Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9274, del 09-02-2022 (2022/643)

Informació pública de les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració, en concret, d'utilitat pública amb declaració d'impacte ambiental, per a instal·lacions elèctriques situades en el terme municipal de la Vila Joiosa. Expedients ATLINE/2018/125/03 i ATASCT/2018/113/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9274

Data del DOGV
:   09-02-2022

Secció del DOGV
:   II. AUTORITATS I PERSONAL - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2022/643

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració, en concret, d'utilitat pública amb declaració d'impacte ambiental, per a instal·lacions elèctriques situades en el terme municipal de la Vila Joiosa. Expedients ATLINE/2018/125/03 i ATASCT/2018/113/03. [2022/643]  
  
Als efectes de l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat; de l'article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, dels articles 125 i 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; de l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, i en aplicació de l'article 72 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sobre simplificació administrativa i concentració de tràmits, se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i la declaració, en concret, d'utilitat pública amb declaració d'impacte ambiental de les instal·lacions elèctriques corresponents als expedients assenyalats i que tenen una íntima connexió, que s'indica:  
  
  
Peticionari: I-DE Redes Inteligentes, SAU (anteriorment Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU); amb CIF A95075578 i domicili en C/ Calderón de la Barca, 16, Alacant.  
Objecte de la sol·licitud: Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració en concret d'utilitat pública amb declaració d'impacte ambiental de la línia a 132 kV, a doble circuit Dx, E/S en l'ST la Vila Joiosa de la línia Xixona-Montebello, i de l'ST la Vila Joiosa 132/20 kV.  
Emplaçament de la línia a 132 kV: Terme municipal de la Vila Joiosa, província d'Alacant.  
Emplaçament de la Subestació transformadora: l'ST la Vila Joiosa estarà situada en la zona nord del sector PP-36 «Industrial 3», del terme municipal de la Vila Joiosa, província d'Alacant, pròxima a la carretera N-332, km 140. La subestació ocupa en parcel·les diferent manera les següents:  
- Polígon 9: Parcel·les 58 i 283  
€ PD Torres Ser Nord: Parcel·les 76(09), 76, 76A, 77, 78, 78(B) i 49  
Documents sotmesos a informació pública:  
- Projecte. Denominació: Projecte d'execució de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit Dx, d'E/S en ST la Vila Joiosa de la línia elèctrica Xixona-Montebello  
- Projecte. Denominació: Projecte tècnic administratiu de la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST la Vila Joiosa  
  
- Estudi d'impacte ambiental  
- Relació de béns i drets  
Pressupost de la línia 132 kV: 1 258 170,13 -  
Pressupost subestació transformadora: 4 121 053,64 -  
Característiques principals de la línia 132 kV:  
- Tensió 132 kV  
- Longitud: 4 664 metres, íntegrament aeris  
- Inici: Suport núm. 65BIS, situat en l'eix longitudinal de la línia aèria de simple circuit 132 kV dúplex Xixona - Montebello  
- Final: Pòrtic de la subestació de la Vila Joiosa  
- Capacitat transport: 303/365 (MVA estiu/hivern)  
- Tipus conductor: 242-AL1/39-A20SA (54 63 622)  
Característiques subestació transformadora:  
- Nivell de tensió: 132/20 kV  
- Potència de transformació: 80 MVA  
- Sistema de 132 kV compost per: Tres posicions de línia amb interruptor, una posició de partició de barres amb interruptor, dues posicions de transformador de potència amb interruptor, dues posicions de mesura convencionals d'intempèrie sense interruptor  
- Sistema de 20 kV: Cel·les de 20 kV en configuració de simple barra partida formada per quatre mòduls o centres integrals de mitjana tensió (CIMT), dos transformadors de 250 kVA cadascun per a serveis auxiliars, sistema de posada a terra mitjançant reactàncies trifàsiques de 1000 A-10 segons i resistències monofàsiques de 500 A-15 segons, dos bateries de condensadors de 7,2 MVAr associades a cada transformador  
  
Els projectes seran exposats per a consulta pública en l'adreça electrònica següent: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellà i http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valencià, en l'apartat «Informació pública», disponibles l'endemà de la publicació.  
  
Cosa que es fa pública per a coneixement general i perquè totes aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació en l'adreça electrònica indicada o presencialment en el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines, situat al C/ Churruca, 29 d'Alacant, així com dirigir a aquest servei territorial les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de TRENTA DIES HÀBILS comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, les quals es podran presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, i accedir a l'enllaç següent http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=18492&version=amp, o, per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
La incompareixença en aquest tràmit no impedirà als interessats interposar els recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.  
  
Alacant, 21 de desembre de 2021.- La cap del Servei d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant: Rosa Maria Aragonès Pomares.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9274, del 09-02-2022 (2022/643)

Información pública de las solicitudes de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública con declaración de impacto ambiental, para instalaciones eléctricas ubicadas en el término municipal de Villajoyosa. Expedientes ATLINE/2018/125/03 y ATASCT/2018/113/03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9274

Fecha DOGV
:   09-02-2022

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/643

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de las solicitudes de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública con declaración de impacto ambiental, para instalaciones eléctricas ubicadas en el término municipal de Villajoyosa. Expedientes ATLINE/2018/125/03 y ATASCT/2018/113/03. [2022/643]  
  
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en los artículos 125 y 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, y en aplicación del artículo 72 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sobre simplificación administrativa y concentración de trámites, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública con declaración de impacto ambiental de las instalaciones eléctricas correspondientes a los expedientes señalados y que tienen íntima conexión, que se indica:  
  
Peticionario: I-DE, Redes Inteligentes, SAU (anteriormente Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU); con CIF A95075578 y domicilio en C/ Calderón de la Barca, 16, Alicante.  
Objeto de la solicitud: Solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública con declaración de impacto ambiental de la línea a 132 kV, a doble circuito Dx, E/S en la ST Villajoyosa de la línea Jijona-Montebello, y de la ST Villajoyosa 132/20 kV.  
Emplazamiento de la línea a 132 kV: Término municipal de Villajoyosa, provincia de Alicante.  
Emplazamiento de la Subestación transformadora: La ST Villajoyosa estará ubicada en la zona norte del sector PP-36 «Industrial 3», del término municipal de Villajoyosa, provincia de Alicante, próxima a la carretera N-332, km 140. La subestación ocupa en distinta manera las siguientes parcelas:  
- Polígono 9: Parcelas 58 y 283  
€ PD TORRES SER NORTE: Parcelas 76(09), 76, 76A, 77, 78, 78(B) y 49  
Documentos sometidos a información pública:  
- Proyecto. Denominación: Proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 132 kV., doble circuito Dx, de E/S en ST Villajoyosa de la línea eléctrica Jijona-Montebello  
- Proyecto. Denominación: Proyecto Técnico Administrativo de la Nueva Subestación Transformadora de 132/20 kV denominada ST Villajoyosa  
- Estudio de Impacto Ambiental  
- Relación de bienes y derechos  
Presupuesto línea 132 kV: 1 258 170,13 -  
Presupuesto subestación transformadora: 4 121 053,64 -  
Características principales línea 132 kV:  
- Tensión 132 kV  
- Longitud: 4 664 metros, íntegramente aéreos  
- Inicio: Apoyo núm. 65BIS, ubicado en el eje longitudinal de la línea aérea de simple circuito 132 kV dúplex Jijona - Montebello  
- Final: Pórtico de la subestación de Villajoyosa  
- Capacidad transporte: 303/365 (MVA verano/invierno)  
- Tipo conductor: 242-AL1/39-A20SA (54 63 622)  
Características subestación transformadora:  
- Nivel de tensión: 132/20 kV  
- Potencia de transformación: 80 MVA  
- Sistema de 132 kV compuesto por: Tres posiciones de línea con interruptor; Una posición de partición de barras con interruptor; Dos posiciones de transformador de potencia con interruptor; Dos posiciones de medida convencionales de intemperie sin interruptor  
- Sistema de 20 kV: Celdas de 20 kV en configuración de simple barra partida formada por cuatro módulos o centros integrales de media tensión (CIMT); Dos transformadores de 250 kVA cada uno para servicios auxiliares; Sistema de puesta a tierra mediante reactancias trifásicas de 1000 A-10 segundos y resistencias monofásicas de 500 A-15 segundos; Dos baterías de condensadores de 7,2 MVAr asociadas a cada transformador  
Los proyectos serán expuestos para consulta pública en la siguiente dirección electrónica: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado «Información pública», disponibles al día siguiente de la publicación.  
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, sito en C/ Churruca, 29 de Alicante, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=18492&version=amp, o, por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.  
  
Alicante, 21 de diciembre de 2021.- La jefa del Servicio de Industria, Energía y Minas de Alicante: Rosa Maria Aragonès Pomares.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML