Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6831, del 01-08-2012 (2012/7373)

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2012, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Rambleta, situada en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública (ATASCT/2011/8/12).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6831

Data del DOGV
:   01-08-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/7373

CVE


Data del document
:   30-01-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2012, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Rambleta, situada en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública (ATASCT/2011/8/12). [2012/7373]  
Vist l'escrit presentat per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada als efectes de notificacions a 48950 Erandio, Biscaia, C/ Ribera de Axpe núm. 5, en data 4 de gener de 2011 davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport de la nova subestació transformadora a 220/20 kV, ST Rambleta, ubicada al camí la Ratlla s/n, polígon 4, parcel·la 44, en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública. (ATASCT/2011/8/12).  
  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de la instal·lació esmentada, firmat per tècnic competent.  
Vist que, d'acord amb el que establix l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificat per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, i amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta Direcció General d'Energia va sol·licitar a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, informe a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.  
   
A este efecte, amb data 5 de maig de 2011 consta informe per mitjà del qual s'indica que vist el document de «Planificació dels Sectors d'Electricitat i Gas 2008-2016", aprovat per Acord del Consell de Ministres de data 30 de maig de 2008 i l'Orde ITC/2906/2010, de 8 de novembre, per la qual s'aprova el programa anual d'instal·lacions i actuacions de caràcter excepcional de les xarxes de transport d'energia elèctrica i gas natural, emet informe favorable als efectes previstos en l'article 36.3 de la Llei 54/1997, del Sector Elèctric, i en l'article 114 del Reial Decret 1955/2000, respecte a la instal·lació sol·licitada.  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la sol·licitud mencionada als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, s'ha realitzat la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 17 de novembre de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 26 de novembre de 2011, en el diari El Mundo de data 18 de novembre de 2011 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, únic afectat pel projecte.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Vist que conforme al mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a efectes de prestar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar al referit ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, es va sol·licitar informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga aplicable.  
Figura en l'expedient informe remés per l'esmentat ajuntament en què indica que la instal·lació projectada no interferix amb el Pla General d'Ordenació Urbana.  
Traslladat el mencionat informe, l'empresa peticionària manifesta l'acceptació del seu contingut.  
Vist que de la documentació que hi ha en l'expedient no hi ha afecció a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas empreses de servicis públics o d'interés general que puguen veure's afectats per la instal·lació.   
Vist l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia de Castelló en data 17 de gener de 2012, que informa favorablement sobre la instal·lació sol·licitada.  
Vist que figura en l'expedient còpia de la resolució emesa en data 11 de febrer de 2010 per la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per mitjà de la qual es considera que el projecte proposat, consistent en la subestació transformadora a 220/20 kV. denominada ST Rambleta, situada en la parcel·la 44 del polígon 4 del terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, no requerix avaluació d'impacte ambiental, sense perjuí de les autoritzacions que siga procedent obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga aplicable.  
Atés que el projecte presentat compta entre la seua documentació amb els plànols pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
Atés que la sol·licitud i la documentació adjunta reunixen una definició i concreció de les característiques tècniques que garantisquen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i ser estos els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar, i això sense perjuí d'indemnitzar-los adequadament.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la subestació projectada sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment es troba ubicada la subestació transformadora ST Rambleta, ubicada al camí la Ratlla s/n, polígon 4, parcel·la 44, en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló.  
  
Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada de la subestació transformadora és conseqüència dels increments elèctrics significatius produïts a la província de Castelló, tant en els àmbits residencial i industrial com les sol·licituds de nous subministraments, junt amb la situació de pròxima saturació existent en les infraestructures d'alimentació actuals, la qual cosa fa necessària la transformació de les actuals instal·lacions a 220 kV a fi d'evitar pèrdues en el subministrament, i al mateix temps aconseguir una millora en la qualitat del servici en esta zona geogràfica.  
Vist que d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de xarxes de transport d'energia elèctrica.  
Vist que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c) de la Llei 54/1997, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Vist que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Vist que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Vist que la Direcció General d'Energia és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció donada pel Decret 122/2011 de 16 de setembre.  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
  
Primer  
Atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Rambleta, ubicada al camí la Ratlla s/n, polígon 4, parcel·la 44, en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, les característiques principals de la qual són les següents:  
Sistema elèctric de 220 kV:  
Correspon en este sistema la realització dels treballs consistents en el desmuntatge de totes les posicions d'intempèrie de l'actual sistema de 132 kV, així com la construcció d'un nou edifici de cel·les GIS de 220 kV.  
- El sistema és d'instal·lació blindada, tipus interior, amb envoltant metàl·lic i amb aïllament en hexaflorur de sofre (SF6). La configuració és de doble barra amb acoblament transversal i està compost per les següents nou posicions:  
· Dos de transformador, compostes per: un interruptor automàtic; tres seccionadors tripolars, dos de barra i un d'eixida de trafo; tres seccionadors tripolars de posada a terra; tres transformadors d'intensitat; tres transformadors de tensió; dos jocs de barres; caixa per als terminals de cable tipus sec (incloent-hi els terminals de SF6); i a l'eixida d'esta cel·la s'instal·laran a més tres transformadors d'intensitat toroïdals.  
  
· Dos de línia, compostes per: Un interruptor automàtic; tres seccionadors tripolars, dos de barra i un d'eixida de línia; tres seccionadors tripolars de posada a terra; tres transformadors d'intensitat en l'interior de l'envoltant; tres transformadors de tensió; dos jocs de barres; i caixa per als terminals dels cables tipus sec (incloent els terminals de SF6).  
  
· Una d'acoblament de barres, composta per: un interruptor automàtic; dos seccionadors tripolars de barres; dos seccionadors tripolars de posada a terra; tres transformadors d'intensitat de posició d'acoblament; i dos jocs de barres.  
· Una de mesura, composta per: quatre transformadors de tensió; dos seccionadors de posada a terra ràpids; i dos jocs de barres.  
· Espai reservat per a una posició de transformador i dos de línia futures.  
- Instal·lació de tres autovàlvules, per línia, de tensió nominal 220 kV i tres aïlladors de suport per terra per a la connexió dels estesos aeris amb la GIS.  
- Estructura metàl·lica: s'instal·larà en la part interior de l'edifici per als suports dels cables del sistema GIS. En la seua part exterior per al muntatge de transformadors, botelles terminals i les autovàlvules, així com per a les reactàncies, pòrtics d'eixida de la línies de 220 kV.  
- Instal·lació d'un sistema integrat de protecció i control digital i dotat de sistema de telecontrol.   
- Quadros de control i armaris de proteccions, corresponents al sistema de transport.  
- Xarxa de terres: malla de terres inferiors que formen retícules per la plataforma i davall de l'edifici.   
- Obra civil: l'edifici es desenrotlla de la manera següent: dos plantes intercomunicades per a la sala GIS en soterrani i planta primera; sala de control que se situa en la planta primera i en les quals igualment s'ubicaran les futures sales del sistema de 20 kV. El tancament exterior està constituït per panells prefabricats de formigó i la coberta per forjat prefabricat.  
- Pressupost: 3.663.457,23 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la nova subestació mencionada en el punt primer de la present resolució, firmat per tècnic competent.  
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) L'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació a executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta direcció general la corresponent autorització.  
d) El termini d'execució de l'obra serà de dotze mesos comptat des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal, per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització d'este termini, Red Eléctrica de España, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, amb l'advertiment que esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Rambleta 220/20 kV.  
Terme municipal de la Vall d'Uixó. Província Castelló  
  
  
  
  
 \* \* \* \* \* \* \* \*   
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: S.T. Rambleta 220/20 kV.  
Término municipal de La Vall d'Uixó. Provincia Castellón  
  
  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 30 de gener de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6831, del 01-08-2012 (2012/7373)

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de Energía de la Consellería de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada S.T. Rambleta, situada en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2011/8/12).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6831

Fecha DOGV
:   01-08-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/7373

CVE


Fecha del documento
:   30-01-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de Energía de la Consellería de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada S.T. Rambleta, situada en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2011/8/12). [2012/7373]  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio, Vizcaya, C/ Ribera de Axpe núm. 5, en fecha 4 de enero de 2011 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte de la nueva subestación transformadora a 220/20 kV, S.T. Rambleta, ubicada en el Camino La Ralla s/n, Polígono 4, parcela 44, en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2011/8/12).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.   
A tal efecto, con fecha 5 de mayo de 2011 consta informe mediante el que se indica que visto el documento de «Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016", aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008 y la Orden ITC/2906/2010 de 8 de noviembre, por la que se aprueba el programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de las redes de transporte de energía eléctrica y gas natural, informa favorablemente a los efectos previstos en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, respecto a la instalación solicitada.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 17 de noviembre de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 26 de noviembre de 2011, en el diario El Mundo de fecha 18 de noviembre de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de La Vall d'Uixó de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese Organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
Figura en el expediente informe remitido por el citado Ayuntamiento en el que indica que la instalación proyectada no interfiere con el Plan General de Ordenación Urbana.  
Trasladado el mencionado informe a la empresa peticionaria, manifiesta la aceptación de su contenido.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Castellón en fecha 17 de enero de 2012, informando favorablemente a la instalación solicitada.  
Considerando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 11 de febrero de 2010 por la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que se considera que el proyecto propuesto, consistente en la subestación transformadora a 220/20 kV. denominada S.T. Rambleta, situada en la parcela 44 del polígono 4 del término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, no requiere evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la subestación proyectada solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora S.T. Rambleta, ubicada en el Camino La Ralla s/n, polígono 4, parcela 44, en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la subestación transformadora es consecuencia de los incrementos eléctricos significativos producidos en la provincia de Castellón, tanto en los ámbitos residencial e industrial como las solicitudes de nuevos suministros, junto con la situación de próxima saturación existente en las infraestructuras de alimentación actuales, lo cual hace necesaria la transformación de las actuales instalaciones a 220 kV con el fin de evitar pérdidas en el suministro, y al mismo tiempo lograr una mejora en la calidad del servicio en esta zona geográfica.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de redes de transporte de energía eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, corresponde a las Comunidades Autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  
Considerando que el Titulo VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011 de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada S.T. Rambleta, ubicada en el Camino La Ralla s/n, Polígono 4, parcela 44, en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón y cuyas características principales, son las siguientes:  
Sistema eléctrico de 220 kV:  
Corresponde en este sistema la realización de los trabajos consistentes en el desmontaje de todas las posiciones de intemperie del actual sistema de 132 kV, así como la construcción de un nuevo edificio de celdas GIS de 220 kV.  
- El sistema es de instalación blindada, tipo interior, con envolvente metálica y con aislamiento en hexafloruro de azufre (SF6). La configuración es de doble barra con acoplamiento transversal y está compuesto por las siguientes nueve posiciones:  
· Dos de transformador, compuestas por: Un interruptor automático; tres seccionadores tripolares, dos de barra y uno de salida de trafo; tres seccionadores tripolares de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad; tres transformadores de tensión; dos juegos de barras; caja para los terminales de cable tipo seco (incluyendo los terminales de SF6); y a la salida de esta celda se instalarán además tres transformadores de intensidad toridales.  
· Dos de línea, compuestas por: Un interruptor automático; tres seccionadores tripolares, dos de barra y uno de salida de línea; tres seccionadores tripolares de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad en el interior de la envolvente; tres transformadores de tensión; dos juegos de barras; y caja para los terminales de los cables tipo seco (incluyendo los terminales de SF6).  
· Una de acoplamiento de barras, compuesta por: Un interruptor automático; dos seccionadores tripolares de barras; dos seccionadores tripolares de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad de posición de acoplamiento; y dos juegos de barras.  
· Una de medida, compuesta por: Cuatro transformadores de tensión; dos seccionadores de puesta a tierra rápidos; y dos juegos de barras.  
· Espacio reservado para una posición de transformador y dos de línea futuras.  
- Instalación de tres autoválvulas, por línea, de tensión nominal 220 kV y tres aisladores de apoyo por tierra para la conexión de los tendidos aéreos con la GIS.  
- Estructura metálica: Se instalará en la parte interior del edificio para los soportes de los cables del sistema GIS. En su parte exterior para el montaje de transformadores, botellas terminales y las autoválvulas, así como para las reactancias, pórticos de salida de la líneas de 220 kV.  
- Instalación de un sistema integrado de protección y control digital y dotado de sistema de telecontrol.   
- Cuadros de control y armarios de protecciones, correspondientes al sistema de transporte.  
- Red de tierras: Malla de tierras inferiores formando retículas por la plataforma y debajo del edificio.   
- Obra civil: El edificio se desarrolla de la siguiente forma: Dos plantas intercomunicadas para la sala GIS en sótano y planta primera; sala de control que se sitúa en la planta primera y en las que igualmente se ubicarán las futuras salas del sistema de 20 kV. El cerramiento exterior está constituido por paneles prefabricados de hormigón y la cubierta por forjado prefabricado.  
- Presupuesto: 3.663.457'23 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la nueva subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal, para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
  
  
  
  
  
  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Rambleta 220/20 kV.  
Terme municipal de la Vall d'Uixó. Província Castelló  
  
  
  
  
 \* \* \* \* \* \* \* \*   
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: S.T. Rambleta 220/20 kV.  
Término municipal de La Vall d'Uixó. Provincia Castellón  
  
  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 30 de enero de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML