equipos o aparamenta existente por otros análogos, no tendrán efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.  
La modificación planteada en el proyecto técnico presentado de la «ST Castellón El Ingenio» atinente a la presente resolución tiene por objeto, en síntesis:  
- renovación de todas las posiciones de 132 kV y 66 kV retirando todos los equipos existentes e instalando nuevos equipos conjunto híbrido (HIS - Highly Integrated Switchgear) con aislamiento en SF6, manteniendo la configuración de simple barra en ambos casos,  
- desmontaje de la conexión entre el parque de 220 kV y el de 132 kV en aéreo e instalación de nuevo cable aislado de 132 kV, usando las galerías visitables existentes y ejecutando nuevos canales,  
- sustitución, con ampliación de potencia, del autotransformador denominado AT-1 de 100/100/30 MVA y relación 220/132/11 kV, en baño de aceite, de instalación en exterior, existente, por un nuevo autotransformador de potencia AT-1 de 225/225/60 MVA de potencia (en refrigeración ONAF2) y relación de transformación 220/132/20 kV, no contemplándose ninguna modificación en el resto de las instalaciones.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada, entre otros motivos: en relación con el autotransformador AT-1, por el mal estado de su aislamiento sólido debido a la antigüedad del mismo (61 años) y haber superado la vida útil del mismo; y con respecto a la renovación de los equipos de los sistemas de 132 kV y 66 kV, su justificación viene determinada por la necesidad de renovación de los equipos del parque debido a su obsolescencia y por la adecuación de alturas y distancias eléctricas al resto de equipos. Además, se dotará a la nueva aparamenta de un sistema de protección y control basado en tecnología digital que persigue el objetivo de mejorar la fiabilidad, operatividad y seguridad de la instalación, lo cual redundará en la calidad del suministro y en la explotación de la red.  
A los efectos de su justificación debe indicarse que parte de las modificaciones de la subestación de transformación «ST Castellón El Ingenio» objeto de la presente resolución, han sido previstas en los Planes de Inversión anuales y trienales presentados por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, informados favorablemente por esta dirección general, destacando concretamente:  
- El Plan de Inversión Trienal 2019-2021, donde se recogía la actuación denominada «ST. Castellón Ingenio sustitución sección en 6 posiciones 66 kV y cambio protecciones. Elevar posiciones», código de obra P2-E-147, e inversión bruta de 437.460 - y fecha prevista de puesta en servicio para el 2020.  
- El Plan de Inversión Trienal 2022-2024, donde aparece la actuación denominada «Castellón El Ingenio ST. Sustituir Transformación 220/132 kV», código de obra 100470554, en la cual se actualizan la inversión bruta a 1.899.025 - y la fecha prevista de puesta en servicio para el 2022 (Plan Anual de Inversión 2022).  
No habiendo información relativa a la participación de terceros en las dos actuaciones citadas, ni información relativa a la renovación del sistema de 132 kV. Respecto a este último extremo, cabe indicar, a pesar de lo manifestado por la interesada en el escrito de aclaraciones al requerimiento formulado por esta unidad administrativa, que en la Adenda presentada por la interesada, en fecha 7 de febrero de 2022, a los Planes de Inversión para los años 2021 y 2022, no se identifica expresamente ningún código de proyecto relativo a las actuaciones de renovación del sistema de 132 kV de la subestación ST Castellón El Ingenio.  
Debe considerarse que la modificación solicitada no generará incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata de una renovación, llevada a cabo en el parque de distribución, existente y en servicio, de la «ST Castellón El Ingenio».  
Consta en el expediente propuesta del Servicio de Energía, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 1/2021, de 6 de abril, y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, las modificaciones de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, no tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c. En relación con este pronunciamiento, se ha tenido en consideración el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (Tramitación NO telemática) - Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos).  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, así como el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
Conforme a los artículos 54 y 55.1 de la Ley 24/2013 y 140 del Real decreto 1955/2000, la declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, se realiza a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, siendo necesaria para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas, la presentación, por parte de la empresa que lo solicite, una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Por ello, en la presente solicitud no se establece causa para la declaración de utilidad pública concreta a los efectos expropiatorios que prevé la ley, como tampoco de ninguno de los efectos establecidos en el artículo 56 de la citada norma legal, dado que el único bien identificado en la citada relación es titularidad de la peticionaria.  
En cuanto a la aplicación del «Capítulo XX. De las infraestructuras del sector energético», de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, debe señalarse que las normas contenidas en dicho Capítulo XX son aplicables una vez formulada la declaración de utilidad pública en concreto de la correspondiente instalación, declaración que debe hacerse tras valorar si se dan los supuestos legales para efectuarla, los cuales, como se acaba de motivar en el párrafo precedente, no concurren en la presente solicitud.  
Conforme al artículo 52.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se podrá realizar la convalidación del acto viciado por el órgano competente, cuando este último sea el superior jerárquico de quien dictó dicho acto, si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad.  
De conformidad con lo dispuesto de la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero. Otorgamiento de autorización administrativa previa  
Otorgar autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal para la modificación por renovación de todas las posiciones de 132 kV y de 66 kV, y modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA de relación 220/132/11 kV por un autotransformador de potencia 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2) y relación 220/132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», ubicada en el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón, con el alcance que se relaciona a continuación:  
Emplazamiento:  
- Municipio (provincia): Castelló de la Plana (Castellón)  
- Localización: av. Hermanos Bou, 228  
€ Referencia catastral parcela: 4998401YK5249N0001HK  
- Proyección cartográfica UTM Huso 30N (X: 754888,33 Y: 4429630,61) sistema de referencia ETRS89  
€ Superficie parcela subestación: 14.341 m²  
Instalaciones y equipos a ejecutar:  
- Sistema de 132 kV.  
Renovación de todas las posiciones de 132 kV, retirando todos los equipos existentes e instalando nuevos equipos conjunto híbrido (HIS - Highly Integrated Switchgear) con aislamiento en SF6, manteniendo la configuración de simple barra.  
- Posiciones de línea (L/ Benicasim-Oropesa, L/ Serrallo-La Plana y L/La Plana).  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Tres (3) interruptores automáticos, tripolares, de corte en SF6.  
- Tres (3) seccionadores tripolares con cuchillas de puesta a tierra para conexión a línea.  
- Tres (3) seccionadores tripolares de conexión a barras en by-pass.  
- Tres (3) seccionadores tripolares de conexión de barras.  
- Nueve (9) transformadores de intensidad.  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Tres (3) conjuntos híbridos SF6 (HIS) de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Nueve (9) pararrayos.  
- Posiciones de Transformador (T-1 y T-2).  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Dos (2) interruptores automáticos, tripolares, de corte en SF6.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión a barras.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión al transformador de potencia.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión al transformador de potencia en by-pass.  
- Seis (6) transformadores de intensidad.  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Dos (2) conjuntos híbridos SF6 (HIS) de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Seis (6) pararrayos existentes.  
- Posición autotransformador AT-1 (Parque 132 kV).  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6.  
- Un (1) seccionador tripolar de conexión a barras.  
- Un (1) seccionador tripolar de conexión al transformador de potencia.  
- Un (1) seccionador tripolar de conexión al transformador de potencia en by-pass.  
- Tres (3) transformadores de intensidad.  
- Un (1) transformador de tensión inductivo (parque de 220 kV).  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Un (1) conjunto híbrido SF6 (HIS) de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Tres (3) pararrayos.  
- Tres (3) terminales exteriores para cable aislado.  
- Tres (3) terminales exteriores para cable aislado (parque de 220 kV).  
- Sistema de medida y embarrado principal:  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Tres (3) transformadores de tensión inductivos, situados bajo el embarrado principal.  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Tres (3) nuevos transformadores de tensión inductivos normalizados en el extremo del embarrado de 132 kV.  
Desmantelamiento de:  
- La barra principal con conductor desnudo de aleación de aluminio de un solo vano,  
Instalación de:  
- Barra de tubo de aluminio en tres vanos.  
- Interconexión entre el parque de 220 kV y el parque de 132 kV:  
Desmantelamiento de:  
- línea aérea simple circuito que conecta el parque de 220 kV con el de 132 kV, desde la salida de 132 kV del autotransformador AT-1 existente a sustituir y emplazado en el parque de 220 kV, hasta el sistema de 132 kV.  
Instalación de:  
- nueva conexión mediante línea trifásica con cable unipolar RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K Al + T420 (m) aislado de 132 kV, desde la salida de 132 kV del nuevo autotransformador AT-1 emplazado en el parque de 220 kV, hasta el sistema de 132 kV, con una longitud de 116,7 m, usando las galerías visitables existentes y ejecutando nuevos canales.  
- Sistema de 66 kV.  
Renovación de todas las posiciones de 66 kV, retirando todos los equipos existentes e instalando nuevos equipos conjunto híbrido (HIS - Highly Integrated Switchgear) con aislamiento en SF6, manteniendo la configuración de simple barra.  
- Posiciones de Línea (L/ Burriana-Moncófar, L/ BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 y L/Torreblanca-Benicarló).  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Cuatro (4) interruptores automáticos, tripolar, de corte en SF6.  
- Cuatro (4) seccionadores tripolares con cuchillas de puesta a tierra para conexión a línea.  
- Cuatro (4) seccionadores tripolares para conexión de barras en by-pass.  
- Cuatro (4) seccionadores tripolares de conexión de barras.  
- Doce (12) transformadores de intensidad.  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Cuatro (4) conjuntos híbridos SF6 (HIS) de intemperie con interruptor de 25 kA de poder de corte y 2.000 A de intensidad nominal.  
- Doce (12) pararrayos.  
- Posiciones de Transformador (T-1 y T-2).  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Dos (2) interruptores automáticos, tripolares, de corte en SF6.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión a barras.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión a barras en by-pass.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión al transformador de potencia.  
- Seis (6) transformadores de intensidad.  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Dos (2) conjuntos híbridos SF6 (HIS) de intemperie con interruptor de 25 kA de poder de corte y 2.000 A de intensidad nominal.  
- Seis (6) pararrayos existentes.  
- Sistema de medida y embarrado principal:  
Renovación de la barra principal con conductor desnudo de aleación de aluminio de un solo vano, por barra de tubo de aluminio en cuatro vanos.  
- Transformador de potencia.  
Desmantelamiento y achatarramiento del actual autotransformador marca G.E.E., núm. 30087 denominado AT-1 de 220/132/11 kV con potencias en primario y secundario de 100 MVA y 30 MVA en el terciario y su unidad de regulación UR-1 de 100 MVA anexa marca G.E.E. núm. 30090, en baño de aceite, de instalación en exterior, existentes.  
Instalación de un (1) autotransformador de potencia trifásico, denominado AT-1, con las siguientes características:  
- en baño de aceite,  
- potencia nominal (ONAF2): 225/225/60 MVA  
- potencia nominal (ONAF1): 180/180/48 MVA  
- potencia nominal (ONAN): 135/135/36 MVA  
- refrigeración: ONAN/ONAF1/ONAF2,  
- relación de transformación: 228/136,27/21,5 kV nominales, provistos de regulación de tensión en carga accionada por motor mediante varias tomas situadas en el devanado secundario (132 kV) (Tensiones AT 228.000 V, BT 136.275 + 9 x 1,725 V con tensión por escalón 1.725 V y 19 posiciones en servicio, y Compensación 21,5 kV),  
- grupo de conexión: YNa0+d11,  
- tipo de servicio: continuo exterior,  
- frecuencia: 50 Hz.  
La ubicación de este nuevo transformador AT-1 será en una nueva bancada de transformador en la posición AT-1 en el parque de intemperie de 220 kV, manteniéndose los pararrayos existentes de 220 kV y 132 kV.  
- Resto de instalaciones en edificios.  
Instalación de nuevos armarios de control de las posiciones de 132 kV y 66 kV renovadas, en el edificio de control y celdas, en la sala de servicios básicos, que será acondicionada para tal efecto.  
En consecuencia, la instalación resultante en la parte afectada por la presente autorización de modificación con ampliación en la transformación quedará con la siguiente composición final:  
- Sistema de 132 kV.  
Parque intemperie de 132 kV, con configuración en simple barra, compuesta por las siguientes posiciones:  
- Tres (3) posiciones de línea (L/ Benicasim-Oropesa, L/ Serrallo-La Plana y L/La Plana), tipo HIS de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Dos (2) posiciones de transformador de potencia T-1 y T-2, tipo HIS de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Una (1) posición de autotransformador de potencia AT-1, tipo HIS de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Un (1) sistema de medida de tensión en barras convencional de intemperie sin interruptor, instalada en un extremo del embarrado principal.  
- Sistema de 66 kV.  
El parque intemperie de 66 kV, mantiene una configuración en simple barra, compuesta por las siguientes posiciones:  
- Cuatro (4) posiciones de línea (L/ Burriana-Moncófar, L/ BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 y L/Torreblanca-Benicarló), tipo HIS de intemperie con interruptor de 25 kA de poder de corte y 2.000 A de intensidad nominal.  
- Dos (2) posiciones de transformador T-1 y T-2, tipo HIS de intemperie con interruptor de 25 kA de poder de corte y 2.000 A de intensidad nominal.  
- Una (1) posición de medida convencional de intemperie sin interruptor, instalada en el embarrado principal.  
- Espacio de reserva para dos (2) posiciones futuras.  
- Transformadores de potencia.  
Finalmente, la instalación contará con los siguientes transformadores:  
- Dos (2) transformadores de potencia (T-1 y T-2) 135/66/22 kV de 60 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yy0/Yd11/Yd11, con regulación en carga, y acompañados de dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra: TZ-1, situada a la salida del terciario del transformador de potencia T-1, de 500 A - 30 s y TZ-2, situada a la salida del terciario del transformador de potencia T-2, de 1.000 A - 10 s.  
- Dos (2) transformadores de potencia (T-4 y T-5) 225/21,5 kV de 50 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yd11, con regulación en carga, acompañados de dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra: TZ-4, situada a la salida del secundario del transformador de potencia T-4, de 1.000 A - 10 s y en serie con una (1) resistencia de 500 A, y TZ-5, situada a la salida del secundario del transformador de potencia T-5, de 500 A - 30 s.  
- Un (1) autotransformador de potencia trifásico (AT-1), en baño de aceite, de instalación exterior con relación de transformación 220/132/21 kV y 225/180/135 MVA (en refrigeración ONAF2), conexión YNa0+d11, con regulación en carga.  
Se disponen pararrayos de tensión nominal 220 kV, 132 kV, 66 kV y 20 kV, situados lo más próximo a las bornas de los transformadores.  
El presupuesto total del proyecto de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de tres millones setecientos veintiún mil quinientos treinta y seis euros con dos céntimos (3.721.536,02 ?), valor al que asciende el proyecto de ejecución, y sin perjuicio del valor de inversión bruta de 2.336.485 - consignado en los Planes de Inversión Trienales de 2019-2021 y 2022-2024, y en los que no está reflejado la actuación de renovación del sistema de 132 kV, tal y como se ha indicado en los antecedentes.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo. Otorgamiento de autorización administrativa de construcción  
Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de ejecución de fecha febrero de 2019, redactado por persona técnica titulada competente y acompañado de declaración responsable de fecha 11 de febrero de 2019, presentado para la construcción de la modificación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma.  
En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a su ejecución las autorizaciones correspondientes. En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación. Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a los dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, así como el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
El transformador de potencia autorizado por la presente deberá cumplir con las prescripciones del Reglamento (UE) núm. 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes (DOUE L 152/1, del 25.5.2014), debiendo aportar la documentación acreditativa correspondiente al solicitar la autorización de explotación.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de diecisiete (17) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación autorizada por la presente, la titular de esta autorización, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Al tratarse de una instalación de una actividad regulada económicamente por el sistema eléctrico y sometida a planificación o retribución, se acompañará certificación del solicitante de la autorización de explotación relativa a la información de las características técnicas y económicas de aquellas contenidas en el plan anual del transportista o distribuidor y las referencias, cuando proceda, a las instalaciones tipo previstas en la regulación en que queda encuadrada, así como esta misma información correspondiente a la instalación efectivamente ejecutada y cuya autorización de explotación se solicita. Igualmente se indicará el presupuesto real de ejecución, y la parte que haya sido sufragada por terceros distintos del solicitante de dicha autorización.  
Cuando este centro directivo sea el competente para autorizar la explotación de la instalación, el correspondiente servicio territorial realizará la instrucción de este procedimiento y elevará a esta Dirección General la documentación pertinente para emitir la respectiva autorización de explotación, junto con su informe.  
8. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero. Convalidación de resolución del Servicio Territorial relativa a la desestimación de la declaración de utilidad pública en concreto  
Convalidar, por corresponder su autorización a este centro directivo, la Resolución del entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de fecha 13 de mayo de 2019, (accesible en la URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8, CSV: SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8), por la que se desestima la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación autorizada en el punto primero, de acuerdo con la argumentación jurídica recogida en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.  
  
Cuarto. Publicidad y notificación de la presente resolución  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 13 de abril de 2022.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Maria Empar Martínez Bonafé.»  
  
València, 7 de noviembre de 2022.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Silvia Cerdá Alfonso.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML