Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8037, del 11-05-2017 (2017/3280)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2017, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga l'autorització administrativa prèvia per a la construcció de la instal·lació elèctrica denominada línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, S/C, des de CT Granadina 3 fins al suport número 13965 de la LASMT A 20 kV per a subministrament de l'EDAR i l'estació de bombament 2, al terme municipal de San Isidro, l'autorització administrativa de construcció i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2015/132/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8037

Data del DOGV
:   11-05-2017

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2017/3280

CVE


Data del document
:   22-02-2017

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2017, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga l'autorització administrativa prèvia per a la construcció de la instal·lació elèctrica denominada línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, S/C, des de CT Granadina 3 fins al suport número 13965 de la LASMT A 20 kV per a subministrament de l'EDAR i l'estació de bombament 2, al terme municipal de San Isidro, l'autorització administrativa de construcció i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2015/132/03. [2017/3280]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 5 de novembre de 2015, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar, davant del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, la sol·licitud per a l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i la declaració, en concret, d'utilitat pública, per a la instal·lació elèctrica de distribució denominada línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, S/C, des de CT Granadina 3 fins al suport núm. 13965 de la L. A. S. M. T. A. 20 kV per a subministrament de l'EDAR i l'estació de bombament 2, al terme municipal de San Isidro, província d'Alacant.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquesta petició s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per un tècnic competent acompanyat de la declaració responsable de 27 d'octubre de 2015.  
Separates per a l'obtenció de l'informe i les condicions tècniques corresponent de:  
- L'Ajuntament de San Isidro.  
- La Confederació Hidrogràfica del Segura.  
- La Comunitat de Regants San Isidro i Realengo.  
- El Departament de Carreteres de la Diputació Provincial d'Alacant.  
- Telefónica de España, SA.  
Relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es consideren de necessària expropiació per a l'establiment de l'esmentada infraestructura, als efectes del reconeixement, en concret, de la utilitat pública d'aqueixes instal·lacions.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATLINE/2015/132/03, incoat a l'efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant.  
  
La sol·licitud de l'autorització administrativa i la declaració d'utilitat pública, ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, durant el termini de vint dies en:  
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 7858 de 25 d'agost de 2016.  
- Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 158 de 18 d'agost de 2016, i  
- Diari Información, amb data 29 d'agost de 2016.  
Amb la mateixa finalitat i termini es va traslladar la sol·licitud a l'Ajuntament de San Isidro, per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, i es requereix d'aquest que, una vegada finalitzat el període de publicitat, remeta diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si és procedent, les condicions tècniques oportunes al projecte de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets a càrrec seu dels quals puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de San Isidro. Havent-se sol·licitat informe amb data 25 de febrer de 2016, que es va reiterar novament amb data 14 de setembre de 2016, no consta pronunciament a l'efecte.  
- Confederació Hidrogràfica del Segura. Amb data 10 de juny de 2016, emet l'escrit i indica que les assarbs afectades pel projecte són infraestructures propietat de la comunitat de regants corresponent i queden fora del seu àmbit competencial.  
- Comunitat de Regants San Isidro i Realengo. Amb data 9 de novembre de 2016, emet un informe favorable en què s'ajusta a les condicions contingudes en aquest.  
- Departament de Carreteres de la Diputació Provincial d'Alacant. Amb data 2 de març de 2016, emet un informe favorable en què s'ajusta a les condicions contingudes en aquest.  
- Telefónica de España, SA. Amb data 2 de març de 2016, emet un informe favorable en què s'ajusta a les condicions contingudes en aquest.  
Remesos al sol·licitant els pronunciaments i les condicions tècniques presentades, consten en l'expedient la manifestació de l'acceptació per aquell de cada un d'aquests.  
La documentació tècnica acompanyada té una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat i s'ajusta al que estableix l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, i l'article 143 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i conté una relació concreta i individualitzada, en la qual es descriuen, en tots els seus aspectes, material i jurídic, els béns i drets afectats.  
Les instal·lacions objecte del projecte, per a les quals se sol·licita l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i la declaració d'utilitat pública, constitueixen instal·lacions de distribució elèctrica.  
La finalitat que es persegueix amb la construcció d'aquesta instal·lació, és la de millorar la qualitat i continuïtat de subministrament de la xarxa de distribució, així com la de poder atendre les noves demandes de subministrament elèctric, en la zona de distribució elèctrica d'influència de la dita instal·lació.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i la resolució d'aquest procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l'article 22 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant la resolució d'aquest procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constitueixen una part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que disposa l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 16 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i econòmica exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, sense perjuí del que preveu aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als quals exercisquen l'activitat. Sense perjuí que el peticionari al qual afecta aquest procediment, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, compleix aquesta última condició, en aquesta data, la mercantil està inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, amb el número de registre R1-001, inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades.  
D'acord amb l'article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i l'exercici de la servitud de pas. Segons l'article 55 de la dita norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i per a això hauran d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
De conformitat amb l'incís b de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup segon.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i de construcció és d'aplicació el capítol III del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte d'aquest procediment dins del grup segon.  
D'acord amb els incisos a i b de l'article de l'article 14.1 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques compreses en el grup segon requereixen autorització administrativa prèvia i aprovació del seu projecte d'execució.  
De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 17 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, quan siga necessari tramitar la declaració d'utilitat pública d'instal·lacions elèctriques compreses en el grup segon, se sotmetran al tràmit d'informació pública en els termes establits en l'article 9.  
  
D'acord amb el que estableix l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a l'aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria que, en aquest cas, es concreta en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 i, en especial, en la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06, Línies subterrànies amb cables aïllats, i la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07, Línies aèries amb conductors nus.  
  
De conformitat amb la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per a la declaració, en concret, de la utilitat pública, l'expropiació i la imposició i l'exercici de servitud de pas d'energia elèctrica, seran aplicables el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
D'acord amb la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, l'òrgan competent per al reconeixement, en concret d'utilitat pública de les instal·lacions elèctriques serà el que tinga atribuïda la competència per a la seua autorització.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa prèvia per a la construcció de la instal·lació denominada Línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, S/C, des de CT Granadina 3 fins al suport núm. 13965 de la LASMT A 20 kV per a subministrament de l'EDAR i l'estació de bombament 2, al terme municipal de San Isidro, província d'Alacant.  
Segons la documentació tècnica, les principals característiques tècniques de la instal·lació elèctrica són les següents:  
  
Característiques administratives i tècniques  
Generals  
Tipus d'instal·lació Mixta. Línia elèctrica aereosubterrània  
Tipus de xarxa (Llei 24/2013 i Reial decret 1955/2000) Xarxa de distribució  
Grup (Decret 88/2005) Segon  
Categoria línia (Reial decret 223/2008) Tercera  
Tipus de zona (ITC-LAT 07) A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal de la xarxa (kV, eficaç) 20  
Tensió més elevada de la xarxa (kV, eficaç) 24  
Longitud total (m) 1238  
Origen instal·lació CT Granadina 3, al carrer Valentín García Quinto   
Final instal·lació Suport núm. 13965(6), al costat de l'assarb La Rambla  
Municipis afectats San Isidro  
Nombre de circuits 1  
  
  
Tram aeri  
Longitud tram aeri (m) 795  
Tipus de suports Torres metàl·liques de gelosia i xapa  
Nombre de suports 6  
Suports freqüentats (núm.) 1 i 6  
Suports no freqüentats (núm.) 2, 3, 4 i 5  
Inici Suport aerisubterrani núm. 1  
Final Suport núm. 13965(6), al costat de l'assarb La Rambla  
Material conductor Alumini-acer LA 100 (100-AL1/17-ST1A)  
Secció total (mm²) 116,7  
  
  
Tram subterrani  
Longitud canalització tram subterrani (m) 443  
Inici CT Granadina 3, al carrer Valentín García Quinto  
Final Suport de pas aerisubterrani   
núm. 1  
Tipus de conductor Alumini del tipus HERPZ1 12/20 kV  
Secció total (mm²) 240  
Tipus de canalització Rasa entubada  
  
  
El pressupost del projecte de la instal·lació objecte d'aquesta autorització és de setanta-dos mil cent seixanta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims (72.164,43 euros).  
De conformitat amb l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
El titular d'aquesta autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions arreplegats en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i dels requisits establits en aquesta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la revocació.  
Segon  
Atorgar l'autorització administrativa de construcció per a l'execució del projecte de la instal·lació elèctrica denominada línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, S/C, des de CT Granadina 3 fins al suport núm. 13965 de la LASMT A 20 kV per a subministrament de l'EDAR i l'estació de bombament 2, al terme municipal de San Isidro, província d'Alacant, descrita en el punt primer d'aquesta resolució, redactat per un tècnic titulat competent i amb la declaració responsable de data 27 d'octubre de 2015, i habilitar Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a la construcció de les instal·lacions interessades, d'acord amb les condicions que s'indiquen a continuació:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte i les condicions tècniques establides per les administracions, els organismes i les empreses de servei públic o d'interés general afectats per aquesta instal·lació i que han sigut acceptades pel titular d'aquesta. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia l'aprovació corresponent.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que estableix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, en la instrucció tècnica complementària en la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06, Línies subterrànies amb cables aïllats, i la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07, Línies aèries amb conductors nus.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de díhuit mesos comptadors a partir de la notificació d'aquesta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest mitjançant la sol·licitud motivada davant d'aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia; a aquest efecte s'acompanyarà la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Així mateix, el titular de la resolució estarà obligat a comunicar, per escrit amb l'adequada diligència, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució a aquest servei territorial.  
  
5. El titular de la resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit al servei territorial podrà realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia la sol·licitud corresponent de l'autorització d'explotació prevista en l'article 18 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb la dita comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per un tècnic facultatiu competent, que acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució.  
8. Aquest servei territorial, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte aquesta aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions imposades en aquesta.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació elèctrica de distribució denominada Línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, S/C, des de CT Granadina 3 fins al suport núm. 13965 de la LASMT A 20 kV per a subministrament de l'EDAR i l'estació de bombament 2, al terme municipal de San Isidro, província d'Alacant, amb l'afectació a les finques que es detallen en l'annex a aquesta resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de les seccions segona i tercera del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i adquirirà Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment porta implícita l'autorització per a l'establiment o el pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis d'aquests i zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
- La notificació d'aquesta resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut o pogut intervindre en el procediment d'autorització, i les que han emés o van haver d'emetre condicions tècniques al projecte d'execució i les que van informar, o van haver d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars dels béns i dels drets afectats, així com a la resta de persones interessades en l'expedient, d'acord amb el que preveu l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.  
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 17 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Indústria i Energia (ciutat administrativa 9 d'Octubre, c. Castán Tobeñas, núm. 77, València) en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació d'aquesta, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
Alacant, 22 de febrer de 2017. El cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia: Matías P. Mas Gisbert



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8037, del 11-05-2017 (2017/3280)

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2017, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción de la instalación eléctrica denominada línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV, S/C, desde CT Granadina 3 hasta el apoyo número 13965 de la L.A.S.M.T. a 20 kV para suministro de la EDAR y estación de bombeo 2, en el término municipal de San Isidro, autorización administrativa de construcción y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2015/132/03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8037

Fecha DOGV
:   11-05-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2017/3280

CVE


Fecha del documento
:   22-02-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2017, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción de la instalación eléctrica denominada línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV, S/C, desde CT Granadina 3 hasta el apoyo número 13965 de la L.A.S.M.T. a 20 kV para suministro de la EDAR y estación de bombeo 2, en el término municipal de San Isidro, autorización administrativa de construcción y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2015/132/03. [2017/3280]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 5 de noviembre de 2015, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, solicitud para la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, para la instalación eléctrica de distribución denominada línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV, S/C, desde CT Granadina 3 hasta apoyo núm. 13965 de la L.A.S.M.T. a 20 kV para suministro de la EDAR y estación de bombeo 2, en el término municipal de San Isidro, provincia de Alicante.  
Junto con el escrito de presentación de esta petición se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente acompañado de la declaración responsable de 27 de octubre de 2015.  
Separatas para la obtención del correspondiente informe y condicionado técnico de:  
- Ayuntamiento de San Isidro.  
- Confederación Hidrográfica del Segura.  
- Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo.  
- Departamento de Carreteras de la Diputación Provincial de Alicante.  
- Telefónica de España, SA.  
- Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación para el establecimiento de la citada infraestructura, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2015/132/03, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía Alicante.  
La solicitud de la autorización administrativa y declaración de utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, durante el plazo de 20 días en:  
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 7858 de 25 de agosto de 2016.  
- Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 158 de 18 de agosto de 2016, y  
- Diario Información, con fecha de 29 de agosto de 2016.  
Con la misma finalidad y plazo se trasladó la solicitud al Ayuntamiento de San Isidro, para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de este, que una vez finalizado el período de publicidad, remita diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de San Isidro. Habiéndose solicitado informe con fecha 25 de febrero de 2016, que se reiteró nuevamente con fecha 14 de septiembre de 2016, no consta pronunciamiento al efecto.  
- Confederación Hidrográfica del Segura. Con fecha 10 de junio de 2016, emite escrito indicando que los azarbes afectados por el proyecto son infraestructuras propiedad de la comunidad de regantes correspondiente, quedando fuera del su ámbito competencial.  
- Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo. Con fecha 9 de noviembre de 2016, emite informe favorable sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.  
- Departamento de Carreteras de la Diputación Provincial de Alicante. Con fecha 2 de marzo de 2016, emite informe favorable sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.  
- Telefónica de España, SA Con fecha 2 de marzo de 2016, emite informe favorable sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.  
Remitidos al solicitante los pronunciamientos y los condicionados técnicos presentados, constan en el expediente la manifestación de la aceptación por aquel de cada uno de ellos.  
La documentación técnica acompañada reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado y se ajusta a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, y el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y contiene una relación concreta e individualizada, en la que se describen, en todos sus aspectos, material y jurídico, los bienes y derechos afectados.  
Las instalaciones objeto del proyecto, para las que se solicita la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
La finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación, es la de mejorar la calidad y continuidad de suministro de la red de distribución, así como la poder de atender las nuevas demandas de suministro eléctrico, en la zona de distribución eléctrica de influencia de dicha instalación.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y el artículo 22 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 16 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económica exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad. Sin perjuicio de que el peticionario que atañe al presente procedimiento, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, cumple esta última condición, a fecha de la presente esta mercantil se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el número de registro R1-001, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas.  
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de distribución de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
De conformidad con el inciso b del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo segundo.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y de construcción es de aplicación el capítulo III del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo segundo.  
De acuerdo con los incisos a y b del artículo del artículo 14.1 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas comprendidas en el grupo segundo requieren autorización administrativa previa y aprobación de su proyecto de ejecución.  
De conformidad con el apartado 1 del artículo 17 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, cuando sea necesario tramitar la declaración de utilidad pública de instalaciones eléctricas comprendidas en el grupo segundo, se someterán al trámite de información pública en los términos establecidos en el artículo 9.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia que, en este caso, se concreta en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados, y la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07, Líneas aéreas con conductores desnudos.  
De conformidad con la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, para la declaración, en concreto, de la utilidad pública, expropiación e imposición y ejercicio de servidumbre de paso de energía eléctrica, serán de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Conforme a la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el órgano competente para el reconocimiento, en concreto de utilidad pública de las instalaciones eléctricas será el que tenga atribuida la competencia para su autorización.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa para la construcción de la instalación denominada Línea eléctrica aereo-subterránea a 20 kV, S/C, desde CT Granadina 3 hasta apoyo núm. 13965 de la L.A.S.M.T. a 20 kV para suministro de la EDAR y estación de bombeo 2, en el término municipal de San Isidro, provincia de Alicante.  
Según la documentación técnica, las principales características técnicas de la instalación eléctrica son las siguientes:  
  
Características administrativas y técnicas  
Generales  
Tipo de instalación Mixta. Línea eléctrica aéreo-subterránea  
Tipo de red (Ley 24/2013 y Real decreto 1955/2000) Red de distribución  
Grupo (Decreto 88/2005) Segundo  
Categoría línea (Real Decreto 223/2008) Tercera  
Tipo de zona (ITC-LAT 07) A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal de la red  
 (kV, eficaz) 20  
Tensión más elevada de la red (kV, eficaz) 24  
Longitud total (m) 1238  
Origen instalación CT Granadina 3, en la calle Valentín García Quinto   
Final instalación Apoyo núm. 13965(6), junto al azarbe La Rambla  
Municipios afectados San Isidro  
Núm. de circuitos 1  
  
  
Tramo aéreo  
Longitud tramo aéreo (m) 795  
Tipo de apoyos Torres metálicas de celosía y chapa  
Núm. de apoyos 6  
Apoyos frecuentados (núm.) 1 y 6  
Apoyos no frecuentados (núm.) 2, 3, 4 y 5  
Inicio Apoyo aéreo-subterráneo núm. 1  
Final Apoyo núm. 13965(6), junto al azarbe La Rambla  
Material conductor Aluminio-acero LA 100 (100-AL1/17-ST1A)  
Sección total (mm²) 116,7  
  
  
Tramo subterráneo  
Longitud canalización tramo subterráneo (m) 443  
Inicio CT Granadina 3, en la calle Valentín García Quinto  
Final Apoyo de paso aéreo-subterráneo núm. 1  
Tipo de conductor Aluminio del tipo HERPZ1 12/20 kV  
Sección total (mm²) 240  
Tipo de canalización Zanja entubada  
  
  
El presupuesto del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de setenta y dos mil ciento sesenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos (72 164,43 euros).  
De conformidad con el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción para la ejecución del proyecto de la instalación eléctrica denominada «línea eléctrica aereo-subterránea a 20 kV, S/C, desde CT Granadina 3 hasta apoyo núm. 13965 de la L.A.S.M.T. a 20 kV para suministro de la EDAR y estación de bombeo 2», en el término municipal de San Isidro, provincia de Alicante, descrita en el punto primero de esta resolución, redactado por técnico titulado competente y con la declaración responsable de fecha 27 de octubre de 2015, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a la construcción de las instalaciones interesadas, con arreglo a las condiciones que se relacionan a continuación:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto y los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a este Servicio Territorial de Industria y Energía la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su instrucción técnica complementaria en su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados, y la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07, Líneas aéreas con conductores desnudos.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de dieciocho meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este Servicio Territorial de Industria y Energía, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar, por escrito con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución a este servicio territorial.  
5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito al servicio territorial podrá realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentará al Servicio Territorial de Industria y Energía la correspondiente solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 18 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución.  
8. Este servicio territorial, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica de distribución denominada Línea eléctrica aereo-subterránea a 20 kV, S/C, desde CT Granadina 3 hasta apoyo núm. 13965 de la L.A.S.M.T. a 20 kV para suministro de la EDAR y estación de bombeo 2, en el término municipal de San Isidro, provincia de Alicante, con la afección a las fincas que se detallan en el anexo a esta resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y de las secciones segunda y tercera del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
- La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido o podido intervenir en el procedimiento de autorización, y las que han emitido o debieron emitir condicionado técnico al proyecto de ejecución y las que informaron o debieron informar durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 17 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía (ciudad administrativa 9 d'Octubre. c. Castán Tobeñas, n.º 77, València) en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Alicante, 22 de febrero de 2017.- El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Matías P. Mas Gisbert



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML