Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6835, del 07-08-2012 (2012/7508)

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2012, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Rambleta, situada en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. (ATRCCT/2011/12/12).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6835

Data del DOGV
:   07-08-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/7508

CVE


Data del document
:   30-01-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2012, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Rambleta, situada en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. (ATRCCT/2011/12/12). [2012/7508]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, domiciliada per a notificacions en 48950 Erandio, Biscaia, c/ Ribera de Axpe, núm. 5, en data 4 de gener de 2011 davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora a 220/20 kV, S.T. Rambleta, ubicada en el camí de la Ratlla, s/n, polígon 4, parcel·la 44, en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, que s'aprove el projecte tècnic d'execució i que se'n declare, en concret, la utilitat pública. (ATRCCT/2011/12/12).  
A eixe escrit s'adjunta el projecte tècnic de la instal·lació, firmat per un tècnic competent.  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud segons que preveu l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i se n'ha fet la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 17 de novembre de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de 26 de novembre de 2011, en el diari El Mundo de data 18 de novembre de 2011 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, únic afectat pel projecte.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Vist que d'acord amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada perquè afecta béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, per tal de prestar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar al referit ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, i se sol·licità un informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga aplicable.  
  
Figura en l'expedient un informe remés per l'esmentat ajuntament en què indica que la instal·lació projectada no interferix el Pla General d'Ordenació Urbana.  
Traslladat el mencionat informe l'empresa peticionària, manifesta l'acceptació del seu contingut.  
Vist que de la documentació que hi ha en l'expedient no hi ha afecció a la resta de les Administracions Públiques, Organismes i, si és el cas empreses de servicis públics o d'interés general que puguen veure's afectats per la instal·lació.   
Vist l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia de Castelló en data 17 de gener de 2012, que informan favorablement sobre la instal·lació sol·licitada.  
Atés que figura en l'expedient una còpia de la resolució emesa en data 11 de febrer de 2010 per la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per mitjà de la qual es considera que el projecte proposat, consistent en la subestació transformadora a 220/20 kV denominada S.T. Rambleta, situada en la parcel·la 44 del polígon 4 del terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, no requerix avaluació d'impacte ambiental, sense perjuí de les autoritzacions que procedisca obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga aplicable.  
Vist que el projecte presentat compta entre la seua documentació amb els plans pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Atés que la sol·licitud i la documentació adjunta reunix una definició i concreció de les característiques tècniques que garantisquen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i que estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar, i això sense perjuí d'indemnitzar-los adequadament.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la subestació projectada sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment es troba ubicada la subestació transformadora S.T. Rambleta, ubicada al camí de la Ratlla s/n, polígon 4, parcel·la 44, en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló.  
  
Atés que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada de la subestació transformadora és conseqüència dels increments elèctrics significatius produïts a la província de Castelló, tant en els àmbits residencial i industrial com les sol·licituds de nous subministraments, juntament amb la situació de pròxima saturació existent en les infraestructures d'alimentació actuals, la qual cosa fa necessària la transformació de les actuals instal·lacions a 220 kV, a fi d'evitar pèrdues en el subministrament, i al mateix temps aconseguir una millora en la qualitat del servici en esta zona geogràfica.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 d'1 de desembre que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de xarxes de transport d'energia elèctrica.  
Atés que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c) de la Llei 54/1997, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'Administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i en el Reial Decret 1955/2000 d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció donada pel Decret 122/2011, de 16 de setembre.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada S.T. Rambleta, ubicada en el camí de la Ratlla s/n, Polígon 4, parcel·la 44, en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló i les característiques principals de la qual són les següents:  
Sistema elèctric de 20 kV:  
Els treballs a realitzar, a més de la instal·lació de dos transformadors de potència, consistixen en la connexió del transformador (T-1) a la cel·la ja existent i en l'ampliació del mòdul de cel·les actual en una nova posició per al transformador (T-2).  
- Instal·lació de dos transformadors trifàsics (T-1 i T-2) en bany d'oli de tipus intempèrie, de refrigeració natural i forçada, proveïts de regulador en càrrega, amb relació de transformació 225 ± 9 x 2'5 / 21'5 kV i potència nominal 50 MVA cada un, amb les corresponents reactàncies trifàsiques de 1000A i 10 seg., així com resistències de posada a terra de 20 - 500A i 15 seg.  
· Previsió a futur per a l'execució de la substitució de l'actual sistema, per dos mòduls de cel·les: el Mòdul 1 i el Mòdul 2, amb 18 posicions cada un, amb esquema de doble barra, tipus interior i aïllament en hexaflorur de sofre (SF6).  
- La nova cel·la per al transformador (T-2), és tipus interior, metàl·lica i constituïda per: Un interruptor; tres transformadors d'intensitat; i nou terminals.  
- Transformadors de servicis auxiliars: es reutilitzen els dos existents, amb relació de transformació cada un de 20 / 0'420 - 0'242 kV i potència 250 MVA, amb la seua bateria de condensadors.  
- Quadres de control i armaris de protecció corresponents al sistema de distribució.  
- Obra civil: l'edifici es desenrotlla de la manera següent: dos plantes intercomunicades per a la sala GIS en soterrani i planta primera; sala de control que se situa en la planta primera i en les quals igualment s'ubicaran les futures sales del sistema de 20 kV. El tancament exterior està constituït per panells prefabricats de formigó i la coberta per forjat prefabricat.  
Pressupost: 6.740.999,66 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la nova subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmat per un tècnic competent.  
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) L'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació a executar complirà amb els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que siga necesari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
d) El termini d'execució de l'obra serà de dotze mesos a comptar des de l'endemà del dia en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló per a la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la pre  
Relació de béns i drets afectats del projecte: S.T. Rambleta 220/20 kV  
Terme municipal de la Vall d'Uixó. Província Castelló  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*   
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: S.T. Rambleta 220/20 Kv  
Término municipal de La Vall d'Uixó. Provincia Castellón  
  
sent resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i n'implica l'ocupació urgent als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997 de 27 de novembre, del Sector Elèctric i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i ressaltar que la publicació de la resolució es realitzarà igualment segons que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut practicar.  
  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se un recurs d'alçada davant de la secretària autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 30 de gener de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6835, del 07-08-2012 (2012/7508)

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012 de la Dirección General de Energía de la Consellería de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat por la que se otorga autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Rambleta, situada en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2011/12/12).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6835

Fecha DOGV
:   07-08-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/7508

CVE


Fecha del documento
:   30-01-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012 de la Dirección General de Energía de la Consellería de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat por la que se otorga autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Rambleta, situada en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2011/12/12). [2012/7508]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio, Vizcaya, C/ Ribera de Axpe núm. 5, en fecha 4 de enero de 2011 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora a 220/20 kV, S.T. Rambleta, ubicada en el Camino La Ralla, s/n, Polígono 4, parcela 44, en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2011/12/12).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 17 de noviembre de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 26 de noviembre de 2011, en el diario El Mundo de fecha 18 de noviembre de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de La Vall d'Uixó de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese Organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
Figura en el expediente informe remitido por el citado Ayuntamiento en el que indica que la instalación proyectada no interfiere con el Plan General de Ordenación Urbana.  
Trasladado el mencionado informe a la empresa peticionaria, manifiesta la aceptación de su contenido.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Castellón en fecha 17 de enero de 2012, informando favorablemente a la instalación solicitada.  
Considerando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 11 de febrero de 2010 por la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que se considera que el proyecto propuesto, consistente en la subestación transformadora a 220/20 kV denominada S.T. Rambleta, situada en la parcela 44 del polígono 4 del término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, no requiere evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la subestación proyectada solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora S.T. Rambleta, ubicada en el Camino La Ralla s/n, polígono 4, parcela 44, en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la subestación transformadora es consecuencia de los incrementos eléctricos significativos producidos en la provincia de Castellón, tanto en los ámbitos residencial e industrial como las solicitudes de nuevos suministros, junto con la situación de próxima saturación existente en las infraestructuras de alimentación actuales, lo cual hace necesaria la transformación de las actuales instalaciones a 220 kV. con el fin de evitar pérdidas en el suministro, y al mismo tiempo lograr una mejora en la calidad del servicio en esta zona geográfica.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de redes de transporte de energía eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, corresponde a las Comunidades Autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  
Considerando que el Titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011 de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada S.T. Rambleta, ubicada en el Camino La Ralla s/n, Polígono 4, parcela 44, en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón y cuyas características principales, son las siguientes:  
Sistema eléctrico de 20 kV:  
Los trabajos a realizar, además de la instalación de dos transformadores de potencia, consisten en la conexión del transformador (T-1) a la celda ya existente y en la ampliación del módulo de celdas actual en una nueva posición para el transformador (T-2).  
- Instalación de dos transformadores trifásicos (T-1 y T-2) en baño de aceite de tipo intemperie, de refrigeración natural y forzada, provistos de regulador en carga, con relación de transformación 225 ± 9 x 2'5 / 21'5 kV y potencia nominal 50 MVA cada uno, con sus correspondientes reactancias trifásicas de 1000A y 10 seg., así como resistencias de puesta a tierra de 20 - 500A y 15 seg.  
· Previsión a futuro para la ejecución de la sustitución del actual sistema, por dos módulos de celdas: El Módulo 1 y el Módulo 2, con 18 posiciones cada uno, con esquema de doble barra, tipo interior y aislamiento en hexafloruro de azufre (SF6).  
- La nueva celda para el transformador (T-2), es tipo interior, metálica y constituida por: Un interruptor; tres transformadores de intensidad; y nueve terminales.  
- Transformadores de servicios auxiliares: Se reutilizan los dos existentes, con relación de transformación cada uno de 20 / 0'420 - 0'242 kV y potencia 250 MVA, con su batería de condensadores.  
- Cuadros de control y armarios de protección correspondientes al sistema de distribución.  
- Obra civil: El edificio se desarrolla de la siguiente forma: Dos plantas intercomunicadas para la sala GIS en sótano y planta primera; sala de control que se sitúa en la planta primera y en las que igualmente se ubicarán las futuras salas del sistema de 20 kV. El cerramiento exterior está constituido por paneles prefabricados de hormigón y la cubierta por forjado prefabricado.  
- Presupuesto: 6.740.999,66 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la nueva subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal, para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de   
Relació de béns i drets afectats del projecte: S.T. Rambleta 220/20 kV  
Terme municipal de la Vall d'Uixó. Província Castelló  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*   
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: S.T. Rambleta 220/20 Kv  
Término municipal de La Vall d'Uixó. Provincia Castellón  
  
la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 30 de enero de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML