Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6438, del 14-01-2011 (2010/14074)

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a CLH Aviación, SA, autorització administrativa i aprovació del projecte per a la remodelació de la instal·lació aeroportuària d'Alacant i alimentació de la xarxa hidrant de l'aeroport de l'Altet, en el terme municipal d'Elx (PO2MOD/2008/1/03).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6438

Data del DOGV
:   14-01-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/14074

CVE


Data del document
:   09-11-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a CLH Aviación, SA, autorització administrativa i aprovació del projecte per a la remodelació de la instal·lació aeroportuària d'Alacant i alimentació de la xarxa hidrant de l'aeroport de l'Altet, en el terme municipal d'Elx (PO2MOD/2008/1/03). [2010/14074]  
Vist l'escrit presentat per Francisco J. Santamaría del Pino, en nom i representació de la mercantil, CLH Aviación, SA, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ Titán, 13, 28045 Madrid, amb data 21 d'abril de 2009, davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, en què sol·licita autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la remodelació de la instal·lació aeroportuària d'Alacant i alimentació de la xarxa hidrant de l'aeroport de l'Altet, en el terme municipal d'Elx, província d'Alacant.  
A l'escrit mencionat, s'adjunta el projecte de les referides instal·lacions, denominat: Remodelació de la IA d'Alacant i alimentació a la xarxa hidratant de l'aeroport, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 23 de juliol de 2008.  
Vist que, amb data 03.09.2010, l'empresa sol·licitant va presentar davant del Servici Territorial d'Energia en l'expedient assenyalat, documentació complementària consistent, entre altres, de l'informe d'avaluació del risc i la proposta de mesures correctores de la instal·lació d'emmagatzemament de CLH Aviación, SA, a l'aeroport de l'Altet.  
Vist que sotmés l'expedient al tràmit d'informació pública, d'acord amb el que establix la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, es va publicar l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 30 de setembre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de 29 de setembre de 2010, en els diaris Información i Las Provincias, els dos de 5 d'octubre de 2010, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Elx, únic afectat per la instal·lació.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que va ser sol·licitat l'informe a l'Ajuntament d'Elx, en què s'adjunta la separata del projecte corresponent a la instal·lació, per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis dependents d'eixa administració, a fi d'establir les condicions tècniques oportunes.  
No consta en l'expedient l'informe sol·licitat per l'Ajuntament mencionat.  
Vist que de la mateixa manera es va remetre la separata del projecte, que conté les característiques generals de la instal·lació, a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general afectats a fi de que remeteren l'informe que conté les condicions en què es realitze la instal·lació. D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, concretament a:  
- AENA-aeroport d'Alacant, que remet el certificat per mitjà del qual fa constar que la instal·lació sol·licitada està promocionada a instàncies del mateix aeroport i és compatible amb totes les instal·lacions d'este, i es complixen les servituds aeronàutiques.  
- Servici Territorial d'Indústria i Seguretat Industrial de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, que remet l'informe en què considera que no és d'aplicació, segons el que s'ha declarat en el Pla d'Autoprotecció, la legislació sobre accidents greus, perquè en l'emmagatzemament existirà una quantitat màxima de combustibles de 4.910 t, ja que s'ha comprovat que el llindar inferior per a l'aplicació dels article 6 i 7 del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, és de 5.000 t, per a les substàncies de l'apartat 7b de la columna 1 de la part 2 de l'annex I del reial decret mencionat i les seues modificacions.  
- Servici Territorial de Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, on s'indica que l'actuació sol·licitada no afecta els béns mediambientals gestionats per eixa secció.  
L'empresa sol·licitant coneix i accepta els informe remesos.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació sol·licitada es realitzarà en el mateix emplaçament de les instal·lacions actuals en terrenys de l'aeroport de l'Altet.  
Atés que, de conformitat amb el projecte i la sol·licitud presentats, la finalitat de l'ampliació d'estes instal·lacions, és cobrir la necessitat existent per a l'adaptació de les instal·lacions actuals existents de subministrament de combustible d'avions a fi de poder donar resposta a la demanda prevista, així com facilitar el subministrament mencionat per mitjà de la posada en servici de la xarxa hidrants.  
Atés que, d'acord amb l'article 40 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, la construcció i l'explotació d'instal·lacions d'emmagatzemament de productes petrolífers, quan estos tinguen com a objecte prestar servici a operadors, està sotmesa al règim d'autorització administrativa prèvia i que els aspectes continguts en l'apartat 2 de l'article mencionat, estan suficientment acreditats de la documentació que hi ha en l'expedient administratiu.  
Atés que és d'aplicació, només als efectes de l'àmbit competencial d'esta Direcció General d'Energia, el contingut del Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes, modificat per Reial Decret 1523/1999, d'1 d'octubre, i en concret la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP-02, relativa a parcs d'emmagatzemament, aprovada per Reial Decret 1562/1998, de 17 de juny, que establixen la tramitació, els documents que s'han presentar i les condicions tècniques de les instal·lacions.  
Atés que en la tramitació de l'expedient està acreditat el compliment dels requisits i les condicions establits en la legislació referenciada.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que establix l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a CLH Aviación, SA, autorització administrativa per a la remodelació de la instal·lació aeroportuària d'Alacant i alimentació de la xarxa hidrant de l'aeroport de l'Altet, en el terme municipal d'Elx, província d'Alacant, les característiques principals de la qual són:  
1. Emmagatzemament:  
- Tres tancs aeris verticals de querosé d'aviació, de 2.000 m³ de capacitat nominal unitària, que substituiran els tres tancs actuals de la instal·lació de 500 m³ de capacitat nominal unitària.  
- Remodelació de la línia d'entrada d'oleoducte de 8''de diàmetre.  
- Sistema de drenatge i porgues de querosé d'aviació, amb dos depòsits aeris horitzontals de 50 m³ de capacitat nominal unitària.  
- Emmagatzemament de gasolina d'aviació, amb dos depòsits de 20 m³ de capacitat nominal unitària.  
2. Àrea de càrrega.  
- Un carregador automatitzat d'unitats proveïdores de combustible d'aviació amb dos punts de càrrega de querosé d'aviació i un punt de gasolina d'aviació.  
3. Estació de bombament.  
- Equip de bombament per a alimentació de la xarxa hidrant de combustible de l'aeroport d'Alacant amb dos bombes amb motor elèctric i un cabal nominal unitari de 500 m³/h.  
- Equip de filtració de capçalera de la xarxa hidrant de combustible compost per dos filtres separadors, dos monitors absorbents, dos cabalímetres i línia de mínim flux.  
4. Depòsits horitzontals.  
- Dos depòsits aeris d'acer al carboni i 50 m³ de volum útil (D-04 i D-05), per a porgues de querosé d'aviació. I dos depòsits de 20 m³ de capacitat amb les seues instal·lacions corresponents per a la realització de les operacions de recepció, emmagatzemament i càrrega d'este combustible.  
5. Xarxa d'aigües.  
- Adequació de les xarxes d'aigües pluvials i hidrocarburades amb la instal·lació d'una unitat de tractament d'aigües hidrocarburades i un detector de la concentració d'hidrocarburs en l'efluent.  
6. Instal·lacions auxiliars:  
- Sistema DCI compost per tanc d'aigua, bombes elèctriques, dièsel i Jockey, centre de mescla aigua-bromera, vàlvules de diluvi, cambres de bromera en tancs i anelles de refrigeració.  
- Nou centre de transformació de 63 kVA redundant i nova connexió elèctrica i centre de seccionament i mesurament.  
7. Xarxa hidrant:  
- Per a proveir de combustible querosé d'aviació, es disposa de 25 posicions de subministrament, de les quals quinze se situen en la zona de l'aeroport actual amb els pits connectats a tres llaços del sistema, i les altres deu posicions s'emplaçaran en la zona d'ampliació de l'aeroport amb els pits connectats a altres tres llaços del sistema. Les seues característiques principals són:  
· Línia principal constituïda per dos canonades d'acer paral·leles de qualitat API5L, grau B i diàmetre 16'', amb una pressió mínima de 6,7 bar i longitud de 1.525 m, cada una.  
· Cinc llaços formats per canonada d'acer de 10''de diàmetre, i un llaç de diàmetre 8'', amb dotació de catorze arquetes distribuïdes en les dos canonades amb les vàlvules de seccionament corresponents.  
8. Desmantellament. Es descriuen, a continuació, els equips i les obres que s'ha de realitzar amb destinació al fi esmentat:  
- Equips  
· Tres tancs (T-1, T-2 i T-3) verticals de querosé d'aviació (JET A-1) de diàmetre 8 m i capacitat 500 m³ cada un.  
· Tres tancs (T-6, T-7 i T-8) horitzontals de porgues de querosé d'aviació (JET A-1) de diàmetre 2,74 m i capacitat de 50 m³ cada un.  
· Dos tancs (T-9 i T-10) horitzontals de gasolina d'aviació (AVGAS) de diàmetre 2,74 m i capacitat de 50 m³ cada un.  
· Un tanc (TA-1) d'aigua vertical del DCI, de diàmetre 8 m.  
- Moll de descàrrega de camions cisterna (CC/CC).  
- Estació del bombament del sistema DCI, els murs de cubeta; els sistemes associats als tancs; la subestació elèctrica existent, així com la unitat de subministrament de combustible per a consums propis.  
9. Pressupost: 7.018.011 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la instal·lació esmentada en el punt primer de la present resolució, denominat: Remodelació de la instal·lació aeroportuària d'Alacant i alimentació a la xarxa hidratant de l'aeroport, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 23 de juliol de 2008.  
La present autorització està sotmesa a les condicions següents:  
a) L'ampliació que s'autoritza haurà de realitzar-se d'acord amb la legislació vigent i el contingut del projecte de les referides instal·lacions, denominat: Remodelació de la IA d'Alacant i alimentació a la xarxa hidratant de l'aeroport.  
b) La present autorització de remodelació s'atorga sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
c) La instal·lació complirà el que s'ha determinat en el Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, les seues modificacions i instruccions tècniques complementàries, i en concret la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP-02, relativa a parcs d'emmagatzemament de líquids petrolífers, aprovada per Reial Decret 1562/1998, de 17 de juliol, així com les disposicions i la normativa tècnica que se li apliquen.  
d) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
e) La instal·lació haurà de ser posada en marxa en el termini de dos anys des de la notificació de la present resolució, i s'haurà de presentar davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant els certificats de direcció d'obra corresponents i les proves efectuades, el certificat de l'empresa instal·ladora autoritzada en matèria de productes petrolífers i tota la documentació que siga preceptiva i requerida per a l'obtenció de l'autorització de posada en servici per part del Servici Territorial d'Energia esmentat.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 9 de desembre de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6438, del 14-01-2011 (2010/14074)

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a CLH Aviación, SA, autorización administrativa y aprobación de proyecto para la remodelación de la instalación aeroportuaria de Alicante y alimentación de la red de hidrante del aeropuerto de El Altet, en el término municipal de Elche (PO2MOD/2008/1/03).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6438

Fecha DOGV
:   14-01-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/14074

CVE


Fecha del documento
:   09-11-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a CLH Aviación, SA, autorización administrativa y aprobación de proyecto para la remodelación de la instalación aeroportuaria de Alicante y alimentación de la red de hidrante del aeropuerto de El Altet, en el término municipal de Elche (PO2MOD/2008/1/03). [2010/14074]  
Visto el escrito presentado por Francisco J. Santamaría del Pino, en nombre y representación de la mercantil, CLH Aviación, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en 28045, Madrid, c/ Titán, 13, en fecha 21 de abril de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitando autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la remodelación de la instalación aeroportuaria de Alicante y alimentación de la red de hidrante del aeropuerto de El Altet, en el termino municipal de Elche, provincia de Alicante.  
Al mencionado escrito, se adjunta proyecto de las referidas instalaciones, denominado «Remodelación de la IA de Alicante y alimentación a la red hidratante del aeropuerto», firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 23 de julio de 2008.  
Resultando que en fecha 03.09.2010, la empresa solicitante presentó ante el Servicio Territorial de Energía en el expediente señalado, documentación complementaria consistente, entre otros, del informe de evaluación del riesgo y propuesta de medidas correctoras de la instalación de almacenamiento de CLH Aviación, SA, en el aeropuerto de El Altet.  
Resultando que sometido el expediente al trámite de información pública, conforme a lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se publicó el anuncio correspondiente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 30 de septiembre de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 29 de septiembre de 2010, en los diarios Información y Las Provincias, ambos de fecha 5 de octubre de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Elche, único afectado por la instalación.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que fue solicitado informe al Ayuntamiento de Elche, adjuntando la separata del proyecto correspondiente a la instalación, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios dependientes de esa administración, al objeto de establecer el oportuno condicionado técnico.  
No figura en el expediente el informe solicitado por el mencionado ayuntamiento.  
Resultando que de igual forma, se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados al objeto de que remitieran informe conteniendo las condiciones en que se realice la instalación. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:  
- AENA-Aeropuerto de Alicante, que remite certificado mediante el que hace constar que la instalación solicitada está promocionada a instancias del propio aeropuerto y es compatible con todas las instalaciones del mismo, cumpliendo las servidumbre aeronáuticas.  
- Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, remitiendo informe en el que considera que no resulta de aplicación, según lo declarado en el Plan de Autoprotección, la legislación sobre accidentes graves, pues en el almacenamiento existirá una cantidad máxima de combustibles de 4.910 Tm, cuando se ha comprobado que el umbral inferior para la aplicación de los artículo 6 y 7 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, es de 5.000 Tm, para las sustancias del apartado 7b de la columna 1 de la parte 2 del anexo I del mencionado Real Decreto y sus modificaciones.  
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, indicando que la actuación solicitada no afecta a bienes medioambientales gestionados por esa Sección.  
La empresa solicitante conoce y acepta los informe remitidos.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se realizará en el mismo emplazamiento de las instalaciones actuales en terrenos del Aeropuerto de El Altet.  
Considerando que conforme al proyecto y solicitud presentados, la finalidad de la ampliación de estas instalaciones, es cubrir la necesidad existente para la adaptación de las instalaciones actuales existentes de suministro de combustible de aviones a fin de poder dar respuesta a la demanda prevista, así como facilitar dicho suministro mediante la puesta en servicio de la red de hidrantes.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la construcción y explotación de instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos, cuando éstos tengan por objeto prestar servicio a operadores, está sometida al régimen de autorización administrativa previa y que los extremos contenidos en el apartado 2 del mencionado artículo, se encuentran suficientemente acreditados de la documentación que obra en el expediente administrativo.  
Considerando que resulta de aplicación, a los solos efectos del ámbito competencial de esta Dirección General de Energía, el contenido del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, y en concreto la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-02, relativa a Parques de Almacenamiento, aprobada por Real Decreto 1562/1998, de 17 de junio, que establecen, la tramitación, documentos a presentar y condiciones técnicas de las instalaciones.  
Considerando que en la tramitación del expediente queda acreditado el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la legislación referenciada.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a CLH Aviación, SA, autorización administrativa para la remodelación de la instalación aeroportuaria de Alicante y alimentación de la red de hidrante del aeropuerto de El Altet, en el término municipal de Elche, provincia de Alicante, cuyas características principales son:  
1. Almacenamiento:  
- Tres tanques aéreos verticales de queroseno de aviación, de 2.000 m³ de capacidad nominal unitaria, que sustituirán a los tres tanques actuales de la instalación de 500 m³ de capacidad nominal unitaria.  
- Remodelación de la línea de entrada de oleoducto de 8'' de diámetro.  
- Sistema de Drenaje y Purgas de queroseno de aviación, con dos depósitos aéreos horizontales de 50 m³ de capacidad nominal unitaria.  
- Almacenamiento de gasolina de aviación, con dos depósitos de 20 m³ de capacidad nominal unitaria.  
2. Área de carga.  
- Un cargadero automatizado de unidades repostadoras de combustible de aviación con dos puntos de carga de queroseno de aviación y un punto de gasolina de aviación.  
3. Estación de bombeo.  
- Equipo de bombeo para alimentación de red hidrante de combustible del aeropuerto de Alicante con dos bombas con motor eléctrico y un caudal nominal unitario de 500 m³/h.  
- Equipo de filtración de cabecera de red hidrante de combustible compuesto por dos filtros separadores, dos monitores absorbentes, dos caudalímetros y línea de mínimo flujo.  
4. Depósitos horizontales.  
- Dos depósitos aéreos de acero al carbono y 50 m³ de volumen útil (D-04 y D-05), para purgas de queroseno de aviación. Y dos depósitos de 20 m³ de capacidad con sus instalaciones correspondientes para la realización de las operaciones de recepción, almacenamiento y carga de este combustible.  
5. Red de aguas.  
- Adecuación de las redes de aguas pluviales e hidrocarburadas con la instalación de una unidad de tratamiento de aguas hidrocarburadas y un detector de la concentración de hidrocarburos en el efluente.  
6. Instalaciones auxiliares:  
- Sistema DCI compuesto por tanque de agua, bombas eléctricas, diesel y jockey, centro de mezcla agua-espuma, válvulas de diluvio, cámaras de espuma en tanques y anillos de refrigeración.  
- Nuevo centro de transformación de 63 kVA redundante y nueva acometida eléctrica y centro de seccionamiento y medida.  
7. Red Hidrante:  
- Para abastecer de combustible queroseno de aviación, se dispone de 25 posiciones de suministro, de las cuales quince se sitúan en la zona del aeropuerto actual con los pits conectados a tres lazos del sistema, y las otras diez, se emplazarán en la zona de ampliación del aeropuerto con los pits conectados a otros tres lazos del sistema. Sus principales características son:  
· Línea principal constituida por dos tuberías de acero paralelas de calidad API5L, grado B y diámetro 16'', con una presión mínima de 6,7 bar y longitud de 1.525 ml, cada una.  
· Cinco lazos formados por tubería de acero de 10'' de diámetro, y un lazo de diámetro 8'', con dotación de catorce arquetas distribuidas en ambas tuberías con sus correspondientes válvulas de seccionamiento.  
8. Desmantelamiento. Se describen, a continuación, los equipos y obras a realizar con destino a dicho fin:  
- Equipos  
· Tres tanques (T-1, T-2 y T-3) verticales de queroseno de aviación (JET A-1) de diámetro 8 m y capacidad 500 m³ cada uno.  
· Tres tanques (T-6, T-7 y T-8) horizontales de purgas de queroseno de aviación (JET A-1) de diámetro 2'74 m y capacidad de 50 m³ cada uno.  
· Dos tanques (T-9 y T-10) horizontales de gasolina de aviación (AVGAS) de diámetro 2'74 m y capacidad de 50 m³ cada uno.  
· Un tanque (TA-1) de agua vertical del DCI, de diámetro 8 m.  
- Muelle de descarga de camiones cisterna (CC/CC).  
- Estación del bombeo del sistema DCI, los muros de cubeto; los sistemas asociados a los tanques; la subestación eléctrica existente, así como la unidad de suministro de combustible para consumos propios.  
9. Presupuesto: 7.018.011 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la instalación citada en el punto primero de la presente resolución, denominado «Remodelación de la Instalación Aeroportuaria de Alicante y alimentación a la red hidratante del aeropuerto», firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 23 de julio de 2008.  
La presente autorización queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) La ampliación que se autoriza habrá de realizarse de acuerdo con la legislación vigente y el contenido del proyecto de las referidas instalaciones, denominado «Remodelación de la IA de Alicante y alimentación a la red hidratante del aeropuerto».  
b) La presente autorización de remodelación se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
c) La instalación cumplirá con lo determinado en el Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, sus modificaciones e instrucciones técnicas complementarias, y en concreto la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-02, relativa a Parques de Almacenamiento de líquidos petrolíferos, aprobada por Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio así como con las disposiciones y normativa técnica que le sean de aplicación.  
d) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
e) La instalación deberá ser puesta en marcha en el plazo de dos años desde la notificación de la presente resolución, debiendo presentar ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante los correspondientes Certificados de Dirección de Obra y pruebas efectuadas, Certificado de la Empresa Instaladora Autorizada en materia de Productos Petrolíferos y cuanta documentación sea preceptiva y requerida para la obtención de la autorización de puesta en servicio por parte del citado Servicio Territorial de Energía.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 9 de diciembre de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML