Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5399, del 30-11-2006 (2006/13488)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2006, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Utiel, en el terme municipal d'Utiel, província de València. (ATASCT/2004/84/46).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5399

Data del DOGV
:   30-11-2006

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2006/13488

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2006, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Utiel, en el terme municipal d'Utiel, província de València. (ATASCT/2004/84/46). [2006/13488]  
Vista la sol·licitud presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions en el carrer Isabel la Catòlica, 12, 46004 València, en data 7 d'abril de 2004 davant del Servici Territorial d'Indústria i Energia de València de la Conselleria d'Innovació i Competitivitat, expedient ATASCT/2004/84/46, perquè se li concedisca autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Utiel, situada en el PK 268 de la carretera N-III, paratge La Buitrera, en el terme municipal d'Utiel, província de València. Al mencionat escrit, s'adjuntava el projecte d'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per l'enginyer industrial Sr. David Almonacid Arnero i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana, demarcació de València en data 5 d'abril de 2004.  
Vist que, el dia 12 de juliol de 2004, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València l'anunci corresponent a la informació pública prevista en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització de les instal·lacions d'energia elèctrica, per a ser examinat el projecte de la instal·lació i formular les reclamacions que s'estimen oportunes.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.  
Vist que, consta com a antecedent, l'última ampliació de la citada subestació transformadora autoritzada per Resolució de 26 de maig de 1992, del Servici Territorial d'Indústria i Energia de València de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, així com la seua acta de posada en marxa de 20 d'octubre de 1992.  
Vist l'informe tècnic favorable de 19 d'octubre de 2006, emés pel Servici Territorial d'Energia de València.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació sol·licitada s'executarà en la mateixa ubicació on es troba la que actualment hi ha instal·lada, denominada ST Utiel.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la secció 1a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.  
Atés que, d'acord amb el projecte d'ampliació presentat, la finalitat de la instal·lació es deu a la creixent demanda d'energia elèctrica conseqüència de l'augment tant del consum públic com d'activitats industrials en localitats pròximes de la zona.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, en relació, este últim, amb la disposició transitòria que conté.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 182/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques corresponents a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Utiel, situada en el PK 268 de la carretera N-III, paratge La Buitrera, en el terme municipal d'Utiel, província de València i les característiques principals de la qual són:  
- Sistema de 132 kV: nova posició de transformador, aprofitant la posició de reserva existent.  
· Instal·lació d'un nou transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, de 40 MVA, relació de transformació 132.000 ± 9 x 1466/21.500 V.  
· La posició de transformador va equipada amb: un seccionador tripolar de barres, un interruptor automàtic, tres transformadors d'intensitat (un per fase) i tres autovàlvules (una per fase).  
- Sistema de 20 kV  
· Instal·lació d'un nou mòdul de cel·les de 20 kV, connectat amb el nou transformador de potència instal·lat.  
· L'aparellatge que s'ha d'instal·lar és:  
· Una reactància de presa de terra.  
· Tres seccionadors unipolars d'intempèrie.  
· Tres aïlladors de suport.  
· Tres autovàlvules de 20 kV.  
· Un transformador de servicis auxiliars.  
· Vint-i-set cel·les de 20 kV, amb destinació a: setze de línia; dos de transformador; dos de transformador de servicis auxiliars; dos per a bateria de condensadors; dos de mesurament; una d'acoblament; una de remuntada i una d'unió.  
- Pressupost: 675.970,54 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer de la present Resolució, firmat per l'enginyer industrial Sr. David Almonacid Arnero i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana, Demarcació de València en data 5 d'abril de 2004.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
1. El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
2. La instal·lació que cal executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
3. Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
4. El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de quatre mesos, comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, abans de la finalització del termini esmentat, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
5. El titular informarà de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, i acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
6. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 26 d'octubre de 2006.. El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5399, del 30-11-2006 (2006/13488)

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2006 de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada .S.T. Utiel., en el término municipal de Utiel, provincia de Valencia. (ATASCT/2004/84/46).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5399

Fecha DOGV
:   30-11-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/13488

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2006 de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada .S.T. Utiel., en el término municipal de Utiel, provincia de Valencia. (ATASCT/2004/84/46). [2006/13488]  
Vista la solicitud presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio a efectos de notificaciones en 46004 Valencia, C/ Isabel La Católica, 12, en fecha 7 de abril de 2004 ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de la Conselleria de Innovación y Competitividad, expediente ATASCT/2004/84/46, para que se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada S.T. Utiel, situada en el p.k. 268 de la carretera N-III, paraje La Buitrera, en el término municipal de Utiel, provincia de Valencia. Al mencionado escrito, se adjuntaba el proyecto de ejecución de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial D. David Almonacid Arnero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Valencia en fecha 5 de abril de 2004.  
Resultando que el día 12 de julio de 2004 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica, para ser examinado el proyecto de la instalación y formular las reclamaciones que se estimaran oportunas.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que, consta como antecedente, la última ampliación de la citada subestación transformadora autorizada por Resolución de fecha 26 de mayo de 1992 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, así como su acta de puesta en marcha de 20 de octubre de 1992.  
Visto el informe técnico favorable de fecha 19 de octubre de 2006, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se ejecutará en la misma ubicación donde se encuentra la actualmente instalada, denominada S.T. Utiel.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto de ampliación presentado, la finalidad de la instalación se debe a la creciente demanda de energía eléctrica consecuencia del aumento tanto del consumo público como de actividades industriales en localidades próximas de la zona.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en relación, este último, con la Disposición Transitoria que contiene.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas correspondientes a la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada .S.T. Utiel., situada en el p.k. 268 de la carretera N-III, paraje .La Buitrera., en el término municipal de Utiel, provincia de Valencia y cuyas características principales son:  
. Sistema de 132 kV: Nueva posición de transformador, aprovechando la posición de reserva existente.  
· Instalación de un nuevo transformador de potencia trifásico, en baño de aceite, de 40 MVA, relación de transformación 132.000 ± 9 x 1466/21.500 V.  
· La posición de transformador va equipada con: Un seccionador tripolar de barras; un interruptor automático; tres transformadores de intensidad (uno por fase); y tres autoválvulas (una por fase).  
. Sistema de 20 kV.  
· Instalación de un nuevo módulo de celdas de 20 kV, conectado con el nuevo transformador de potencia instalado.  
· El aparallaje a instalar es:  
· Una reactancia de puesta a tierra.  
· Tres seccionadores unipolares de intemperie.  
· Tres aisladores de apoyo.  
· Tres autoválvulas de 20 kV.  
· Un tranformador de servicios auxiliares.  
· Veintisiete celdas de 20 kV, con destino a: dieciséis de Línea; dos de Transformador; dos de Transformador de Servicios Auxiliares; dos para Batería de Condensadores; dos de Medida; una de Acoplamiento; una de Remonte; y una de Unión.  
. Presupuesto: 675.970'54 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por el ingeniero industrial D. David Almonacid Arnero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Valencia en fecha 5 de abril de 2004.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
1. Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
4. El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de cuatro meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
5. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 26 de octubre de 2006.. El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML