Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6556, del 01-07-2011 (2011/7412)

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Aqua, ubicada a la ciutat de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2010/203/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6556

Data del DOGV
:   01-07-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/7412

CVE


Data del document
:   08-06-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Aqua, ubicada a la ciutat de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2010/203/46. [2011/7412]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada als efectes de notificacions a 48950 Erandio (Biscaia), c/ Ribera d'Axpe, núm. 5, en data 5 de febrer de 2010 davant del Servici Territorial d'Energia de València, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Aqua, instal·lació soterrada davall la rotonda situada en la confluència del passeig de l'Albereda i el carrer Menorca a la ciutat de València, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública. (ATASCT/2010/203/46).  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 22 de desembre de 2009.  
Vist que es va realitzar la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, i s'ha realitzat la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 6 d'octubre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 14 d'octubre de 2010, en el diari Levante, el Mercantil Valenciano de 14 d'octubre de 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de València, únic afectat pel projecte.  
  
  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Vist que de conformitat amb el que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
  
Vist que d'acord amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de València la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, als efectes de prestar la seua conformitat o oposició, i simultàniament es va traslladar al referit Ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, les dos de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, en què sol·licita l'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
  
- L'Ajuntament de València va contestar i va manifestar que, després de l'examen de la documentació aportada, han sigut consultats els servicis municipals corresponents, i assenyala aquells que no han informat en termini, tots els que han contestat en sentit favorable, sense haver oposat objecció o cap observació, i aquells altres servicis que han informat amb condicions específiques a la instal·lació projectada.  
El mencionat informe s'ha traslladat a l'empresa sol·licitant, que va manifestar la seua conformitat amb el contingut de les condicions referides, i va indicar que seran tinguts en compte, igual que per a qualsevol altre servici, i es reposaran en cas de veure's afectats amb la supervisió dels tècnics municipals que es considere. S'afigen aquells arguments rebuts en la informació pública de la «Proposta de Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de València» on està inclosa la rotonda en què es projecta ubicar la instal·lació elèctrica.  
  
El referit escrit es va traslladar a l'Ajuntament de València, i s'han pronunciat alguns dels servicis municipals que es ratifiquen en els seus informes anteriors.  
Vist que d'acord amb el que establix el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si és procedent, les condicions oportunes, concretament als següents:  
- Àrea de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, que ha remés informe pel qual es manifesta que basant-se en la normativa del Patricova, l'àmbit d'actuació del projecte d'execució de la subestació transformadora 220/132/20 kV denominada ST Aqua, no es troba afectada per risc d'inundació.  
- Direcció General de Transports i Logística de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, informa que en la documentació acompanyada es reflectixen les dos opcions de traçat en relació amb la prolongació del tramvia que és objecte d'estudi per la dita Direcció General, devent el projecte de construcció considerar les càrregues estàtiques i dinàmiques i les proteccions elèctriques que resulten reglamentàriament procedents, per a la qual cosa haurà de contactar amb l'empresa explotadora (FGV).  
Traslladats els informes expressats a l'empresa, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, va mostrar la seua conformitat amb el contingut d'estos.  
Vist l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia de València i el seu informe favorable.  
Atés que amb data 18 d'abril de 2011 la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar la Declaració d'Impacte Ambiental i va estimar favorable, només als efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li aplique, el projecte d'execució de la nova subestació transformadora ST Aqua 220/132/20 kV, promogut per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, al terme municipal de València, sempre que este es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que es troba en l'expedient i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva d'esta resolució.  
  
Vist que el projecte presentat té entre la documentació els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Atés que la sol·licitud i documentació adjunta reunix una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afectacions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada de la subestació transformadora, la constituïx millorar la qualitat en el subministrament, així com disminuir les pèrdues de càrrega de les xarxes subterrànies del servici elèctric a València capital, la qual cosa fa necessari el desenvolupament de les infraestructures a esta tensió d'alimentació i de distribució existents amb això poder donar resposta a la demanda d'energia del mercat donada la saturació elèctrica actual en què es troba l'Àrea Metropolitana de València.  
Atés que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c) de la Llei 54/1997, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Aqua, soterrada davall la rotonda situada en la confluència del passeig de l'Albereda i el carrer Menorca a la ciutat de València i les característiques principals, de la qual són les següents:  
a) Sistema elèctric de 132 kV:  
- Amb una configuració de doble barra amb adaptament transversal, blindada d'interior tipus GIS, amb envoltant metàl·lica i aïllament amb hexafluorur de sofre (SF6), compost per les huit posicions següents:  
  
· Tres cel·les de línia (subestacions del Cabanyal, el Grau i la Punta), composta per: un interruptor automàtic; tres seccionadors tripolars; un seccionador tripolar de presa de terra; tres transformadors d'intensitat (posició línia); tres transformadors de tensió (eixida de línia); dos jocs de barres; i una caixa per a terminals.  
· Una cel·la de secundari de transformador 220/132 kV (AT-1), composta per: un interruptor automàtic; dos seccionadors tripolars; un seccionador tripolar de presa de terra; tres transformadors d'intensitat; dos jocs de barres; i una caixa per a terminals.  
· Una cel·la per a l'adaptament de barres composta, essencialment per: un interruptor automàtic; dos seccionadors tripolars de presa de terra; tres transformadors d'intensitat (posició adaptament); i dos jocs de barres.  
· Una cel·la de mesura, composta per: sis transformadors de tensió; dos jocs de barres; i dos seccionadors de presa de terra.  
Previsió d'instal·lar dos posicions futures.  
- Un autotransformador trifàsic en bany d'oli (AT-1) situat en l'interior de l'edifici, refrigerat per circulació forçada, de relació 225/136,275 ± 9x1,725 / 21,5 kV, i potència nominal 225/225/(60)MVA amb la corresponent reactància trifàsica limitadora de presa de terra i proveït de regulador de tensió en càrrega.  
Previsió d'instal·lació d'un transformador futur.  
- Bateria de condensadors, cada una d'estes disposa d'un mòdul de 3,6 MVAr i un altre de 7,2 MVAr.  
- Servicis auxiliars, de corrent altern, estaran alimentats per dos transformadors trifàsics d'interior amb potència de 250 kVA cada un, que serà comú. Per a la tensió de corrent continu, s'instal·len dos rectificador-bateria per a comandament i control.  
- Equips de servicis auxiliars i els destinats a mesura, quadres de control, armaris de proteccions i telecontrol.  
b) Sistema elèctric de 20 kV:  
- Amb una configuració de doble barra, blindada de tipus interior, amb envoltant metàl·lica i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), conformat per dos mòduls de cel·les independents amb els mòduls següents:  
· Mòdul 1: instal·lació de les següents dèsset posicions: deu de línia; una d'enllaç de barres; una de mesura; una de transformador; una de servicis auxiliars; una de bateria de condensadors; i dos de partició de barres amb cable.  
· Mòdul 2: instal·lació de les quatre posicions següents: dos d'unió de barres amb cable; una de servicis auxiliars; i una de transformador.  
  
Previsió d'instal·lar altres posicions en este mòdul 2 situat al costat d'un futur mòdul 3.  
- Dos transformadors trifàsics en bany d'oli (T-1 i T-2), per a instal·lació en interior, amb refrigeració natural i forçada de relació 225 ± 9x2,5 / 21,5 kV, i potència nominal cada un de 50 MVA proveït de regulador en càrrega, amb la corresponent reactància trifàsica limitadora de presa de terra.  
- Equips de servicis auxiliars i els destinats a mesura, quadres de control, armaris de proteccions i telecontrol.  
c) Edificis  
Compartits amb la mercantil Red Eléctrica de España, SAU.  
Consta de dos edificis amb coberta de llosa de formigó desmuntable, situats en la urbanització prevista per a esta parcel·la.  
El primer edifici amb destí als equips, es dividix en dos zones: la primera d'estes, d'una sola altura s'utilitza per a albergar els sistemes de 220 kV i 132 kV amb soterrani per al pas de cables. La segona zona, de dos altures, conté el sistema de 20 kV en la part superior i les sales d'equips i control en l'inferior.  
El segon edifici, amb destí als transformadors de potència, és d'un sol nivell i en este s'ubiquen els sistemes de major potència, així com els equips contra incendis. Disposa d'un soterrani on s'instal·len cables i instal·lacions.  
d) Pressupost: 9.412.514,61 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la nova subestació citada en el punt primer d'esta resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 22 de desembre de 2009.  
  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular d'esta autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General l'autorització corresponent.  
d) El titular de la instal·lació haurà d'atendre en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar oportunament i van ser acceptades.  
e) El termini d'execució de l'obra serà de vint-i-quatre mesos comptadors des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal, per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
f) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, la qual s'acompanyarà d'un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
g) L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
h) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 18 d'abril de 2011, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge:  
1. En cas de produir-se qualsevulla troballa d'índole arqueològica o paleontològica durant les obres, haurà de ser comunicat a l'administració competent, tal com informa la Direcció General de Patrimoni Arqueològic en data 28 de setembre de 2010.  
2. Hauran d'adoptar-se les condicions (mesures d'integració paisatgística i programa d'implementació) fixades en l'estudi d'integració paisatgística que acompanya al projecte, d'acord amb el contingut de l'informe de 4 de novembre de 2010 del Servici de Paisatge.  
3. S'adoptaran els aspectes regulats en el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, en relació a l'ús de gasos fluorats.  
4. A la posada en marxa de la instal·lació, es realitzaran mesuraments a l'efecte de comprovar les estimacions incloses en l'estudi d'impacte ambiental i en el projecte relatives a emissions sonores (auditoria acústica) i camps electromagnètics i el compliment dels valors establits en la normativa aplicable. Els resultats s'acompanyaran de les condicions de funcionament de la subestació (equips en funcionament, grau de càrrega, horari, etc.).  
5. Les accions incloses en el programa de vigilància ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
6. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, hauran de ser comunicades a l'òrgan ambiental competent que establirà, si es procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer d'esta resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i dels drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afectació a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, significant-se que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què s'ha intentat la notificació i no s'ha pogut realitzar.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
València, 8 de juny de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.Relació dels béns i dels drets afectats del projecte: ST Aqua 220/132/20 kV  
Terme municipal de València  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Aqua 220/132/20 kV  
Término municipal de Valencia  
  




Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6556, del 01-07-2011 (2011/7412)

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Aqua, ubicada en la ciudad de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2010/203/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6556

Fecha DOGV
:   01-07-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/7412

CVE


Fecha del documento
:   08-06-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Aqua, ubicada en la ciudad de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2010/203/46. [2011/7412]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), c/ Ribera de Axpe, nº 5, en fecha 5 de febrero de 2010 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Aqua, instalación soterrada bajo la rotonda sita en la confluencia del paseo de la Alameda y la calle Menorca en la ciudad de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2010/203/46).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 22 de diciembre de 2009.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 6 de octubre de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 14 de octubre de 2010, en el diario Levante, El Mercantil Valenciano de fecha 14 de octubre de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
- El Ayuntamiento de Valencia contestó manifestando que, tras el examen de la documentación aportada, han sido consultados los servicios municipales correspondientes, señalando aquellos que no han informado en plazo, cuantos han contestado en sentido favorable, sin haber opuesto reparo u observación alguna, y aquellos otros servicios que han informado con condicionados específicos a la instalación proyectada.  
Del mencionado informe se ha dado traslado a la empresa solicitante, que vino a manifestar su conformidad con el contenido de los condicionados referidos, indicando que serán tenidos en cuenta, al igual que para cualquier otro servicio, reponiéndose en caso de verse afectados con la supervisión de los técnicos municipales que se considere. Se añaden aquellos argumentos recibidos en la información pública de la «Propuesta de Revisión Simplificada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia» en donde está incluida la rotonda en la que se proyecta ubicar la instalación eléctrica.  
Del referido escrito se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia, habiéndose pronunciado algunos de los servicios municipales que se ratifican en sus mismos informes anteriores.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Área de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, habiendo remitido informe por el que se manifiesta que en base a la normativa del Patricova, el ámbito de actuación del proyecto de ejecución de la subestación transformadora 220/132/20 kV denominada ST Aqua, no se encuentra afectada por riesgo de inundación.  
- Dirección General de Transportes y Logística de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, informando que en la documentación acompañada se reflejan las dos opciones de trazado en relación con la prolongación del tranvía que es objeto de estudio por dicha Dirección General, debiendo el proyecto de construcción considerar las cargas estáticas y dinámicas y las protecciones eléctricas que resulten reglamentariamente procedentes, para lo cual deberá contactar con la empresa explotadora (FGV).  
Trasladados los informes expresados a la empresa, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, mostró su conformidad con el contenido de los mismos.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia y su informe favorable.  
Considerando que con fecha 18 de abril de 2011 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de la nueva subestación transformadora ST Aqua 220/132/20 kV, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Valencia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la subestación transformadora, la constituye mejorar la calidad en el suministro, así como disminuir las pérdidas de carga de las redes subterráneas del servicio eléctrico en Valencia capital, lo cual hace necesario el desarrollo de las infraestructuras a esta tensión de alimentación y de distribución existentes para con ello poder dar respuesta a la demanda de energía del mercado dada la saturación eléctrica actual en que se encuentra el área metropolitana de Valencia.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando que el titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Aqua, soterrada bajo la rotonda sita en la confluencia del paseo de la Alameda y la calle Menorca en la ciudad de Valencia y cuyas características principales, son las siguientes:  
a) Sistema eléctrico de 132 kV:  
- Con una configuración de doble barra con acoplamiento transversal, blindada de interior tipo GIS, con envolvente metálica y aislamiento con hexafluoruro de azufre (SF6), compuesto por las ocho posiciones siguientes:  
· Tres celdas de línea (Subestaciones de Cabañal, El Grao y La Punta), compuesta por: un interruptor automático; tres seccionadores tripolares; un seccionador tripolar de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad (posición línea); tres transformadores de tensión (salida de línea); dos juegos de barras; y una caja para terminales.  
· Una celda de secundario de transformador 220/132 kV (AT-1), compuesta por: un interruptor automático; dos seccionadores tripolares; un seccionador tripolar de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad; dos juegos de barras; y una caja para terminales.  
· Una celda para el acoplamiento de barras compuesta, esencialmente de: un interruptor automático; dos seccionadores tripolares de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad (posición acoplamiento); y dos juegos de barras.  
· Una celda de medida, compuesta por: seis transformadores de tensión; dos juegos de barras; y dos seccionadores de puesta a tierra.  
Previsión de instalar dos posiciones futuras.  
- Un autotransformador trifásico en baño de aceite (AT-1) situado en el interior del edificio, refrigerado por circulación forzada, de relación 225/136'275 ± 9x1'725 / 21'5 kV, y potencia nominal 225/225/(60)MVA con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra y provisto de regulador de tensión en carga.  
Previsión de instalación de un transformador futuro.  
- Batería de condensadores, cada una de ellas dispone de un módulo de 3'6 MVAr y otro de 7'2 MVAr.  
- Servicios auxiliares, de corriente alterna, estarán alimentados por dos transformadores trifásicos de interior con potencia de 250 KVA cada uno, que será común. Para la tensión de corriente continua, se instalan dos rectificador-batería para mando y control.  
- Equipos de servicios auxiliares y los destinados a medida, cuadros de control, armarios de protecciones y telecontrol.  
b) Sistema eléctrico de 20 kV:  
- Con una configuración de doble barra, blindada de tipo interior, con envolvente metálica y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), conformado por dos módulos de celdas independientes con los siguientes módulos:  
· Módulo 1: instalación de las siguientes diecisiete posiciones: diez de línea; una de enlace de barras; una de medida; una de transformador; una de servicios auxiliares; una de batería de condensadores; y dos de partición de barras con cable.  
· Módulo 2: instalación de las siguientes cuatro posiciones: dos de unión de barras con cable; una de servicios auxiliares; y una de transformador.  
Previsión de instalar otras posiciones en este módulo 2 situado junto a un futuro módulo 3.  
- Dos transformadores trifásicos en baño de aceite (T-1 y T-2), para instalación en interior, con refrigeración natural y forzada de relación 225 ± 9x2'5 / 21'5 kV, y potencia nominal cada uno de 50 MVA provisto de regulador en carga, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra.  
- Equipos de servicios auxiliares y los destinados a medida, cuadros de control, armarios de protecciones y telecontrol.  
c) Edificios  
Compartidos con la mercantil Red Eléctrica de España, SAU.  
Consta de dos edificios con cubierta de losa de hormigón desmontable, situados en la urbanización prevista para esta parcela.  
El primer edificio con destino a los equipos, se divide en dos zonas: La primera de ellas, de una sola altura se utiliza para albergar los sistemas de 220 kV y 132 kV con sótano para el paso de cables. La segunda zona, de dos alturas, contiene el sistema de 20 kV en la parte superior y las salas de equipos y control en el inferior.  
El segundo edificio, con destino a los transformadores de potencia, es de una solo nivel y en el mismo se ubican los sistemas de mayor potencia, así como los equipos contra incendios. Dispone de un sótano en donde se instalan cables e instalaciones.  
d) Presupuesto: 9.412.514'61 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la nueva subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 22 de diciembre de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El titular de la instalación deberá atender en la ejecución del proyecto a las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
e) El plazo de ejecución de la obra será de veinticuatro meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal, para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
f) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
g) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
h) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 18 de abril de 2011 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda:  
1. En caso de producirse cualquier hallazgo de índole arqueológica o paleontológica durante las obras, deberá ser comunicado a la administración competente, tal y como informa la Dirección General de Patrimonio Arqueológico en fecha 28 de septiembre de 2010.  
2. Deberán adoptarse las condiciones (medidas de integración paisajística y programa de implementación) fijadas en el estudio de integración paisajística que acompaña al proyecto, de acuerdo con el contenido del informe de 4 de noviembre de 2010 del Servicio de Paisaje.  
3. Se adoptarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, en relación al uso de gases fluorados.  
4. A la puesta en marcha de la instalación, se realizarán mediciones al efecto de comprobar las estimaciones incluidas en el estudio de impacto ambiental y en el proyecto relativas a emisiones sonoras (auditoría acústica) y campos electromagnéticos y el cumplimiento de los valores establecidos en la normativa aplicable. Los resultados se acompañarán de las condiciones de funcionamiento de la subestación (equipos en funcionamiento, grado de carga, horario, etc.).  
5. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
6. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberán ser comunicadas al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 8 de junio de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.Relació dels béns i dels drets afectats del projecte: ST Aqua 220/132/20 kV  
Terme municipal de València  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Aqua 220/132/20 kV  
Término municipal de Valencia  
  




Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML