Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3648, del 20-12-1999 (1999/10099)

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 1999, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament i s'aprova a Iberdrola, SA, el projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (València).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3648

Data del DOGV
:   20-12-1999

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   1999/10099

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 1999, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament i s'aprova a Iberdrola, SA, el projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (València). [1999/F10099]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància d'Iberdrola, SA, relatiu al projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (València).
  
Atés que la sol·licitud indicada ha seguit en el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; en el Decret 2.619/1966, d'aqueixa mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques, i en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que en el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions al projecte tècnic.
  
Vist l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient, de data 19 d'octubre de 1999.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, resol:
  
Primer
  
Autoritzar a Iberdrola, SA, el projecte d'execució de l'ampliació amb bateria de condensadors de 72,5 MVAr 132 kV de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (València), les característiques principals del qual, una vegada realitzades les obres d'ampliació són les següents:
  
a) Transformació
  
No experimenta cap variació.
  
b) Sistema de 132 kV
  
El parc disposarà de sis cel·les totalment equipades, les assignacions de les quals són les següents:
  
- 2 cel·les de línia, denominades Alcira i Vergel.
  
- 3 cel·les de transformador, T-3 i T-5 de 132/20 kV i T-4 de 132/66 kV.
  
- 1 cel·la de maniobra de bateria de condensadors.
  
c) Sistema de 66 kV
  
No experimenta cap variació.
  
d) Sistema de 20 kV
  
No experimenta cap variació.
  
e) Bateries de condensadors
  
Després de l'ampliació quedaran:
  
- Una bateria de condensadors de 132 kV, 72,5 MVAr (BC-1 132 kV).
  
- Dues bateries de condensadors de 20 kV (BC-1 i BC-2) de potència nominal 7.200 kVAr cada una, d'instal·lació en intempèrie.
  
f) Sistema d'11 kV
  
No experimenta cap variació.
  
g) Transformadors de serveis auxiliars
  
No experimenta cap variació.
  
h) Elements auxiliars
  
Edifici de control amb equips de c.a i c.c., quadres de control, comandament, proteccions i serveis auxiliars de 132, 66, 20 i 11 kV, en els quals s'efectuaran les reformes necessàries per a la nova posició de bateria de condensadors.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució, que se sotmetrà a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos, comptats a partir de la notificació de la present resolució.
  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en elles.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3648, del 20-12-1999 (1999/10099)

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA, el proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (Valencia).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3648

Fecha DOGV
:   20-12-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1999/10099

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA, el proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (Valencia). [1999/F10099]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA, relativo al proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (Valencia).
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2.619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que en el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 19 de octubre de 1999.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Autorizar a Iberdrola, SA, el proyecto de ejecución de la ampliación con batería de condensadores de 72,5 MVAr 132 kV de la subestación transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (Valencia), cuyas características principales, una vez realizadas las obras de ampliación, son las siguientes:
  
a) Transformación
  
No sufre variación alguna.
  
b) Sistema de 132 kV
  
El parque contará con seis celdas totalmente equipadas, cuyas asignaciones son las siguientes:
  
- 2 celdas de línea, denominadas Alcira y Vergel.
  
- 3 celdas de transformador, T-3 y T-5 de 132/20 kV y T-4 de 132/66 kV.
  
- 1 celda de maniobra de batería de condensadores.
  
c) Sistema de 66 kV
  
No sufre variación alguna.
  
d) Sistema de 20 kV
  
No sufre variación alguna.
  
e) Baterías de condensadores
  
Tras la ampliación, quedarán:
  
- Una batería de condensadores de 132 kV, 72,5 MVAr (BC-1 132 kV).
  
- Dos baterías de condensadores de 20 kV (BC-1 y BC-2) de potencia nominal 7.200 kVAr cada una, de instalación en intemperie.
  
f) Sistema de 11kV
  
No sufre variación alguna.
  
g) Transformadores de servicios auxiliares
  
No sufre variación alguna.
  
h) Elementos auxiliares
  
Edificio de control con equipos de c.a y c.c., cuadros de control, mando, protecciones y servicios auxiliares de 132, 66, 20 y 11 kV, en los que se efectuarán las reformas necesarias para la nueva posición de batería de condensadores.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML