Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4472, del 02-04-2003 (2003/3319)

RESOLUCIÓ de 13 de febrer del 2003, del Servei Territorial d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la realització de les instal·lacions de la línia aèria trifàsica a 20 kV, DC LA-110, des de ST Sant Joan de Moró fins a futur polígon industrial sector ZI-1, entre els termes municipals de Sant Joan de Moró i Borriol (Castelló), projecte d'Iberdrola CS-233/01. (ATLINE/2001/269).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4472

Data del DOGV
:   02-04-2003

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2003/3319

CVE


Data del document
:   13-02-2003

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Borriol](javascript:void(0))
    * [Sant Joan de Moró](javascript:void(0))
    * [indústria elèctrica](javascript:void(0))
    * [instal·lació hidroelèctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 13 de febrer del 2003, del Servei Territorial d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la realització de les instal·lacions de la línia aèria trifàsica a 20 kV, DC LA-110, des de ST Sant Joan de Moró fins a futur polígon industrial sector ZI-1, entre els termes municipals de Sant Joan de Moró i Borriol (Castelló), projecte d'Iberdrola CS-233/01. (ATLINE/2001/269). [2003/3319]
  
Examinats els antecedents que hi ha en l'expedient ATLINE/2001/269, de la Unitat d'Energia i Mines, tramitat a instància de la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.
  
Antecedents de fet
  
Primer
  
El 12 de juny de 2001, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU va sol·licitar autorització administrativa i declaració en concret d'utilitat pública del projecte d'instal·lacions de la línia aèria trifàsica a 20 kV, DC LA-110, des de ST Sant Joan de Moró fins a futur polígon industrial sector ZI-1, entre els termes municipals de Sant Joan de Moró i Borriol (Castelló), projecte d'Iberdrola CS-233/01.
  
Segon
  
Es va tramitar la corresponent informació pública del projecte i de la relació d'interessats, béns i drets afectats inserint els corresponents anuncis que van ser publicats en el periòdic Mediterráneo (16 d'octubre de 2001), en el BOP (núm. 129 de 27 d'octubre de 2001) i en el DOGV (núm. 4.125 de 12 de novembre de 2001), així com al tauler d'anuncis dels ajuntaments de Borriol i Sant Joan de Moró.
  
Tercer
  
Es van tramitar les preceptives separates als organismes afectats, Ajuntament de Borriol, Ajuntament de Sant Joan de Moró, Conselleria de Medi Ambient, Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i l'Estudi d'Impacte Ambiental a la Conselleria de Medi Ambient.
  
Quart
  
El dia 21 de gener de 2002, el personal tècnic de la Unitat d'Energia i Mines va emetre informe tècnic sobre el projecte.
  
Cinqué
  
L'ajuntament de Borriol, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria de Medi Ambient van emetre informes condicionats, mentre que a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport i a l'Ajuntament de Sant Joan de Moró se'ls va reiterar la sol·licitud d'informe amb indicació que si no s'aportava contestació en termini, es consideraria que no hi havia cap inconvenient per a l'autorització. La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i l'Ajuntament de Sant Joan de Moró no han emés cap informe i no han contestat la nostra reiteració.
  
Sisé
  
Durant el període d'informació pública van presentar al·legacions la senyora Encarnación Barrachina Ferrer, en les quals manifesta en primer lloc ser la propietària de la parcel·la número 65, polígon 19, del terme de Borriol, en segon lloc mostra la seua oposició a l'establiment de la instal·lació, per raons de traçat de la línia projectada, amb la prevenció d'interposar interdicte si les obres, en la seua propietat sense el seu permís, començaren.
  
Seté
  
Una vegada notificades a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU les al·legacions de la senyora Encarnación Barrachina Ferrer, esta mercantil informa que el traçat de la línia s'ha projectat seguint els criteris legalment establits i de forma que es cause el menor perjudici possible als propietaris afectats, sense que l'al·legadora hi haja presentat traçat alternatiu.
  
Huité
  
Una vegada instruït el procediment, i tot complint el que prescriu l'article 84 de la Llei 30/1992, es realitza el tràmit d'audiència als interessats en la forma prevista en l'esmentada llei, i es presenten les següents al·legacions:
  
- senyor Roberto Ordóñez Sanchis, al·lega en este tràmit, el dia 17 de juliol de 2002, que ha comparegut al Servei Territorial, dins de termini, ha comprovat les parcel·les núm. 10, 11 i 12, polígon 13, números de pla 89, 90 i 91, les quals són de la seua propietat, i apareix com a propietari desconegut.
  
- La senyora Ángeles C. Benedicto Delgado, amb data 23 de juliol de 2002, manifesta la disconformitat amb el traçat de la línia aèria, ja que en la dita parcel·la núm. 33-polígon 18 ja existixen dos torres i dues línies aèries, per la qual cosa sol·licita la modificació del traçat.
  
Fonaments de dret
  
Primer
  
Vistos els preceptes de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, així com el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre de 2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques.
  
Este Servei Territorial d'Indústria i Energia, a proposta de la unitat corresponent,resol:
  
1. Autoritzar a Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU l'establiment d'una línia elèctrica aèria de mitjana tensió, les característiques principals de la qual són les següents:
  
Línia aèria trifàsica de mitjana tensió a 20 kV, DC LA-110, des de ST Sant Joan de Moró fins a futur polígon industrial sector ZI-1, entre els termes municipals de Sant Joan de Moró i Borriol (Castelló), projecte d'Iberdrola CS-233/01.
  
2. Desestimar les al·legacions de la senyora Encarnación Barrachina Ferrer i la senyora Ángeles C. Benedicto Delgado, en no haver presentat, d'acord amb l'article 161 del Reial Decret 1.955/2000, traçat alternatiu i no poder valorar, per tant, les condicions establides en el punt 2 de l'indicat article.
  
3. Estimar en part les al·legacions del senyor Roberto Ordóñez Sanchis, sempre que acredite mitjançant document públic la titularitat de les indicades parcel·les.
  
4. Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació elèctrica que s'autoritza als efectes assenyalats en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
5. Aprovar el projecte d'execució d'acord amb el Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, i les condicions següents:
  
a) Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat amb les variacions que, si és el cas, se sol·liciten i autoritzen.
  
b) El termini de posada en marxa serà de sis mesos.
  
c) El titular donarà compte de l'acabament de les obres a la Unitat d'Energia i Mines d'este Servei Territorial adjuntant certificat tècnic de la instal·lació, on figure expressament el compliment de l'article 162 del Reial Decret 1.955/2000, a efectes de posada en servici.
  
d) L'Administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
e) El titular de la instal·lació tindrà en compte, per a l'execució, el compliment dels condicionats que han establit l'ajuntament de Borriol, la Conselleria de Medi Ambient i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
  
Estimació d'Impacte Ambiental
  
Primer
  
Estimar acceptable, solament a efectes ambientals i sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen d'aplicació, el projecte d'instal·lació de línia elèctrica entre els termes municipals de Borriol i Sant Joan de Moró (Castelló), promoguda per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sempre que s'hi desenvolupe, d'acord amb les previsions de l'Estudi d'Impacte Ambiental i les condicions i modificacions establides a continuació:
  
- S'haurà de complir el que disposa la Llei 3/1995, de Vies Pecuàries.
  
- Es procedirà a la recollida de les restes d'obra (runes, material elèctric, etc.) i es traslladaran a un abocador autoritzat.
  
- Es procedirà a la restauració de totes les àrees alterades per la instal·lació dels suports, trànsit de maquinària, deposició de materials, etc.
  
- Els exemplars arboris que puguen resultar afectats pels suports i/o el cablatge (distància de seguretat per a evitar riscos d'incendis, talls de subministrament, etc.), atenent les seues característiques de desenvolupament actual (edat, envergadura, etc.) i les característiques de creixement, es mantindran i o conservaran mitjançant poda. En cas que es tracte d'exemplars monumentals, haurà d'evitar-se qualsevol afecció i modificar la ubicació del suport.
  
- Es procedirà a aïllar els conductors a ambdós costats dels aïlladors en un tram d'1 metre. Es procedirà a aïllar també tots els ponts, grapes i la resta d'elements en tensió.
  
- Per a evitar el risc de col·lisió d'aus contra el línia elèctrica, se senyalitzaran els conductors amb elements salvaocells, per a això s'utilitzaran tires en X de neopré (35 cm x 5 cm) subjectes per mordassa d'elastòmer amb cinta luminiscent, o també es poden emprar espirals de color visibles i dimensions de 30 x 100 cm. Esta senyalització es portarà a terme al llarg de la línia.
  
- Es comprovarà l'eficàcia de les mesures correctores per a la qual cosa es farà un seguiment en un entorn de 100 metres d'estos dos costats de les línies, a fi de comprovar l'existència o no d'avifauna afectada. A més a més, es procedirà també a la comprovació del bon estat del material utilitzat en l'aïllament de conductors, que haurà de ser substituït en cas de deterioració perquè continue complint la seua funció d'evitar l'electrocució d'aus.
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Direcció General d'Indústria i Energia, (carrer Colom, 32, DP 46004 València), en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació de la present resolució, de conformitat amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE 285, de 27.11.92), en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE 12, de 14.01.99).
  
Castelló, 13 de febrer de 2003.- El cap del Servei Territorial: Juan Elías Ramos Barceló.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4472, del 02-04-2003 (2003/3319)

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2003, del Servicio Territorial de Industria y Energía por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la realización de las instalaciones de la línea aérea trifásica a 20 kV, DC LA-110, desde ST Sant Joan de Moró hasta futuro polígono industrial sector ZI-1, entre los términos municipales de Sant Joan de Moró y Borriol (Castellón), proyecto de Iberdrola CS-233/01. (ATLINE/2001/269).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4472

Fecha DOGV
:   02-04-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2003/3319

CVE


Fecha del documento
:   13-02-2003

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Energía

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Borriol](javascript:void(0))
    * [Sant Joan de Moró](javascript:void(0))
    * [industria eléctrica](javascript:void(0))
    * [instalación hidroeléctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2003, del Servicio Territorial de Industria y Energía por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la realización de las instalaciones de la línea aérea trifásica a 20 kV, DC LA-110, desde ST Sant Joan de Moró hasta futuro polígono industrial sector ZI-1, entre los términos municipales de Sant Joan de Moró y Borriol (Castellón), proyecto de Iberdrola CS-233/01. (ATLINE/2001/269). [2003/3319]
  
Examinados los antecedentes que obran en el expediente ATLINE/2001/269, de la Unidad de Energía y Minas, tramitado a instancia de la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El 12 de junio de 2001, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU solicitó autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de instalaciones de la línea aérea trifásica a 20 kV, DC LA-110, desde ST Sant Joan de Moró hasta futuro polígono industrial sector ZI-1, entre los términos municipales de Sant Joan de Moró y Borriol (Castellón), proyecto de Iberdrola CS-233/01.
  
Segundo
  
Se tramitó la correspondiente información pública del proyecto y de la relación de interesados, bienes y derechos afectados insertando los correspondientes anuncios que fueron publicados en el periódico Mediterráneo (16 de octubre de 2001), en el BOP (nº 129 de 27 de octubre de 2001) y en el DOGV (nº 4.125 de 12 de noviembre de 2001), así como en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de Borriol y Sant Joan de Moró.
  
Tercero
  
Se tramitaron las preceptivas separatas a los organismos afectados, Ayuntamientos de Borriol, Ayuntamiento de San Juan de Moró, Conselleria de Medio Ambiente, Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Confederación Hidrográfica del Júcar y Estudio de Impacto Ambiental a la Conselleria de Medio Ambiente.
  
Cuarto
  
El día 21 de enero de 2002, por parte de personal técnico de la Unidad de Energía y Minas, se emitió informe técnico sobre el proyecto.
  
Quinto
  
Los ayuntamientos de Borriol, Confederación Hidrográfica del Júcar y la Conselleria de Medio Ambiente emitieron informes condicionados, mientras que a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte y el Ayuntamiento de Sant Joan de Moró se les reiteró la solicitud de informe con indicación de que si no se aportaba contestación en plazo, se consideraría que no había inconveniente alguno para su autorización, no habiendo sido emitido informe alguno por parte de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y el Ayuntamiento de Sant Joan de Moró, no dando contestación a nuestra reiteración.
  
Sexto
  
Durante el periodo de información pública, fueron presentadas alegaciones por doña Encarnación Barrachina Ferrer, en las que manifiesta en primer lugar ser la propietaria de la parcela número 65, polígono 19 del término de Borriol, en segundo lugar muestra su oposición, al establecimiento de la instalación, por razones de trazado de la línea proyectada, con la prevención de interponer interdicto si las obras, en su propiedad sin su permiso, dieran inicio.
  
Séptimo
  
Una vez notificadas a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU las alegaciones de doña Encarnación Barrachina Ferrer, esta mercantil informa de que el trazado de la línea se ha proyectado siguiendo los criterios legalmente establecidos y de forma que se cause el menor perjuicio posible a los propietarios afectados por el mismo, sin que la alegante haya presentado trazado alternativo.
  
Octavo
  
Una vez instruido el procedimiento, y en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 84 de la Ley 30/1992, se realiza el trámite de audiencia a los interesados en la forma prevista en la citada Ley, presentándose las siguientes alegaciones:
  
- D. Roberto Ordóñez Sanchis, alega en este trámite, el día 17 de julio de 2002, que personado en el Servicio Territorial, dentro de plazo, y comprobando las parcelas nº 10, 11 y 12, polígono 13, número de plano 89,90 y 91, aparece como propietario desconocido siendo dichas parcelas de su propiedad.
  
- doña Ángeles C. Benedicto Delgado, con fecha 23 de julio de 2002, manifiesta su disconformidad con el trazado de la línea aérea, ya que en dicha parcela nº 33-polígono 18 ya existen dos torres y dos línea aéreas, por lo que solicita la modificación del trazado.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Vistos los preceptos de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.
  
Este Servicio Territorial de Industria y Energía, a propuesta de la unidad correspondiente, resuelve:
  
1. Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU el establecimiento de una línea eléctrica aérea de media tensión, cuyas características principales son las siguientes:
  
Línea aérea trifásica de media tensión a 20 kV, DC LA-110, desde ST Sant Joan de Moró hasta futuro polígono industrial sector ZI-1, entre los términos municipales de Sant Joan de Moró y Borriol (Castellón), proyecto de Iberdrola CS-233/01.
  
2. Desestimar las alegaciones de: doña Encarnación Barrachina Ferrer y doña Ángeles C. Benedicto Delgado, al no haber presentado, de acuerdo con el artículo 161 del Real Decreto 1.955/2000, trazado alternativo y por tanto no poder valorar las condiciones establecido en el punto 2 del referido artículo.
  
3. Estimar en parte las alegaciones de: D. Roberto Ordóñez Sanchis, siempre que acredite mediante documento público la titularidad de las referidas parcelas.
  
4. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
5. Aprobar el proyecto de ejecución de acuerdo con el Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, y las condiciones siguientes:
  
a) Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
  
b) El plazo de puesta en marcha será de seis meses.
  
c) El titular dará cuenta de la terminación de las obras a la Unidad de Energía y Minas de este Servicio Territorial adjuntando certificación técnica de la instalación, en el que figure expresamente el cumplimiento del artículo 162 del Real Decreto 1.955/2000, a efectos de puesta en servicio.
  
d) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
e) El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por el ayuntamiento de Borriol, la Conselleria de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
  
Estimación de Impacto Ambiental
  
Primero
  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de instalación de línea eléctrica entre los términos municipales de Borriol y Sant Joan de Moró (Castellón), promovida por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, siempre que el mismo se desarrolle, de acuerdo con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental y los condicionantes y modificaciones establecidos a continuación:
  
- Se deberá cumplir lo dispuesto en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.
  
- Se procederá a la recogida de los restos de obra (escombros, material eléctrico, etc.), y se trasladará a vertedero autorizado.
  
- Se procederá a la restauración de todas las áreas alteradas por la instalación de los apoyos, tránsito de maquinaria, deposición de materiales, etc.
  
- Los ejemplares arbóreos que puedan verse afectados por los apoyos y/o cableado (distancia de seguridad para evitar riesgos de incendios, cortes de suministro, etc.) atendiendo a sus características de desarrollo actual (edad, envergadura, etc.) y a las características de crecimiento, se mantendrán y o conservarán mediante poda. En caso de tratarse de ejemplares monumentales deberá evitarse cualquier afección y modificarse la ubicación del apoyo.
  
- Se procederá a aislar los conductores a ambos lados de la aisladores en un tramo de 1 metro. Se procederá a aislar también todos los puentes, grapas y demás elementos en tensión.
  
- Para evitar el riesgo de colisión de aves contra el tendido eléctrico, se señalizarán los conductores con elementos salvapájaros, para ello se utilizará tiras en ?X- de neopreno (35 cm x 5 cm) sujetas por mordaza de elastómero con cinta luminiscente, o también se puede emplear espirales de color visibles y dimensiones de 30 x 100 cm. Esta señalización se llevará a cabo a lo largo de la línea.
  
- Se comprobará la eficacia de las medidas correctoras para lo cual se hará un seguimiento en un entorno de 100 metros de ambos lados de las líneas con el fin de comprobar la existencia o no de avifauna afectada por la misma. Además se procederá también a la comprobación del buen estado del material utilizado en el aislamiento de conductores, que deberá ser sustituido en caso de deterioro con el fin de que siga cumpliendo su función de evitar la electrocución de aves.
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía, (calle Colón, 32, DP 46004 Valencia), en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27.11.92), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 12, de 14.01.99).
  
Castellón 13 de febrero de 2003.- El jefe del Servicio Territorial: Juan Elías Ramos Barceló.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML