Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5947, del 04-02-2009 (2009/986)

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2008, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Generación, SAU, l'autorització ambiental integrada per als grups 3 i 4 de la central tèrmica de Castelló al terme municipal de Castelló de la Plana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5947

Data del DOGV
:   04-02-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/986

CVE


Data del document
:   29-04-2008

Organisme emissor
:   Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Castelló de la Plana](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [indústria elèctrica](javascript:void(0))
    * [energia tèrmica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2008, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Generación, SAU, l'autorització ambiental integrada per als grups 3 i 4 de la central tèrmica de Castelló al terme municipal de Castelló de la Plana. [2009/986]  
Vistos els documents que es troben en l'expedient 041/07 IPPC, instruït a instàncies de l'empresa Iberdrola Generación, SAU a fi d'obtenir l'autorització ambiental integrada per a la instal·lació d'una central de producció d'energia elèctrica amb dos grups de cicle combinat de gas natural (grups 3 i 4) de 800 MW i aproximadament 850 MW, respectivament, s'emet aquesta resolució de conformitat amb els següents,  
Antecedents de fet  
Primer. Amb data 21 de desembre de 2006, Luis Federico de la Hoz García, en representació de l'empresa Iberdrola Generación, SAU amb CIF A-95075586 i domicili a l'efecte de notificació al c/ Tomás Redondo, núm. 1, de Madrid, presenta en la Conselleria de Territori i Habitage una sol·licitud d'autorització ambiental integrada per a la instal·lació d'una central de producció d'energia elèctrica constituïda pel grup 2 de fueloil de 541,7 MW de potència i els grups 3 i 4 de cicle combinat de gas natural, de 800 MW i 850 MW aproximadament, ubicats als terrenys de la central tèrmica de la seua propietat, a Castelló de la Plana, la descripció dels quals es detalla en l'annex I.  
A la sol·licitud s'adjunta l'informe urbanístic favorable, emés per l'Ajuntament de Castelló amb data 16 d'octubre de 2003.  
Segon. Amb data 28 de febrer de 2007 es requereix a l'empresa perquè aporte la documentació necessària a l'efecte d'admetre a tràmit la seua sol·licitud. Una vegada que aquesta s'ha esmenat, la Conselleria remet la documentació a totes aquelles administracions públiques i òrgans de la Generalitat que han d'intervenir en la resolució de l'autorització ambiental integrada, a fi que emeten informe sobre la suficiència de la documentació aportada.   
Tercer. Abans de l'inici del tràmit del procediment per a l'obtenció de l'autorització ambiental integrada es realitzen les actuacions següents:  
El grup 4 disposa d'autorització ambiental integrada emesa el 16 de maig de 2006. La seua posada en funcionament està condiconada a l'atorgament de l'autorització ambiental integrada del conjunt de la central.  
Amb data 18 d'abril de 2005 Iberdrola Generación, SAU sol·licita a la Direcció General de Política Energètica i Mines el tancament del grup 1, que està inoperatiu des de desembre de 2001, motiu pel qual no s'inclou dins d'aquesta sol·licitud.  
La instal·lació està sotmesa a autorització administrativa prèvia, segons el que estableix la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.  
En relació amb aquest tràmit, amb data 27 de setembre de 2000 la Direcció General de Política Energètica i Mines va emetre una resolució per la qual s'autoritzava Iberdrola Generación, SAU per a la instal·lació del grup 3 de cicle combinat de 800 MW, al terme municipal de Castelló i així mateix, en data 10 d'agost de 2006, Iberdrola Generació, SAU va presentar la sol·licitud de l'autorització administrativa per al grup 4 del cicle combinat.  
L'Ajuntament de Castelló va concedir la llicència d'activitat per al grup 3 al novembre de 2002 i per al grup 4 a l'agost de 2006.  
D'altra banda, la Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient va formular la declaració d'impacte ambiental favorable per al grup 3 de cicle combinat per a gas natural de 800 MW en data 17 de maig de 2000 (BOE núm. 197 de 17 d'agost de 2000), i el 22 de desembre de 2004 per al grup 4 de cicle combinat per a gas natural d'aproximadament 850 MW (BOE núm. 30 de 4 de febrer de 2006).  
Quart. Amb data 4 de juny de 2007 es rep un informe del Servei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric en matèria de contaminació acústica, en el qual se sol·licita la presentació de documentació complementària.   
Posteriorment, amb data 18 de setembre es rep un informe del Servei de Residus Urbans en què se sol·licita documentació complementària més detallada per a completar l'informe preliminar de situació de sòls.  
Conseqüentment, aquesta Conselleria envia un ofici de requeriment de documentació a l'empresa, en matèria de contaminació acústica i residus, que aquesta esmena en data 16 d'octubre de 2007.  
Cinqué. En data 12 de desembre de 2007, la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç resol autoritzar a Iberdrola Generación, SAU el tancament dels grups 1 i 2 de la central tèrmica de Castelló, per la qual cosa no s'inclou el grup 2 en aquesta autorització.  
Sisé. Amb data 28 de setembre de 2007 se sotmet a informació pública l'expedient de referència, durant un període de 30 dies hàbils, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, i se'n publica l'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5608). En l'expedient consta el certificat de la informació pública practicada a l'Ajuntament de Castelló.  
Durant aquest període es presenten en aquesta Conselleria 176 al·legacions, que responen bàsicament a 3 models, a la sol·licitud d'autorització ambiental integrada, les quals es transmeten a l'interessat i es prenen en compte en aquest tràmit.  
Seté. Transcorregut el termini d'informació pública, se sol·licita un nou informe a totes aquelles administracions públiques i òrgans de la Generalitat que han d'intervenir en la resolució de l'autorització ambiental integrada sobre l'adequació del projecte a tots aquells aspectes que siguen de la seua competència.  
Vuité. Amb data 28 d'abril de 2008 es realitza el tràmit d'audiència a l'interessat.  
Nové. Amb data 29 d'abril de 2008, la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrada celebra una sessió ordinària i aprova la proposta de resolució de l'expedient 041/07 IPPC de sol·licitud d'autorització ambiental integrada, promogut per Iberdrola Generación, SAU.  
Als anteriors fets s'apliquen els següents  
Fonaments de dret  
Primer. D'acord amb l'article 6 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, per la qual es desplega en l'àmbit de la Comunitat Valenciana la Llei 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació, les activitats que apareixen en l'annex I de l'esmentada llei estan subjectes a autorització ambiental integrada.  
La instal·lació de referència està inclosa en l'epígraf 1.1.A de l'annex I de la Llei 2/2006.   
Segon. La tramitació de l'expedient s'ha realitzat segons el que preveuen els articles 27 i següents de la Llei 2/2006, de 5 de maig de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.  
Tercer. L'abocament en domini públic marítimoterrestre s'estima comprés en la vigent Llei 22/1988 de costes i, traspassades les funcions a aquesta comunitat autònoma, es poden considerar de conveniència pública, sempre que s'adapten a les condicions i prescripcions que s'estipulen.  
Quart. A la Comunitat Valenciana l'òrgan competent per a atorgar l'autorització ambiental integrada és la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, d'acord amb l'article 3.h de la Llei 16/2002 i el Decret 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.  
D'altra banda, de conformitat amb l'article 18 del Decret 131/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, correspon a la Direcció General per al Canvi Climàtic exercir les competències en matèria de control integrat de la contaminació.  
Vist el que antecedeix, a proposta del Servei de Control Integrat de la Contaminació, amb el vistiplau del cap d'Àrea de Qualitat Ambiental, fent ús de les atribucions que em confereix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, resolc:  
Primer  
Concedir a Iberdrola Generación, SAU l'autorització ambiental integrada per als grups de cicle combinat de gas natural 3 i 4, situats als terrenys de la central tèrmica de la seua propietat ubicada a Castelló de la Plana, pròxims als grups 1 i 2, en procés de tancament, d'acord amb el Projecte bàsic d'autorització ambiental integrada de la central tèrmica de Castelló, grups 2, 3 i 4, realitzat en data de 15 de desembre de 2006, i la resta de documentació complementària aportada al llarg del procediment, la qual queda inscrita en el Registre General d'Instal·lacions IPPC de la Comunitat Valenciana amb el número 186-08/AAI/CV, condicionada al compliment dels requisits següents:  
1. Emissions atmosfèriques  
1.1. Emissions canalitzades   
S'inclouen en aquesta autorització els següents focus d'emissió, la nomenclatura dels quals serà d'ara endavant la utilitzada per al millor control i comunicació de les emissions.  
Cadascun dels focus estarà convenientment identificat in situ, d'acord amb aquesta nomenclatura:  
Núm. de focus Denominació  
F-001 Turbina 1 del grup 3  
F-002 Turbina 2 del grup 3  
F-003 Caldera auxiliar del grup 3  
F-004 Turbina 1 del grup 4  
F-005 Turbina 2 del grup 4  
F-006 Caldera auxiliar del grup 4  
1.2. Valors límit  
Per al funcionament per damunt del 70% de càrrega de la central i una vegada estabilitzada la combustió, s'hauran de respectar els següents valors límit d'emissió i atendre el que disposa el Reial decret 430/2004, de 12 de març, pel qual s'estableixen noves normes sobre limitació d'emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió.  
Es considerarà que s'han respectat, per a les hores de funcionament d'ací a un any natural, els valors límit d'emissió, si se segueixen les condicions de l'article 14, apartat 3, del RD 430/2004.  
En el cas que hi haguera altres focus d'emissió que no complisquen les condicions establides en l'article 42.2, del Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desplega la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, es consideraran com a focus de contaminació no sistemàtica.  
En els esmentats focus no existirà l'obligació de realitzar mesuraments periòdics de les seues emissions contaminants. No obstant això, el titular haurà de presentar, abans de l'1 de març de cada any, un resum del règim de funcionament dels esmentats focus d'emissió no sistemàtica, és a dir, d'aquells en què no es verifiquen emissions esporàdiques amb una freqüència mitjana superior a dotze vegades per any, amb una duració individual superior a una hora ni amb qualsevol freqüència, quan la duració global de les emissions siga superior al 5% del temps de funcionament de la planta.   
En el cas que el règim de treball dels esmentats focus complira les condicions anteriors i, en conseqüència, es consideraren focus emissors de contaminació sistemàtica, s'haurà de comunicar a l'òrgan competent per a atorgar l'autorització ambiental integrada i s'hauran de mesurar els contaminants emesos per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental, com també s'hauran de complir els valors límit establits en la disposició addicional primera del Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental. En aquest supòsit s'hauran de complir, a més, les condicions exigides per a permetre la presa de mostres, segons el que estableix el Decret 833/1975.  
1.2.1. Valors d'emissió per al funcionament amb gas natural  
  
Les concentracions de contaminants es referiran a condicions normalitzades de temperatura (273 ºK) i de pressió (101,3 kPa), de gas sec i s'ajustran al 15% de contingut d'oxigen.   
1.2.2. Valors d'emissió per al funcionament amb gasoil  
D'acord amb l'apartat 3 de l'article 7 del RD 430/2004, en el cas que es recórrega de forma excepcional a l'ús de gasoil com a combustible, en compte de gas natural, l'administració competent podrà autoritzar una excepció a l'obligació de respectar els valors límit de l'apartat anterior.  
L'administració competent serà informada immediatament en cada cas i la instal·lació no funcionarà més de 5 dies consecutius ni més de 20 dies a l'any.  
En tot cas, s'hauran de respectar els següents valors límit:  
  
(\*) El contingut en sofre del gasoil que s'utilitze no haurà de superar el 0,1% en pes.  
Les concentraions de contaminants es referiran a condicions normalitzades de temperatura (273 ºK) i de pressió (101,3 kPa), de gas sec i s'ajustaran al 15% de contingut d'oxigen.   
1.2.3. Nivells de qualitat de l'aire  
Els valors límit d'immissió per a la qualitat de l'aire seran els establits en el Reial decret 1073/2002, de 18 d'octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire en relació amb el diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzé i monòxid de carboni.  
1.3. Control d'emissions atmosfèriques.  
La periodicitat mínima de control de les emissions per OCA en cada focus serà anual.  
Els punts de mostratge a les xemeneies han de complir els requisits de l'Ordre de 18/10/1976.  
S'han de mesurar en continu i les dades quedaran a disposició de la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire de la Generalitat Valenciana, per a la seua captura en temps real, almenys, els paràmetres següents:  
- NOx (mesurat com a NO2)  
- CO  
- Partícules totals  
- SO2  
- Temperatura  
- Contingut d'oxigen  
- Pressió  
- Cabal  
- Percentatge de càrrega  
S'utilitzaran les estacions de mesura automàtiques i contínues de la qualitat de l'aire, instal·lades per als cicles combinats 3 i 4, connectades en temps real amb el quadre de comandaments de la central i amb la xarxa de vigilància de contaminació atmosfèrica de la Generalitat Valenciana.  
2. Emissions acústiques  
S'adoptaran les mesures necessàries a la instal·lació per a evitar que es transmeten a l'entorn nivells superiors als establits en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i en el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.   
En particular, els límits sonors externs establits en la Llei 7/2002 per a zones d'ús industrial, són:  
Diürn Nocturn  
70 dB(A) 60 dB(A)  
No obstant això, aquests límits podran ser modificats si en l'Ordenança municipal sobre soroll i vibracions de Castelló es fixaren uns valors més restrictius, després de la seua adaptació a la Llei 7/2002 de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica i al Decret 266/2004, d'1 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.  
A la posada en marxa del grup 4 i posteriorment, amb una freqüència almenys de cada 5 anys, s'haurà de realitzar una auditoria acústica a fi de comprovar que no se superen els nivells sonors als punts on se situa el receptor més pròxim, és a dir, al perímetre de la instal·lació. L'esmentada auditoria haurà de ser realitzada per una entitat col·laboradora en matèria de contaminació acústica d'acord amb el que estableix el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre.  
Els certificats dels resultats obtinguts en les auditories acústiques constituiran el llibre de control, que haurà d'estar a disposició de l'administració.  
3. Abocaments  
3.1. Aigües residuals   
Les aigües residuals que es produiran seran de quatre tipus:   
- Efluents del procés amb contingut químic: una part d'aquests residus és recollida per un gestor autoritzat i la resta s'emmagatzema a la bassa general de recollida d'efluents, per a passar després a la planta de tractament.  
- Aigües residuals sanitàries: es condueixen a una instal·lació de depuració amb filtres biològics i després es porten a la bassa de recollida i a la planta de tractament d'efluents.  
- Aigües pluvials i de reg: es canalitzen per mitjà de xarxa de drenatges i séquia a la mar.   
- Efluents que poden contenir residus oliosos: es condueixen a un separador d'olis i després es porten a la bassa general d'emmagatzemament i a la planta de tractament d'efluents.   
Els efluents tractats a la planta es canalitzaran a la mar junt amb la descàrrega d'aigua de refrigeració.   
Condicions generals de l'autorització d'abocament   
1ª. Aquesta autorització d'abocament, que no implica cessió del domini públic, ni de les facultats dominicals de l'Estat, s'atorga amb subjecció al que disposa la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i les disposicions que la despleguen i modifiquen, i la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l'Estat i de la marina mercant, i les disposicions que la despleguen i modifiquen.  
2ª. No es podran destinar els béns de domini públic atorgats ni les instal·lacions d'abocament executades a usos diferents dels autoritzats.  
Especialment queda prohibit al beneficiari:  
a) Abocar residus de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte per a atorgar aquesta autorització.  
b) Utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals d'origen urbà o industrial no autoritzat.  
3ª. En cas de produir-se incidències o modificacions en les obres, que constituïsquen una variació sensible de la finalitat de les obres autoritzades, s'haurà de comunicar a la Direcció General de l'Aigua a fi de valorar la modificació d'aquesta autorització.   
4ª. La falta d'utilització, durant el període d'un any des de l'inici del còmput de l'autorització d'abocament, de la instal·lació d'abocament i dels béns de domini públic atorgats, serà motiu de caducitat de l'autorització d'abocament, llevat que obeïsquen a causa justa. Correspon a la Direcció General de l'Aigua, en cada cas concret, qualificar les causes al·legades pel beneficiari, per a justificar la no-utilització de les instal·lacions de l'abocament. Amb aquesta finalitat, l'interessat queda obligat, abans que transcórrega l'any, a informar a la Direcció General de l'Aigua de les circumstàncies que motiven la falta d'utilització de les instal·lacions d'abocament. Si aquesta Administració considera inadequades les causes al·legades pel peticionari, incoarà un expedient de caducitat de l'autorització de l'abocament.  
5ª. La Direcció General de l'Aigua, per a protegir el medi ambient com també per a complir futures lleis o normatives en matèria d'abocament d'aigües residuals, podrà acordar, unilateralment, en qualsevol moment, la modificació de les condicions de l'autorització incloses la modificació de les conduccions de desaigüe i altres obres existents o realitzades per l'empresa, sense dret a indemnització, i concedirà un termini adequat per a la seua execució, en funció de la magnitud d'aquestes i la seua compatibilitat amb la seguretat, l'explotació i el manteniment de la planta.  
En aquests casos el peticionari queda obligat a realitzar les actuacions corresponents en el termini que a aquest efecte assenyale l'administració. La no-realització d'aquestes en el termini fixat podrà considerar-se causa de revocació de l'autorització d'abocament, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient.  
6ª. L'autorització podrà ser revocada unilateralment per la Direcció General de l'Aigua, en qualsevol moment, sense dret a indemnització, quan resulte incompatible amb la normativa aprovada posteriorment, es produïsquen danys en el domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menyscaben l'ús públic.  
7ª. La Direcció General de l'Aigua podrà modificar les condicions de l'autorització de l'abocament, sense dret a indemnització, quan les circumstàncies que van motivar el seu atorgament s'hagueren alterat o bé sobrevingueren altres que, si hagueren existit anteriorment, haurien justificat la seua denegació o l'atorgament en termes distints. Si l'administració ho considera necessari podrà suspendre l'efecte de l'autorització fins que es complisquen les noves condicions establides.  
En el cas que el titular de l'autorització no realitze les modificacions en el termini que a aquest efecte assenyale l'administració competent, aquesta podrà declarar la caducitat de l'autorització d'abocament, d'acord amb el procediment reglamentàriament previst sense perjudici de la imposició de les sancions oportunes.  
8ª. L'extinció de l'autorització d'abocament, siga quina siga la causa, portarà implícita la de la inherent concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre.  
9ª. La Direcció General de l'Aigua podrà efectuar les anàlisis i inspeccions que estime convenients per a comprovar les característiques de l'abocament i contrastar, si s'escau, el compliment de les condicions imposades en aquesta autorització.  
10ª. L'atorgament d'aquesta autorització no eximeix el seu titular de l'obtenció de les llicències, els permisos i resta d'autoritzacions que legalment escaiguen.  
11ª. El peticionari estarà obligat a satisfer a la Generalitat Valenciana un cànon d'abocament, segons s'establisca reglamentàriament, en funció de la càrrega contaminant, en aplicació de l'article 85 de la Llei 22/1988 de 28 de juliol, de costes.  
12ª. L'incompliment pel peticionari de qualsevol de les condicions establides en aquesta resolució per a l'autorització d'abocament, en serà causa de caducitat.  
Prescripcions de l'autorització d'abocament  
1ª. L'abocament haurà de complir la normativa establida en la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE 181 de 29 de juliol de 1988), el Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general per al desplegament i aplicació de la Llei 22/1988 de costes (BOE núm. 297 de 12 de desembre de 1989), la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l'Estat i de la marina mercant (BOE núm. 283 de 25 de novembre 1992), l'Ordre de 13 de juliol de 1993, per la qual s'estableix la instrucció per al projecte de conduccions d'abocament des de terra a la mar (BOE núm. 178 de 27 de juliol), la Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades al medi aquàtic de la Comunitat (DOUE L 64 de 4 de març de 2006), i la resta de normativa aplicable.  
2ª. El tipus d'abocament és d'origen industrial, urbà i pluvial  
3ª. L'autorització s'estén per als abocaments que es deriven de l'activitat dels grups 3 i 4 de cicle combinat, una vegada autoritzat a Iberdrola Generación, SAU el tancament dels grups 1 i 2 mitjançant Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, de data 12 de desembre de 2007.  
4ª. Les condicions per a l'autorització de l'abocament al mar s'estableixen d'acord amb els documents que es troben en l'expedient, en particular Projecte bàsic per a l'autorització ambiental integrada. Grup 2, 3 i 4 CT Castelló, de data 15 de desembre de 2006, Projecte de concessió de les obres de presa i descàrrega dels circuits de refrigeració dels grups III i IV de la central tèrmica de Castelló en terrenys de domini públic portuari, de data 30 de maig de 2005 i Efecte ambiental de l'ampliació del Port de Castelló respecte a l'abocament de la central tèrmica de Castelló, d'octubre de 2004.  
5ª. L'abocament final d'Iberdrola Generación, SAU es compon d'aigües de procés, aigües potencialment contaminades amb hidrocarburs, aigües d'origen sanitari, aigües pluvials i aigües de refrigeració, aquestes últimes captades a través d'un circuit d'aigua de mar. Segons la documentació, les aigües d'origen sanitari i els efluents que poden estar contaminats són tractats a la planta de tractament d'efluents del grup 2 de la central tèrmica abans de ser evacuats a la mar junt amb la descàrrega d'aigua de refrigeració. Les aigües pluvials es canalitzen al mar, excepte aquelles que pogueren arrossegar residus oliosos.  
6ª. Les condicions relatives a l'abocament d'aigües residuals al mar es revisaran als 4 anys, comptadors a partir de la notificació de la resolució d'autorització ambiental integrada. En la revisió es valoraran els resultats del Programa de vigilància i control. Aquesta condició s'estableix a fi de detectar el grau d'afecció de l'abocament sobre les aigües de la zona receptora -especialment pel que fa a l'increment de temperatura-, en preveure's una reducció de la taxa de renovació de les aigües al sud del Port de Castelló com a conseqüència de les obres d'ampliació.   
7ª. Les coordenades UTM, datum ED50 fus 30, del punt final d'abocament al mar facilitades per Iberdrola Generación SAU són:  
- X: 756966  
- Y: 4426688  
8ª. Els volums d'abocament i els paràmetres de qualitat/objectius de qualitat que han de complir-se són:  
1. Límits en l'efluent de l'aigua de refrigeració:  
Cicle combinat grup 3:  
- cabal a plena càrrega: 18,18 m³/s  
- volum anual: 573 hm³  
Cicle combinat grup 4:  
- cabal a plena càrrega: 13 m³/s  
- volum anual: 410 hm³  
2. Límits en l'efluent de la planta de tractament:  
- volum màxim anual d'abocament: 350.000 m³  
  
(1) Per a la concentració del nitrogen total en l'efluent abocat, es tindrà en compte la concentració de les espècies químiques de nitrogen en l'aigua d'entrada a la planta. Per a això, la mercantil haurà d'aportar les dades de concentració en l'aigua d'abastiment de la planta -els paràmetres que s'han d'analitzar estan indicats en el Programa de vigilància i control-. Es presentarà en el termini d'un mes a partir de la notificació de la resolució d'autorització ambiental integrada una proposta de càlcul dels rendiments nets de depuració que justifiquen els valors del contaminant en l'efluent d'eixida.   
Els límits d'abocament establits es mantindran durant els quatre primers anys fins a la revisió de l'autorització. Podran ser modificats al llarg d'aquest període en funció dels resultats del Programa de vigilància i control, establit en la prescripció 10.  
3. Límits en l'efluent final del canal d'abocament:  
Clor residual lliure < 0,5 mg/l (2)  
El salt tèrmic màxim entre l'efluent (mesurat en el punt establit en la prescripció 7ª) i l'aigua del medi receptor (mesurat a l'estació de control del Programa de vigilància i control) no superarà els següents valors de temperatura:  
- funcionament exclusivament del grup III: salt tèrmic inferior a 8 ºC.  
- funcionament exclusivament del grup IV: salt tèrmic inferior a 10 ºC.  
- funcionament conjunt dels grups III i IV: mitjana ponderada d'ambdós abocaments parcials, considerant les temperatures límits per a cadascun d'aquests.  
(2) S'estableix el límit de clor residual lliure en 0,5 mg/l condicionat al compliment de la prescripció 9.  
4. Objectiu de qualitat en el medi receptor:  
L'abocament no produirà un increment de la temperatura de l'aigua en el medi receptor (mesurat en l'estació de control) de més de 3ºC a una distància de 200 metres del punt d'abocament i a 1 metre de profunditat de la superfície (punt corresponent a l'estació núm. 1 del Programa de vigilància i control).  
9ª. A fi de reduir la concentració de clor residual en l'efluent a valors inferiors de 0,1 mg/l, en el termini de 9 mesos comptadors des de la notificació de la resolució d'autorització ambiental integrada, la mercantil presentarà davant de la Direcció General de l'Aigua per a la seua aprovació un estudi sobre l'optimització de la dosificació i mescla de clor a les instal·lacions de captació d'aigua de mar. L'estudi també contindrà una anàlisi d'alternatives -en funció de les millors tècniques disponibles (MTD)- aplicables a les instal·lacions que reduïsquen la quantitat de clor dosificada i que ajusten la concentració de clor residual lliure a dosis menors de les actuals. Es condiciona l'obtenció de valors inferiors de clor residual lliure a 0,1 mg/l abans de la primera revisió del programa, que es durà a terme als 4 anys comptadors a partir de la notificació de la resolució d'autorització ambiental integrada.   
10ª. A fi de complir la Directiva 2006/11/CE, article 6, l'interessat haurà de presentar davant de la Direcció General de l'Aigua un programa de reducció de la contaminació en el termini de 4 anys comptadors des de la notificació de la resolució d'autorització ambiental integrada. Aquest programa consistirà en un procés continuat de reducció dels contaminants detectats en l'efluent de la planta de tractament, enfocat principalment a la reducció de metalls pesants i nutrients, que afecten el balanç d'oxigen en el medi.  
11ª. Desenvolupament del Programa de vigilància i control  
A) Vigilància ambiental  
La vigilància ambiental es realitzarà per mitjà de controls de l'efluent i del medi receptor efectuats conjuntament. Llevat que es notifique el contrari, el mostratge es realitzarà d'una manera sistemàtica, a fi de reduir el màxim possible la variació entre resultats individuals i mantenir constants els punts de mostratge i la periodicitat.  
La presa de mostres es realitzarà segons la Directiva del Consell d'Europa 91/271 de 21 de maig de 1991, annex I. Les anàlisis per a la determinació de les característiques dels abocaments es realitzaran segons mètodes recollits en les normes UNE o, si no n'hi ha, segons els Standard methods for examination of water and waste water, de l'American Public Health Association, American Water Works Association i Water Pollution Control Federation.  
Tant la presa de mostres com les anàlisis es duran a terme per un organisme acreditat per a aquesta finalitat.   
En cas de sobrepassar-se els valors límit definits per a cadascun dels paràmetres, es notificarà en la presentació dels informes, a través d'un apartat d'incidències, a la Direcció General de l'Aigua.  
S'ha de disposar d'una arqueta de presa de mostres o semblant com també dels dispositius específics per a un accés fàcil tant per a l'obtenció de mostres com per a la determinació del cabal en el moment del mostratge. Així mateix, l'arqueta de control i registre de fàcil accés permetrà l'extracció de mostres per part del personal de la Direcció General de l'Aigua.  
Control de captació  
Com a mínim, en el moment que es realitzen els mostratges mensuals de l'efluent abocat, es procedirà al mostratge de l'aigua d'entrada a la planta procedent de pou i es calcularan les concentracions de totes les espècies químiques del nitrogen: nitrats, nitrits, nitrogen Kjeldahl, amoníac i nitrogen total. Els resultats obtinguts s'empraran per al càlcul dels rendiments nets de depuració de l'efluent procedent de la planta de tractament, en els termes que s'han indicat en la prescripció 8ª.  
Control de l'efluent abocament  
1. Efluent de l'aigua de refrigeració  
Per a l'efluent de cadascun dels grups, es realitzarà una mesura diària del clor lliure residual en la descàrrega dels condensadors mitja hora després de la injecció del cabal abocat, a partir de les dades de la bomba i de la temperatura d'entrada i eixida d'aigua al condensador. Els aparells de mesura emprats per als controls continus duts a terme per la mercantil hauran d'estar calibrats.  
Els resultats obtinguts pel peticionari pel que fa a concentració de clor i temperatures hauran de ser contrastats amb mesuraments duts a terme per un laboratori extern acreditat. Els esmentats mostratges de contrast tindran una periodicitat mensual i els mesuraments coincidiran amb la data de mostratge mensual duta a terme pel titular.  
2. Efluent de la planta de tractament  
Es realitzarà una anàlisi mensual sobre les mostres preses per a determinar els paràmetres següents:  
- pH  
- oxigen dissolt (mg/l)  
- sòlids en suspensió (mg/l)  
- temperatura (ºC)  
- conductivitat (µS/cm)  
- DBO5 (mg/l)  
- DQO (mg/l)  
- nitrogen total (mg/l)  
- nitrats (mg/l)  
- nitrits (mg/l)  
- nitrogen Kjeldahl (mg/l)  
- amoni (mg/l)  
- fòsfor total (mg/l)  
- ferro (mg/l)  
- crom VI (mg/l)  
- níquel (mg/l)  
- olis i greixos (mg/l)  
- hidrocarburs (mg/l)  
- escherichia coli (ufc/100ml)  
- enterococs intestinals (ufc/100ml)  
A més, s'aportaran les dades següents:  
- cabal que s'està abocant en el moment del mostratge  
- volum total setmanal d'aigua abocada  
- cabal punta setmanal  
Anualment, es realitzarà una analítica de l'abocament al punt d'evacuació de l'efluent al canal en què es determinarà la presència i concentració de substàncies de la llista I i la llista II de l'annex I de la Directiva 2006/11/CE.  
3. Efluent final del canal d'abocament  
En l'efluent final es mesuraran en continu els paràmetres següents: cabal, temperatura i clor residual. Amb una periodicitat mensual, es realitzarà un perfil continu de temperatura, salinitat, clor residual i oxigen dissolt en la columna d'aigua.   
Anualment, es realitzarà una analítica de l'abocament en el punt d'evacuació de l'efluent al canal en què es determinarà la presència i concentració de substàncies de la llista I i la llista II de l'annex I de la Directiva 2006/11/CE.  
Control de les aigües receptores  
S'iniciarà l'execució d'aquest apartat després de finalitzar les obres d'ampliació del Port de Castelló. Mensualment, es realitzaran anàlisis d'aigües sobre mostres preses a les estacions les coordenades de les quals UTM, datum ED 50 fus 30, són de manera orientativa:  
 Coordenada X Coordenada Y  
Estació núm. 1 757074 4426312  
Estació núm. 2 757100 4425870  
Estació núm. 3 757040 4425490  
Estació núm. 4 756800 4425100  
Estació núm. 5 756580 4424700  
Estació de control 758205 4426528  
Les mostres es prendran a uns 30 cm de profunditat i els paràmetres que es mesuraran són:   
- pH  
- oxigen dissolt (mg/l)  
- sòlids en suspensió (mg/l)  
- temperatura (ºC)  
- salinitat (pSU)  
- nitrogen total (mg/l)  
- nitrats (mg/l)  
- nitrits (mg/l)  
- nitrogen Kjeldahl (mg/l)  
- amoni (mg/l)  
- fòsfor total (mg/l)  
- ferro (mg/l)  
- crom VI (mg/l)  
- níquel (mg/l)  
- olis i greixos (mg/l)  
- hidrocarburs (mg/l)  
- Escherichia coli (ufc/100ml)  
- enterococs intestinals (ufc/100ml)  
- clorofil·la (mg/l)  
S'indicaran observacions referents a la climatologia en el moment de la presa de mostres (vent, pluviometria, estat de la mar, etc.)  
Per al control de la temperatura de les aigües receptores, mensualment es realitzaran perfils continus de temperatura, salinitat i oxigen dissolt en la columna d'aigua a les estacions de mostratge anteriors.   
Semestralment, es realitzaran 3 transsectes amb una sonda multiparamètrica, emprant una embarcació i utilitzant per a l'ajuda de la posició un GPS. Els transsectes partiran del punt d'abocament i seguiran ràdis en les direccions principals de moviment de la ploma tèrmica en funció dels resultats de l'estudi de dispersió; tindran una longitud suficient fins que s'obtinga el valor de la temperatura natural de l'aigua. La distribució vertical serà: el primer punt en superfície, després cada 5 metres de profunditat; l'últim punt estarà situat a un metre per damunt del fons marí. A partir de les dades obtingudes i per mitjà del consegüent tractament informàtic (programa SURFER o un altre de característiques semblants), s'obtindrà un camp de distribució de temperatures per mitjà d'isotermes i s'indicarà la temperatura natural de l'aigua en el moment del mostratge.  
Control de sediments  
Es realitzarà una prospecció semestralment en la qual es prendran cinc mostres de sediments per a la seua anàlisi granulomètrica. Per al control de sediments s'haurà de seleccionar els punts de mostratge a l'àrea d'influència de la conducció de desaigüe, on el sediment tendeix a acumular-se i en llocs on es troben poblacions abundants d'organismes representatius de la zona.   
S'efectuaran assajos sobre mostres de sediments recollits en cada prospecció per a determinar: anàlisi granulomètrica, matèria orgànica (%), pH, potencial Redox (en vint segons), Clostridium sulfitoreductor i Beggiatoa sp.  
Control dels organismes marins  
Semestralment es realitzarà un informe que reculla una caracterització bionòmica i una valoració ecològica de les comunitats planctòniques (procurant fer coincidir un mostratge entre els mesos de maig i setembre).  
Anualment es realitzarà un reconeixement de les comunitats bentòniques existents al fons de la zona afectada, principalment per mitjà de l'estudi de les comunitats infaunals (mol·luscos i poliquets). S'empraran espècies indicadores sempre que siga possible per a detectar alteracions ambientals significatives. Un bon indicador de l'augment de l'eutrofització seria la proliferació de clorifícies en els pisos supralitoral i mesolitoral o de rodofícies filamentoses en l'infralitoral. Junt amb els informes que es generen, els resultats es representaran també de manera gràfica per mitjà d'una cartografia bionòmica de les poblacions bentòniques.  
B) Vigilància estructural  
Com a part del Programa de vigilància i control s'inclourà la inspecció anual de tota la longitud de la conducció fins a la seua desembocadura en la línia de costa i dels seus principals elements, incloent-hi els sistemes de retenció per a les aigües pluvials.  
C) Remissió dels resultats  
Les anàlisis i els informes que es realitzen hauran d'estar firmats per un tècnic competent. Els resultats dels mesuraments en continu dels abocaments tèrmics parcials i de l'abocament final es remetran amb una freqüència mensual a la Direcció General de l'Aigua. Aquells que es generen mensualment es remetran amb una freqüència trimestral. Els informes que es generen semestralment es remetran amb una freqüència semestral.  
Els que es realitzen anualment s'inclouran en un informe anual firmat per un tècnic competent i inclourà les dades següents:  
- data, hora i circumstància dels mostratges  
- resultats de les analítiques  
- pla amb situació dels punts de mostratge del medi receptor i de zones explorades en l'estudi de sediment i biocenosi marines  
- resultats de la vigilància estructural  
- incidències  
D) Modificació del Programa de vigilància i control  
Transcorreguts els primers dos anys de l'inici de l'execució del Programa de vigilància i control, el peticionari en podrà proposar la modificació, que haurà d'estar degudament justificada.  
12ª. El beneficiari assumirà el compromís de corregir el sistema de depuració de les aigües abocades per al cas que la solució tècnica prevista en el projecte base d'aquesta autorització no aconseguisca evitar efectes nocius derivats de la composició de la càrrega contaminant. En especial, en el cas que els càlculs efectuats en la documentació presentada i els percentatges d'eficiència indicats no es compliren, s'haurà de corregir o substituir el sistema utilitzat.  
13ª. Les despeses originades per la posada en pràctica d'allò que s'ha especificat en les prescripcions anteriors aniran a càrrec del beneficiari.  
14ª. Si en una situació d'emergència s'incompliren algunes de les condicions establides en aquesta resolució, s'haurà de comunicar immediatament a Direcció General de l'Aigua l'esmentada situació per a adoptar les mesures oportunes. En el termini de 10 dies el beneficiari remetrà a la Direcció General de l'Aigua un informe detallat de l'accident en el qual s'indicarà l'abast i les mesures correctores adoptades.  
15ª. L'incompliment de les prescripcions anteriors serà també causa de caducitat, conforme s'estableix en la condició general 12ª.  
4. Protecció del sòl i de les aigües subterrànies  
Es prohibeix l'abocament a llits, sòls o subsòls que puguen deteriorar la qualitat de les aigües sense disposar de l'autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
No es podran executar pous, rases, galeries o qualsevol altre dispositiu destinat a facilitar l'absorció de les aigües residuals pel terreny.  
Caldrà ajustar-se al que disposa el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminats.  
En aquest sentit, l'empresa ha emplenat l'informe preliminar de situació del sòl d'acord amb el que estableix l'article 3.1 de l'esmentat Reial decret 9/2005, tot això sense perjudici que, posteriorment, es puguen demanar al titular de l'activitat informes complementaris o periòdics més detallats, tal com es preveu en l'article 3.3 i 3.4 d'aquest Reial decret.  
5. Residus  
L'activitat està subjecta als requisits establits en la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus, en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, en el Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, i en el Reial decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l'anterior.  
5.1 Producció de residus  
S'autoritza la producció dels residus perillosos següents, sempre que la seua capacitat de generació d'energia siga de l'entorn de 1.620 MW:  
  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
L'esmentat centre productiu queda inscrit en el Registre de Productors de Residus Perillosos de la Comunitat Valenciana.  
Els residus no perillosos generats que es detallen a continuació, es lliuraran separadament a un gestor autoritzat.  
Qualsevol modificació relacionada amb la producció de residus perillosos que implique un canvi en la seua caracterització, producció de nous residus o canvis significatius en les quantitats habituals que se'n generen, que puga alterar el que estableixen aquestes condicions, haurà de ser comunicada.  
L'empresa haurà de disposar dels documents d'acceptació (originals o còpies compulsades) al seu nom de tots els residus produïts, emesos per gestors autoritzats, en els quals han de coincidir la codificació, han d'estar segellats pel gestor i han d'estar vigents.  
Els residus sòlids assimilables a urbans s'emmagatzemaran en contenidors distribuïts per la central i periòdicament seran retirats pels serveis municipals.  
Els residus podran ser emmagatzemats durant un període igual o inferior a sis mesos, en el cas de perillosos, i en el cas de residus no perillosos podran emmagatzemar-se per un període d'un any quan la destinació final siga l'eliminació i de dos anys quan la destinació final siga la valoració i hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. Aquest emmagatzemament temporal de residus perillosos es realitzarà segregat per tipus de residu, haurà d'estar convenientment senyalitzat i es realitzarà en un lloc amb teulada, amb sòl impermeable i sistemes de recollida de vessaments accidentals, com ara una arqueta cega no connectada a la xarxa de clavegueram i safates de recollida. Així mateix, la zona d'emmagatzemament haurà d'estar inclosa en el sistema general de protecció contra incendis de la indústria.  
Per a l'emmagatzemament de residus líquids o que, pel seu alt contingut líquid puguen generar abocaments, es disposarà de cubetes o recipients de recollida de possibles vessaments, que han de tenir com a mínim el volum de l'envàs més gran o el 10% del total (la major d'ambdues quantitats). Les cubetes hauran de ser individuals per a cada tipus de residus la mescla dels quals, en cas de vessament, supose un augment de la seua perillositat o en dificulte la gestió.  
Es disposarà de l'adequada quantitat d'absorbent no inflamable per a resoldre els possibles vessaments accidentals durant la manipulació dels diversos residus líquids. L'absorbent contaminat es gestionarà com a residu perillós o no perillós en funció de la naturalesa del contaminant recollit.  
L'envasament i l'etiquetatge dels residus es farà d'acord amb allò exposat en els articles 13 i 14 del Reial decret 833/1988, Reglament de residus tòxics i perillosos. Així mateix, es disposarà d'un registre on conste la quantitat, naturalesa, identificació, origen i data de generació i lliurament a un gestor autoritzat com també el número de document de control i seguiment utilitzat, si s'escau, i el gestor a qui es lliura el residu.  
Els residus perillosos es lliuraran a gestors que disposen de la corresponent autorització administrativa per a la seua gestió.  
Així mateix, s'emplenarà la declaració anual de productor de residus perillosos i no perillosos, que serà remesa a la Direcció General per al Canvi Climàtic abans de l'1 de març de cada any, d'acord al model establit en l'annex III del Reial decret 833/88.  
Cada quatre anys s'haurà d'elaborar un pla de prevenció i reducció de residus que es presentarà a la Direcció General per al Canvi Climàtic  
6. Mesures que s'han d'adoptar en situacions diferents a les normals que puguen afectar el medi ambient  
Es duran a terme totes les mesures necessàries perquè quede garantida la protecció del medi ambient i la salut de les persones davant de qualsevol situació anormal quant al funcionament de les instal·lacions.  
No obstant això, si es produeix algun incident en les instal·lacions que comporte el seu funcionament anòmal i d'això en pot resultar l'incompliment dels límits imposats, s'haurà de comunicar immediatament l'esmentada situació a Protecció Civil, a l'Ajuntament i a la Direcció General per al Canvi Climàtic.  
Una vegada produïda la situació d'emergència, la mercantil utilitzarà tots els mitjans al seu abast per a reduir al màxim l'efecte sobre el medi ambient.  
En el termini màxim de set dies després de la incidència, la mercantil haurà de remetre a l'Ajuntament i a la Direcció General per al Canvi Climàtic un informe detallat, en el qual, junt amb les dades d'identificació, hauran de figurar les següents:  
- causes de l'incident   
- hora en què es va produir i la seua duració   
- característiques de l'emissió o abocament   
- mesures correctores adoptades   
- hora i forma en què es va comunicar el succés   
En relació amb el possible dany ambiental ocasionat per l'activitat, s'aplicarà la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, en l'àmbit d'aplicació de la qual s'inclouen les activitats subjectes a autorització ambiental integrada. Segons aquesta llei, l'activitat haurà de disposar d'una garantia financera que li permeta afrontar la responsabilitat mediambiental corresponent, en les modalitats previstes d'assegurança, aval o reserva tècnica, i amb les possibles exempcions derivades de la magnitud del dany potencial o de l'adhesió amb caràcter permanent i continuat, siga al sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), siga al sistema de gestió mediambiental UNE-EN ISO 14001:1996.  
Així mateix, quan es determine el cessament d'alguna de les unitats, es desmantellaran les instal·lacions, d'acord amb la normativa vigent, de manera que el terreny quede en les mateixes condicions que abans d'iniciar l'esmentada activitat i no es produïsca cap dany sobre el sòl i el seu entorn.  
7. Altres condicions  
7.1. Condicions d'explotació  
La instal·lació podrà funcionar amb gasoil un màxim de 20 dies a l'any i un màxim de 5 dies consecutius. Si bé la utilització de gasoil serà mínima i es reduirà a situacions eventuals en què es produïsca fallada en el subministrament de gas natural, a fi de minimitzar l'impacte atmosfèric s'utilitzarà un tipus de gasoil el percentatge de sofre del qual en pes no supere el 0,1%.  
La indústria i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic presentat i autoritzat o a les seues reformes posteriors també autoritzades, en els aspectes no fixats en aquesta resolució.  
S'ha de comprovar en el control inicial que s'han realitzat les mesures previstes en el projecte.  
S'han de complir totes les disposicions aplicables per a garantir la protecció de la salut de les persones.  
7.2. Declaració d'impacte ambiental  
Es compliran les condicions establides en la declaració d'impacte ambiental emesa per la Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient.  
8. Obligació de subministrament d'informació.  
Abans de l'1 de març de cada any, s'haurà de notificar a la Direcció General per al Canvi Climàtic, d'acord amb l'article 8.3 de la Llei 16/2002, les dades sobre les emissions de la instal·lació relatives a l'any anterior i específicament les que figuren en l'article 3 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades.   
Segon  
L'autorització ambiental integrada concedida per a les instal·lacions relatives al Projecte de central tèrmica de Castelló, grup IV, cicle combinat, quedarà extingida una vegada siga atorgada aquesta autorització ambiental integrada corresponent a tota la central (cicles combinats 3 i 4).  
Tercer  
L'autorització ambiental integrada es renovarà, en els aspectes mediambientals, en el termini màxim de 8 anys, llevat que es produïsquen abans de l'esmentat termini modificacions substancials que obliguen a la tramitació d'una nova autorització o que s'incórrega en algun dels supòsits de modificació d'ofici recollits en l'article 26 de la Llei 16/2002.  
La renovació haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima de deu mesos abans del venciment del termini de vigència de l'autorització ambiental integrada.  
Quart  
Abans de la posada en marxa de l'ampliació, el titular haurà d'obtenir l'autorització d'inici de l'activitat per part d'aquesta Conselleria, sense perjudici de l'obtenció de les llicències d'obres que resulten necessàries de conformitat amb la normativa municipal.  
En tot cas, el titular disposa d'un termini màxim de tres anys per a presentar a la Direcció General per al Canvi Climàtic la sol·licitud d'autorització d'inici, que haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:  
- certificat visat pel tècnic director de l'execució del projecte, en el qual s'acredite que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat i autoritzat, i a la resta de documentació tècnica presentada.  
- certificats tècnics exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d'activitat.  
- informe i certificat emesos per una entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la contaminació segons el Decret 29/2007, de 9 de març, de modificació del Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre, en els quals s'acredite el compliment del contingut de l'autorització ambiental integrada.  
Cinqué  
L'Administració deixarà sense efecte aquesta resolució en el moment en què observe qualsevol incompliment de les condicions imposades, després d'audiència prèvia de l'interessat.  
Sisé  
El titular de les instal·lacions objecte d'aquesta resolució, a més de les obligacions que amb caràcter general estableix la Llei 16/2002, haurà de:  
1. Complir les obligacions de control i subministrament d'informació previstes per la legislació sectorial aplicable i per la mateixa autorització ambiental integrada.  
2. Comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental qualsevol modificació, substancial o no, que es propose realitzar a la instal·lació, la transmissió de la seua titularitat o qualsevol incident o accident que puga afectar el medi ambient.  
3. Prestar l'assistència i col·laboració necessàries als que realitzen les actuacions de vigilància, inspecció i control.  
Seté  
En tot allò no especificat en aquesta resolució, caldrà ajustar-se a totes les condicions estipulades per la normativa vigent en matèria de residus, abocaments, contaminació atmosfèrica, acústica, impacte ambiental i accidents greus com també a qualsevol altra que puga dictar l'administració en l'exercici de l'activitat en matèria de protecció ambiental.  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà presentar recurs d'alçada davant de la secretària autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en el termini d'un mes des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
València, 29 d'abril de 2008.- El director general per al Canvi Climàtic: Jorge Lamparero Lázaro.  
ANNEX I  
Descripció del projecte  
La central tèrmica de Castelló, propietat d'Iberdrola Generación, SAU està ubicada al polígon industrial el Serrallo de Castelló de la Plana, en sòl destinat a l'ús d'indústria pesant, segons el PGOU vigent, i a 2 km al sud del port. L'activitat que exerceix és la producció d'energia elèctrica.  
Inicialment la central estava composta per dos grups (1 i 2) que funcionaven amb fueloil com a combustible i representaven una potència total instal·lada de 1.083 MWe. Posteriorment, la central va ser ampliada per mitjà de la construcció d'un cicle combinat (grup 3) que incrementava la potència instal·lada en, aproximadament, 800 MWe. Així mateix, Iberdrola va sol·licitar una autorització ambiental integrada per a l'ampliació de la central de Castelló amb un nou cicle combinat amb gas natural (grup 4), de 850 MWe de potència aproximada, per a atendre les necessitats de subministrament elèctric i va obtenir l'esmentada autorització el 16 de maig de 2006.  
Paral·lelament, amb data 18 d'abril de 2005 Iberdrola Generación, SAU sol·licita a la Direcció General de Política Energètica i Mines el tancament dels dos grups de fuel (grups 1 i 2), el qual és autoritzat en data 12 de desembre de 2007, per la qual cosa la central tèrmica queda constituïda únicament pels dos grups de cicle combinat de gas natural 3 i 4 de semblants característiques, per als quals se sol·licita l'autorització ambiental integrada.  
El funcionament de la central tèrmica de cicle combinat es basa en les turbines de gas, que treballen per mitjà de la combustió de gas natural, i el posterior aprofitament de la calor residual en un cicle de vapor. Amb aquest tipus de cicle s'aconsegueix produir energia elèctrica a un elevat rendiment (aproximadament del 55%). La refrigeració que requereix el procés es realitza per mitjà d'aigua de mar en un circuit obert.  
La turbina de gas funciona per mitjà d'escalfament per combustió d'aire comprimit per un compressor, adaptat a la mateixa turbina. En expandir-se els gasos a la turbina es produeix un treball que és convertit en energia elèctrica.  
Els gasos que ixen de la turbina es troben a temperatures superiors a 550ºC i aquesta calor s'aprofita en una caldera de recuperació per a produir vapor, que, al seu torn, en ser expandit en una turbina de vapor, produeix treball que es converteix en energia elèctrica.  
Els dos cicles combinats (3 i 4) presenten la configuració 2×1 (dues turbines de gas i una de vapor), que operarà amb gas natural, encara que podrà funcionar amb gasoil com a combustible alternatiu.  
La refrigeració dels grups de cicle combinat es realitzarà per mitjà d'aigua de mar en un circuit obert. En condicions normals de funcionament, la calor evacuada a través del sistema de refrigeració no superarà els 545 MWth i l'increment de temperatura de l'aigua no superarà els 10 ºC .També es disposarà d'un subministrament d'aigua dolça per al funcionament de la central, provinent del pou de Gumbau, amb autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a un cabal de 201 l/s i un volum màxim anual de 584.000 m³.   
Les obres d'ampliació del dic sud del Port de Castelló comporten la modificació de la infraestructura de captació actual dels grups. Es construirà una nova infraestructura de presa d'aigua de refrigeració als terrenys de l'ampliació sud del Port de Castelló (enfront de la central tèrmica), que donarà servei als dos cicles combinats 3 i 4 (l'actual presa del grup 3 quedarà inutilitzada amb les obres de rebliment portuari). Aquesta infraestructura consistirà en un canal d'alimentació que té la finalitat de conduir l'aigua de mar des de la línia de molls de la dàrsena sud fins als punts de presa dels circuits de refrigeració.  
La descàrrega de l'aigua de refrigeració es realitza aprofitant el canal de descàrrega existent dels antics grups de fueloil, de manera que s'aprofitarà la seua estructura de defensa.  
Les centrals de cicle combinat ofereixen un gran nombre d'avantatges mediambientals. Aquesta tecnologia està classificada com a millor tècnica disponible per a la combustió de combustibles gasosos segons l'últim esborrany de BREF sobre millores tècniques disponibles per a grans instal·lacions de combustió. A més, les turbines de gas aniran equipades amb cremadors de baixa emissió de NOx.  
S'aprofitaran algunes de les instal·lacions existents, com ara les línies elèctriques de 400 kV, el gasoducte d'alta pressió, el sistema de subministrament i emmagatzemament d'aigua i el sistema contra incendis, com també la planta de tractament d'efluents, entre altres.  
Els efluents que es produiran seran de quatre tipus:   
- Efluents del procés amb contingut químic: una part d'aquests residus és recollida per un gestor autoritzat i la resta s'emmagatzema a la bassa general de recollida d'efluents, per a passar després a la planta de tractament.  
- Aigües residuals sanitàries: es condueixen a una instal·lació de depuració amb filtres biològics i després es porten a la bassa de recollida i a la planta de tractament d'efluents.  
- Aigües pluvials i de reg: es canalitzen per mitjà de xarxa de drenatges i séquia a la mar.   
- Efluents que poden contenir residus oliosos: es condueixen a un separador d'olis i després es porten a la bassa general d'emmagatzemament i a la planta de tractament d'efluents.   
Els efluents tractats a la planta es canalitzaran a la mar junt amb la descàrrega d'aigua de refrigeració.   
Els gasos es descarregaran a l'atmosfera per mitjà de dues xemeneies, ubicades cadascuna en una de les calderes de recuperació, de 65 m d'alçària, que disposaran d'equips de monitorització de la contaminació amb control de O2, CO, NOx, SO2 i partícules.  
Es produiran residus assimilables a urbans (sòlids retinguts al sistema d'aigua de circulació, residus dels filtres de la turbina de gas i de la neteja d'altres equips) i residus perillosos, associats a operacions de manteniment d'instal·lacions i equips com també envasos que han contingut substàncies perilloses.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5947, del 04-02-2009 (2009/986)

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la dirección general para el Cambio Climático, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Generación, SAU, la autorización ambiental integrada para los grupos 3 y 4 de la central térmica de Castellón en el término municipal de Castellón de la Plana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5947

Fecha DOGV
:   04-02-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/986

CVE


Fecha del documento
:   29-04-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Castellón de la Plana](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [industria eléctrica](javascript:void(0))
    * [energía térmica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la dirección general para el Cambio Climático, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Generación, SAU, la autorización ambiental integrada para los grupos 3 y 4 de la central térmica de Castellón en el término municipal de Castellón de la Plana. [2009/986]  
Vistos los documentos obrantes en el expediente 041/07 IPPC, instruido a instancia de la empresa Iberdrola Generación, SA.U., con el fin de obtener la Autorización Ambiental Integrada para la instalación de una central de producción de energía eléctrica con dos grupos de ciclo combinado de gas natural (grupos 3 y 4) de 800 MW y aproximadamente 850 MW respectivamente, se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes de hecho  
Primero.Con fecha 21 de diciembre de 2006, Luis Federico de la Hoz García, en representación de la empresa Iberdrola Generación, SA.U., con C.I.F. A-95075586 y domicilio a efectos de notificación en C/ Tomás Redondo nº 1 de Madrid, presenta en la Conselleria de Territorio y Vivienda, solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la instalación de una central de producción de energía eléctrica constituida por el grupo 2 de fuel-oil de 541,7 MW de potencia y los grupos 3 y 4 de ciclo combinado de gas natural, de 800 MW y 850 MW aproximadamente, ubicados en los terrenos de la Central Térmica de su propiedad, en Castellón de la Plana, cuya descripción se detalla en el Anexo I.  
A la solicitud acompaña del informe urbanístico favorable emitido por el Ayuntamiento de Castellón con fecha 16 de octubre de 2003.  
Segundo. Con fecha 28 de febrero de 2007 se requiere a la empresa para que aporte documentación necesaria a efectos de admitir a trámite su solicitud. Una vez subsanada la misma, la Conselleria remite la documentación a todas aquellas administraciones públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada, con el fin de que informen sobre la suficiencia de la documentación aportada.   
Tercero. Previamente al inicio del trámite del procedimiento para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, se realizan las siguientes actuaciones:  
El Grupo 4 cuenta con Autorización Ambiental Integrada emitida el 16 de mayo de 2006, estando condicionada su puesta en funcionamiento al otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada del conjunto de la Central.  
Con fecha 18 de abril de 2005 Iberdrola Generación, SA.U.. solicita a la Dirección General de Política Energética y Minas, el cierre del grupo 1, encontrándose inoperativo desde diciembre de 2001, motivo por el cual no se incluye dentro de la presente solicitud.  
La instalación se encuentra sometida a autorización administrativa previa, según lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
En relación con ese trámite, con fecha de 27 de septiembre de 2000 la Dirección General de Política Energética y Minas emitió resolución por la que se autorizaba a Iberdrola Generación, SA.U. la instalación del Grupo 3 de ciclo combinado de 800 MW, en el término municipal de Castellón y asimismo, en fecha 10 de agosto de 2006 Iberdrola Generación, SA.U.. presentó la solicitud de la autorización administrativa para el Grupo 4 del ciclo combinado.  
El Ayuntamiento de Castellón concedió Licencia de Actividad para el Grupo 3 en noviembre de 2002 y para el Grupo 4 en agosto de 2006.  
Por otra parte, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, formuló la Declaración de Impacto Ambiental favorable para el Grupo 3 de ciclo combinado para gas natural de 800 MW en fecha 17 de mayo de 2000 (BOE nº 197 de 17 de agosto de 2000), y el 22 de diciembre de 2004 para el Grupo 4 de ciclo combinado para gas natural de aproximadamente 850 MW (B.O.E nº 30 de 4 de febrero de 2006)   
Cuarto.Con fecha 4 de junio de 2007 se recibe informe del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico en materia de contaminación acústica, en el que se solicita la presentación de documentación complementaria.   
Posteriormente, con fecha 18 de septiembre se recibe informe del Servicio de Residuos Urbanos en el que se solicita documentación complementaria más detallada para completar el informe preliminar de situación de suelos.  
Consecuentemente, esta Conselleria, oficia un requerimiento de documentación a la empresa, en materia de contaminación acústica y residuos, que la misma subsana en fecha 16 de octubre de 2007.  
Quinto.En fecha 12 de diciembre de 2007, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, resuelve autorizar a Iberdrola Generación SA.U. el cierre de los grupos 1 y 2 de la Central Térmica de Castellón, por lo que no se incluye el Grupo 2 en la presente autorización.  
Sexto.Con fecha 28 de septiembre de 2007 se somete a información pública el expediente de referencia, durante un periodo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 5.608), y constando en el expediente el certificado de la información pública practicada en el Ayuntamiento de Castellón.  
Durante el mismo se presentan en esta Conselleria 176 alegaciones, que responden básicamente a 3 modelos, a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada, habiendo sido transmitidas al interesado y tenidas en cuenta en el presente trámite.  
Séptimo.Transcurrido el plazo de información pública, se solicita nuevo informe a todas aquellas Administraciones Públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada sobre la adecuación del proyecto a todos aquellos aspectos que sean de su competencia.  
Octavo.Con fecha de 28 de abril de 2008 se realiza el trámite de audiencia al interesado.  
Noveno.Con fecha 29 de abril de 2008, la Comisión de Análisis Ambiental Integrado celebra una sesión ordinaria y aprueba la propuesta de resolución del Exp. 041/07 IPPC de solicitud de Autorización Ambiental Integrada, promovido por Iberdrola Generación, SA.U.  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,  
Fundamentos de derecho  
Primero. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, por la que se desarrolla en el ámbito de la Comunidad Valenciana la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, las actividades que aparecen en el Anejo 1 de dicha Ley, están sujetas a autorización ambiental integrada.  
La instalación de referencia está incluida en el epígrafe 1.1.a del Anexo I de la Ley 2/2006.   
Segundo. La tramitación del expediente se ha realizado según lo previsto en los artículos 27 y siguientes de la Ley 2/2006, de 5 de mayo de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
Tercero. El vertido en dominio público marítimo-terrestre se estima comprendido en la vigente Ley 22/1988 de Costas, y traspasadas las funciones a esta Comunidad Autónoma, se pueden considerar de conveniencia pública, siempre que se adapten a las condiciones y prescripciones que se estipulan.  
Cuarto. En la Comunidad Valenciana el órgano competente para otorgar la Autorización Ambiental Integrada es la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 7/2007, de 28 de junio, del Presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se determinan las Consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat.  
Por otro lado, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, corresponde a la Dirección General para el Cambio Climático, ejercer las competencias en materia de control integrado de la contaminación.  
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Control Integrado de la Contaminación, con el visto bueno del Jefe de Área de Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, resuelvo:  
Primero  
Conceder a Iberdrola Generación, SA.U., la Autorización Ambiental Integrada para los Grupos de ciclo combinado de gas natural 3 y 4, situados en los terrenos de la Central Térmica de su propiedad ubicada en Castellón de la Plana, próximo a los grupos 1 y 2, en proceso de cierre, de acuerdo con el Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada de la Central Térmica de Castellón, Grupos 2, 3 y 4, realizado en fecha de 15 de diciembre de 2006, y resto de documentación complementaria aportada a lo largo del procedimiento, quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana con el número 186-08/AAI/CV, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
1.Emisiones atmosféricas.  
1.1.Emisiones canalizadas   
Se incluyen en la presente autorización los siguientes focos de emisión, cuya nomenclatura será en adelante la utilizada para el mejor control y comunicación de las emisiones.  
Cada uno de los focos estará convenientemente identificado in situ, de acuerdo a esta nomenclatura:  
Nº Foco Denominación  
F-001 Turbina 1 del grupo 3  
F-002 Turbina 2 del grupo 3  
F-003 Caldera auxiliar del grupo 3  
F-004 Turbina 1 del grupo 4  
F-005 Turbina 2 del grupo 4  
F-006 Caldera auxiliar del grupo 4  
1.2.Valores límite  
Para el funcionamiento por encima del 70% de carga de la Central y una vez estabilizada la combustión, se deberán respetar los siguientes valores límite de emisión, y estar a lo dispuesto en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.  
Se considerará que se han respetado, para las horas de funcionamiento dentro de un año natural, los valores límite de emisión, si se siguen las condiciones del artículo 14, apartado 3, del RD 430/2004.  
En el caso de que hubieran otros focos de emisión que no cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 42.2, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por le que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, se considerarán como focos de contaminación no sistemática.  
En dichos focos no existirá la obligación de realizar mediciones periódicas de sus emisiones contaminantes, no obstante, el titular deberá presentar, antes del 1 de marzo de cada año, un Resumen del régimen de funcionamiento de dichos focos de emisión no sistemática, es decir, aquellos en los que no se verifiquen emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año, con una duración individual superior a una hora ni con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.   
En caso de que el régimen de trabajo de dichos focos llegara a cumplir con las condiciones anteriores y, en consecuencia, pasaran a considerarse como focos emisores de contaminación sistemática, se deberá comunicar al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y realizarse la medición de los contaminantes emitidos por una Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental, debiendo cumplirse los valores límite establecidos en la Disposición Adicional Primera del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. En este supuesto se deberán cumplir, además, las condiciones exigidas para permitir la toma de muestras, según lo establecido en el Decreto 833/1975.  
1.2.1. Valores de emisión para el funcionamiento con gas natural.  
  
Las concentraciones de contaminantes se referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 ºK) y de presión (101,3 kPa), de gas seco y ajustándose al 15% de contenido de oxígeno.   
1.2.2. Valores de emisión para el funcionamiento con gasoil.  
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 7 del RD 430/2004, en caso de que se recurra de forma excepcional al uso de gasoil como combustible, en lugar de gas natural, la administración competente podrá autorizar una excepción de la obligación de respetar los valores límite del apartado anterior.  
La administración competente será informada inmediatamente en cada caso y la instalación no funcionará más de 5 días consecutivos ni más de 20 días al año.  
En cualquier caso, se deberán respetar los siguientes valores límite:  
  
(\*) El contenido en azufre del gasóleo que se utilice no deberá superar el 0,1% en peso.  
Las concentraciones de contaminantes se referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 ºK) y de presión (101,3 kPa), de gas seco y ajustándose al 15% de contenido de oxígeno.   
1.2.3. Niveles de calidad del aire.  
Los valores límite de inmisión para la calidad del aire serán los establecidos en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.  
1.3. Control de emisiones atmosféricas.  
La periodicidad mínima de control de las emisiones por O.C.A. en cada foco, será anual.  
Los puntos de muestreo en las chimeneas deben cumplir con los requisitos de la Orden 18/10/1976.  
Se medirán en continuo, quedando los datos a disposición de la red de vigilancia de la calidad del aire de la Generalitat Valenciana, para su captura en tiempo real, al menos, los siguientes parámetros:  
- NOx (medido como NO2)  
- CO  
- Partículas totales  
- SO2  
- Temperatura  
- Contenido de oxígeno  
- Presión  
- Caudal  
- Porcentaje de carga  
Se utilizarán las estaciones de medida automáticas y continuas de la calidad del aire, instaladas para los ciclos combinados 3 y 4, conectadas en tiempo real con el cuadro de mandos de la central y con la red de vigilancia de contaminación atmosférica de la Generalitat Valenciana.  
2. Emisiones acústicas.  
Se adoptarán las medidas necesarias en la instalación para evitar que se transmitan al entorno niveles superiores a los establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, y en el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.   
En particular, los límites sonoros externos establecidos en la Ley 7/2002 para zonas de uso industrial, son:  
Diurno Nocturno  
70 dB(A) 60 dB(A)  
   
No obstante, estos límites podrán ser modificados si en la Ordenanza Municipal sobre Ruido y Vibraciones de Castellón se fijaran unos valores más restrictivos, tras su adaptación a la Ley 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica y al Decreto 266/2004, de 1 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.  
A la puesta en marcha del Grupo 4 y posteriormente, con una frecuencia de al menos cada 5 años, se deberá realizar una auditoría acústica con objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro de la instalación. Dicha auditoría deberá ser realizada por una entidad colaboradora en materia de contaminación acústica de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro.  
Los certificados de los resultados obtenidos en las auditorías acústicas constituirán el Libro de Control, que deberá estar a disposición de la administración.  
3.Vertidos  
3.1 Aguas residuales   
Las aguas residuales que se producirán serán de cuatro tipos:   
- Efluentes del proceso con contenido químico: una parte de estos residuos es recogida por gestor autorizado, y el resto se almacena en la balsa general de recogida de efluentes, para pasar después a la planta de tratamiento.  
- Aguas residuales sanitarias: se conducen a una instalación de depuración con filtros biológicos y después se llevan a la balsa de recogida y a la planta de tratamiento de efluentes.  
- Aguas pluviales y de riego: se canalizan mediante red de drenajes y acequia al mar.   
- Efluentes que pueden contener residuos aceitosos: se conducen a un separador de aceites y después se llevan a la balsa general de almacenamiento y a la planta de tratamiento de efluentes.   
Los efluentes tratados en la planta, se canalizarán al mar junto con la descarga de agua de refrigeración.   
Condiciones generales de la autorización de vertido   
1ª. La presente autorización de vertido, que no implica cesión del dominio público, ni de las facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y disposiciones que la desarrollan y modifican, y en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y en las disposiciones que la desarrollan y modifican.  
2ª. No se podrán destinar los bienes de dominio público otorgados ni las instalaciones de vertido ejecutadas a usos distintos de los autorizados.  
Especialmente queda prohibido al beneficiario:  
a) Verter residuos de naturaleza diferente a la que se ha tenido en cuenta para otorgar esta autorización.  
b) Utilizar las obras autorizadas para el vertido de aguas residuales de origen urbano o industrial no autorizado.  
3ª. En caso de producirse incidencias en las obras, o modificaciones de las mismas que constituyan variación sensible de la finalidad de las obras autorizadas, se deberá comunicar a la Dirección General del Agua al objeto de valorar la modificación de la presente autorización.   
4ª. La falta de utilización, durante el periodo de un año desde el inicio del cómputo de la autorización de vertido, de la instalación de vertido y de los bienes de dominio público otorgados, será motivo de caducidad de la autorización de vertido, a no ser que obedezcan a justa causa. Corresponde a la Dirección General del Agua, en cada caso concreto, calificar las causas alegadas por el beneficiario, para justificar la no utilización de las instalaciones del vertido. A este objeto, el interesado queda obligado, antes que transcurra el año, a poner en conocimiento de la Dirección General del Agua las circunstancias que motiven la falta de utilización de las instalaciones de vertido. Si esta Administración considera inadecuadas las causas alegadas por el peticionario, incoará expediente de caducidad de la autorización del vertido.  
5ª. La Dirección General del Agua, para proteger el medio ambiente así como para dar cumplimiento a futuras leyes o normativas en materia de vertido de aguas residuales, podrá acordar, unilateralmente, en cualquier momento la modificación de las condiciones de la autorización incluidas la modificación de las conducciones de desagüe y otras obras existentes o realizadas por la empresa, sin derecho a indemnización, concediendo un plazo adecuado para su ejecución, en función de la magnitud de las mismas y su compatibilidad con la seguridad, explotación y mantenimiento de la planta.  
En estos casos el peticionario queda obligado a realizar las actuaciones correspondientes en el plazo que al efecto le señale la administración. La no-realización de las mismas en el plazo señalado, podrá considerarse causa de revocación de la autorización de vertido, previa instrucción del correspondiente expediente.  
6ª. La autorización podrá ser revocada unilateralmente por la Dirección General del Agua, en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso público.  
7ª. La Dirección General del Agua podrá modificar las condiciones de la autorización del vertido, sin derecho a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado o bien sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Si la administración lo considera necesario podrá suspender los efectos de la autorización hasta que se cumplan las nuevas condiciones establecidas.  
En el caso de que el titular de la autorización no realice las modificaciones en el plazo que al efecto le señale la administración competente, ésta podrá declarar la caducidad de la autorización de vertido, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente previsto sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas.  
8ª. La extinción de la autorización de vertido, cualquiera que sea la causa, llevará implícita la de la inherente concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.  
9ª. La Dirección General del Agua, podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización.  
10ª. El otorgamiento de esta autorización no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y resto de autorizaciones que legalmente sean procedentes.  
11ª. El peticionario vendrá obligado a satisfacer a la Generalitat Valenciana un canon de vertido según se establezca reglamentariamente, en función de la carga contaminante, en aplicación del artículo 85 de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas.  
12ª. El incumplimiento por el peticionario de cualquiera de las condiciones establecidas en la presente resolución para la autorización de vertido, será causa de caducidad de la misma.  
Prescripciones de la autorización de vertido  
1ª. El vertido deberá cumplir la normativa establecida en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE 181 de 29 de julio de 1988), el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y aplicación de la Ley 22/1988 de Costas (BOE nº 297 de 12 de diciembre de 1989), la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE nº 283 de 25 de noviembre 1992), la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se establece la instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar (BOE nº 178 de 27 de julio), la Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (DOUE L 64 de 4 de marzo de 2006), y demás normativa aplicable.  
2ª. El tipo de vertido es de origen industrial, urbano y pluvial.   
3ª. La Autorización se extiende para los vertidos que se deriven de la actividad de los Grupos 3 y 4 de ciclo combinado, una vez autorizado a Iberdrola Generación, SA.U. el cierre de los Grupos 1 y 2 mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 12 de diciembre de 2007.  
4ª. Las condiciones para la autorización del vertido al mar se establecen con arreglo a los documentos que obran en el expediente, en particular: "Proyecto Básico para la Autorización Ambiental Integrada. Grupo 2, 3 y 4 CT Castellón", de fecha 15 de diciembre de 2006, "Proyecto de Concesión de las Obras de toma y descarga de los circuitos de refrigeración de los Grupos III y IV de la Central Térmica de Castellón en terrenos de dominio público portuario", de fecha 30 de mayo de 2005 y "Efectos ambientales de la ampliación del Puerto de Castellón respecto al vertido de la Central Térmica de Castellón" de octubre de 2004.  
5ª. El vertido final de Iberdrola Generación, SA.U.. se compone de aguas de proceso, aguas potencialmente contaminadas con hidrocarburos, aguas de origen sanitario, aguas pluviales y aguas de refrigeración, estas últimas captadas a través de un circuito de agua de mar. Según la documentación, las aguas de origen sanitario y los efluentes que pueden estar contaminados son tratados en la planta de tratamiento de efluentes del Grupo 2 de la Central Térmica antes de ser evacuados al mar junto con la descarga de agua de refrigeración. Las aguas pluviales se canalizan al mar, excepto aquéllas que pudieran arrastrar residuos aceitosos.  
6ª. Las condiciones relativas al vertido de aguas residuales al mar se revisarán a los 4 años, contados a partir de la notificación de la resolución de autorización ambiental integrada. En la revisión se valorarán los resultados del Programa de Vigilancia y Control. Esta condición se establece a fin de detectar el grado de afección del vertido sobre las aguas de la zona receptora -especialmente en lo que respecta al incremento de temperatura-, al preverse una reducción de la tasa de renovación de las aguas al sur del Puerto de Castellón consecuencia de las obras de ampliación.   
7ª. Las coordenadas UTM, datum ED50 huso 30, del punto final de vertido al mar facilitadas por Iberdrola Generación SA.U. son:  
- X: 756966  
- Y: 4426688  
8ª. Los volúmenes de vertido y los parámetros de calidad/objetivos de calidad que deben cumplirse son:  
1. Límites en el efluente del agua de refrigeración:  
Ciclo combinado Grupo 3:  
- Caudal a plena carga: 18,18 m³/s  
- Volumen anual: 573 hm³  
Ciclo combinado Grupo 4:  
- Caudal a plena carga: 13 m³/s  
- Volumen anual: 410 hm³  
2. Límites en el efluente de la planta de tratamiento:  
- Volumen máximo anual de vertido: 350.000 m³  
  
(1) Para la concentración del nitrógeno total en el efluente vertido, se tendrá en cuenta la concentración de las especies químicas de nitrógeno en el agua de entrada a la planta. Para ello, la mercantil deberá aporta los datos de concentración en el agua de abastecimiento de la planta -los parámetros a analizar vienen indicados en el Programa de Vigilancia y Control-. Se presentará en el plazo de 1 mes a partir de la notificación de la resolución de autorización ambiental integrada, una propuesta de cálculo de los rendimientos netos de depuración que justifiquen los valores del contaminante en el efluente de salida.   
Los límites de vertido establecidos se mantendrán durante los cuatro primeros años hasta la revisión de la autorización. Podrán ser modificados a lo largo de ese periodo en función de los resultados arrojados por el Programa de Vigilancia y Control establecido en la prescripción 10ª.  
3. Límites en el efluente final del canal de vertido:  
Cloro residual libre < 0,5 mg/l (2)  
El salto térmico máximo entre el efluente (medido en el punto establecido en la prescripción 7ª) y el agua del medio receptor (medido en la estación de control del Programa de Vigilancia y Control) no superará los siguientes valores de temperatura:  
- Funcionamiento exclusivamente del grupo III: salto térmico inferior a 8 ºC.  
- Funcionamiento exclusivamente del grupo IV: salto térmico inferior a 10 ºC.  
- Funcionamiento conjunto de los grupos III y IV: media ponderada de ambos vertidos parciales considerando las temperaturas límites para cada uno de ellos.  
(2) Se establece el límite de cloro residual libre en 0,5 mg/l condicionado al cumplimiento de la prescripción 9ª.  
4. Objetivo de calidad en el medio receptor:  
El vertido no producirá un incremento de la temperatura del agua en el medio receptor (medido en la estación de control) de más de 3 ºC a una distancia de 200 metros del punto de vertido y a 1 metro de profundidad de la superficie (punto correspondiente a la estación nº 1 del Programa de Vigilancia y Control).  
9ª. Al objeto de reducir la concentración de cloro residual en el efluente a valores inferiores de 0,1 mg/l, en el plazo de 9 meses a contar desde la notificación de la resolución de autorización ambiental integrada la mercantil presentará ante la Dirección General del Agua para su aprobación un estudio sobre la optimización de la dosificación y mezcla de cloro en las instalaciones de captación de agua de mar. El estudio también contendrá un análisis de alternativas -en función de las mejores técnicas disponibles (MTDs)- aplicables a las instalaciones que reduzcan la cantidad de cloro dosificada y que ajuste la concentración de cloro residual libre a dosis menores de las actuales. Se condiciona la obtención valores inferiores de cloro residual libre a 0,1 mg/l con anterioridad a la primera revisión del programa, que se llevará a cabo a los 4 años contados a partir de la notificación de la resolución de autorización ambiental integrada.   
10ª. A fin de dar cumplimiento a la Directiva 2006/11/CE, artículo 6, el interesado deberá presentar ante la Dirección General del Agua un programa de reducción de la contaminación en el plazo de 4 años a contar desde la notificación de la resolución de autorización ambiental integrada. Este programa consistirá en un proceso continuado de reducción de los contaminantes detectados en el efluente de la planta de tratamiento, enfocado principalmente a la reducción de metales pesados y nutrientes, que afectan al balance de oxígeno en el medio.  
11ª. Desarrollo del Programa de Vigilancia y Control.  
A)Vigilancia ambiental  
La vigilancia ambiental se realizará mediante controles del efluente y del medio receptor efectuados conjuntamente. Salvo que se notifique lo contrario, el muestreo se realizará de una manera sistemática, con objeto de reducir lo más posible la variación entre resultados individuales, manteniendo constante los puntos de muestreo y la periodicidad.  
La toma de muestras se realizará según la Directiva del Consejo de Europa 91/271 de 21 de mayo de 1991, Anexo I. Los análisis para la determinación de las características de los vertidos se realizarán según métodos recogidos en las normas UNE o, en su defecto, según los «Standard methods for examination of water and waste water» de la American Public Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation.  
Tanto la toma de muestras como los análisis se llevarán a cabo por un organismo acreditado para tal fin.   
En caso de sobrepasarse los valores límite definidos para cada uno de los parámetros, se notificará en la presentación de los informes, a través de un apartado de incidencias a la Dirección General del Agua.  
Se dispondrá de una arqueta tomamuestras -o similar-, así como de los dispositivos específicos para un acceso fácil tanto para la obtención de muestras, como para la determinación del caudal en el momento del muestreo. Así mismo, la arqueta de control y registro de fácil acceso permitirá la extracción de muestras por parte del personal de la Dirección General del Agua.  
Control de captación  
Como mínimo, en el momento que se realicen los muestreos mensuales del efluente vertido, se procederá al muestreo del agua de entrada en la planta procedente de pozo, calculando las concentraciones de todas las especies químicas del nitrógeno: nitratos, nitritos, nitrógeno Kjeldahl, amoniaco y nitrógeno total. Los resultados obtenidos se emplearán para el cálculo de los rendimientos netos de depuración del efluente procedente de la planta de tratamiento, en los términos que se han indicado en la prescripción 8ª.  
Control del efluente vertido  
1. Efluente del agua de refrigeración.  
Para el efluente de cada uno de los grupos, se realizará una medida diaria del cloro libre residual en la descarga de los condensadores media hora después de la inyección, del caudal vertido a partir de los datos de la bomba y de la temperatura de entrada y salida de agua al condensador. Los aparatos de medida empleados para los controles continuos llevados a cabo por la mercantil, deberán estar calibrados.  
Los resultados obtenidos por el peticionario en lo que respecta a concentración de cloro y temperaturas deberán ser contrastados con mediciones llevadas a cabo por un laboratorio externo acreditado. Dichos muestreos de contraste tendrán una periodicidad mensual y las mediciones coincidirán con la fecha de muestreo mensual llevada a cabo por el titular.  
2. Efluente de la planta de tratamiento  
Se realizará un análisis mensual sobre las muestras tomadas para determinar los siguientes parámetros:  
- pH  
- Oxígeno disuelto (mg/l)  
- Sólidos en suspensión (mg/l)  
- Temperatura (ºC)  
- Conductividad (µS/cm.)  
- DBO5 (mg/l)  
- DQO (mg/l)  
- Nitrógeno total (mg/l)  
- Nitratos (mg/l)  
- Nitritos (mg/l)  
- Nitrógeno Kjeldahl (mg/l)  
- Amonio (mg/l)  
- Fósforo total (mg/l)  
- Hierro (mg/l)  
- Cromo VI (mg/l)  
- Níquel (mg/l)  
- Aceites y grasas (mg/l)  
- Hidrocarburos (mg/l)  
- Escherichia coli (ufc/100ml)  
- Enterococos intestinales (ufc/100ml)  
Además se aportarán los siguientes datos:  
- Caudal que se está vertiendo en el momento del muestreo  
- Volumen total semanal de agua vertida  
- Caudal punta semanal  
Anualmente, se realizará una analítica del vertido en el punto de evacuación del efluente al canal en la que se determinará la presencia y concentración de sustancias de la Lista I y la Lista II Anexo I de la Directiva 2006/11/CE.  
3. Efluente final del canal de vertido  
En el efluente final se medirán en continuo los siguientes parámetros: caudal, temperatura y cloro residual. Con una periodicidad mensual, se realizará un perfil continuo de temperatura, salinidad, cloro residual y oxígeno disuelto en la columna de agua.   
Anualmente, se realizará una analítica del vertido en el punto de evacuación del efluente al canal en la que se determinará la presencia y concentración de sustancias de la Lista I y la Lista II Anexo I de la Directiva 2006/11/CE.  
Control de las aguas receptoras  
Se iniciará la ejecución de este apartado tras finalizar las obras de ampliación del Puerto de Castellón. Mensualmente, se realizarán análisis de aguas sobre muestras tomadas en las estaciones cuyas coordenadas UTM, datum ED 50 huso 30, son de manera orientativa:  
 Coordenada X Coordenada Y  
Estación nº 1 757074 4426312  
Estación nº 2 757100 4425870  
Estación nº 3 757040 4425490  
Estación nº 4 756800 4425100  
Estación nº 5 756580 4424700  
Estación de control 758205 4426528  
Las muestras se tomarán a unos 30 cm de profundidad y los parámetros que se medirán son:   
- pH  
- Oxígeno disuelto (mg/l)  
- Sólidos en suspensión (mg/l)  
- Temperatura (ºC)  
- Salinidad (p.s.u.)  
- Nitrógeno total (mg/l)  
- Nitratos (mg/l)  
- Nitritos (mg/l)  
- Nitrógeno Kjeldahl (mg/l)  
- Amonio (mg/l)  
- Fósforo total (mg/l)  
- Hierro (mg/l)  
- Cromo VI (mg/l)  
- Níquel (mg/l)  
- Aceites y grasas (mg/l)  
- Hidrocarburos (mg/l)  
- Escherichia coli (ufc/100ml)  
- Enterococos intestinales (ufc/100ml)  
- Clorofila (mg/l)  
Se indicarán observaciones referentes a la climatología en el momento de la toma de muestras (viento, pluviometría, estado de la mar, etc.)  
Para el control de la temperatura de las aguas receptoras, mensualmente se realizarán perfiles continuos de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en la columna de agua en las estaciones de muestreo anteriores.   
Semestralmente, se realizarán 3 transectos con sonda multiparamétrica, empleando una embarcación y utilizando en la ayuda de la posición un GPS. Los transectos partirán del punto de vertido y seguirán radios en las direcciones principales de movimiento de la pluma térmica en función de los resultados del estudio de dispersión; tendrán una longitud suficiente hasta que se obtenga el valor de la temperatura natural del agua. La distribución vertical será: el primer punto en superficie, luego cada 5 metros de profundidad; el último punto estará situado a un metro por encima del fondo marino. A partir de los datos obtenidos y mediante el consiguiente tratamiento informático (programa SURFER u otro de características similares), se obtendrá un campo de distribución de temperaturas mediante isotermas, indicando la temperatura natural del agua en el momento del muestreo.  
Control de sedimentos  
Se realizará una prospección semestralmente en la que se tomarán cinco muestras de sedimentos para su análisis granulométrico. Para el control de sedimentos se deberá seleccionar los puntos de muestreo en el área de influencia de la conducción de desagüe, donde el sedimento tienda a acumularse, y en lugares donde se encuentren poblaciones abundantes de organismos representativos de la zona.   
Se efectuarán ensayos sobre muestras de sedimentos recogidas en cada prospección para determinar: análisis granulométrico, materia orgánica (%), pH, potencial Redox (en veinte segundos), Clostridium sulfito-reductor y Beggiatoa sp.  
Control de los organismos marinos  
Semestralmente se realizará un informe que recoja una caracterización bionómica y valoración ecológica de las comunidades planctónicas (procurando hacer coincidir un muestreo entre los meses de mayo y septiembre).  
Anualmente se realizará un reconocimiento de las comunidades bentónicas existentes en el fondo de la zona afectada, principalmente mediante el estudio de las comunidades infaunales (moluscos y poliquetos). Se emplearán especies indicadoras siempre que sea posible para detectar alteraciones ambientales significativas. Un buen indicador del aumento de la eutrofización sería la proliferación de clorofíceas en los pisos supra y mesolitoral o de rodofíceas filamentosas en el infralitoral. Junto con los informes que se generen, los resultados se representarán también de manera gráfica mediante una cartografía bionómica de las poblaciones bentónicas.  
B) Vigilancia estructural  
Como parte del Programa de Vigilancia y Control se incluirá la inspección anual de toda la longitud de la conducción hasta su desembocadura en la línea de costa y de sus principales elementos, incluyendo los sistemas de retención para las aguas pluviales.  
C) Remisión de los resultados  
Los análisis e informes que se realicen deberán estar firmados por técnico competente. Los resultados de las mediciones en continuo de los vertidos térmicos parciales y del vertido final, se remitirán con una frecuencia mensual a la Dirección General del Agua. Aquellos que se generen mensualmente se remitirán con una frecuencia trimestral. Los informes que se generen semestralmente se remitirán con una frecuencia semestral.  
Los que se realicen anualmente, se incluirán en un informe anual firmado por técnico competente e incluirá los siguientes datos:  
- Fecha, hora y circunstancia de los muestreos.  
- Resultados de las analíticas.  
- Plano con situación de los puntos de muestreo del medio receptor y de zonas exploradas en el estudio de sedimento y biocenosis marinas.  
- Resultados de la vigilancia estructural.  
- Incidencias.  
D) Modificación del programa de vigilancia y control  
Transcurridos los primeros dos años del inicio de la ejecución del Programa de Vigilancia y Control, el peticionario podrá proponer la modificación del mismo, que deberá estar debidamente justificada.  
12ª. Por el beneficiario se asumirá el compromiso de corregir el sistema de depuración de las aguas vertidas para el caso que la solución técnica prevista en el proyecto base de la presente autorización no consiga evitar efectos nocivos derivados de la composición de la carga contaminante. En especial, en el caso que los cálculos efectuados en la documentación presentada y los porcentajes de eficiencia indicados no se cumplieran se deberá corregir o sustituir el sistema utilizado.  
13ª. Los gastos originados por la puesta en práctica de lo especificado en las prescripciones anteriores serán por cuenta del beneficiario.  
14ª. Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno de los condicionantes establecidos en esta resolución, se deberá comunicar inmediatamente a Dirección General del Agua dicha situación para adoptar las medidas oportunas. En el plazo de 10 días el beneficiario remitirá a la Dirección General del Agua un informe detallado del accidente en el que se indicará el alcance y las medidas correctoras adoptadas.  
15ª. El incumplimiento de las prescripciones anteriores será también causa de caducidad, conforme se establece en la condición general .  
4. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.  
Se prohibe el vertido a cauce, suelo o subsuelo que pueda deteriorar la calidad de las aguas sin contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el terreno.  
Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
En este sentido, la empresa ha cumplimentado el informe preliminar de situación del suelo de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 del citado Real Decreto 9/2005, todo ello sin perjuicio de que con posterioridad puedan recabarse del titular de la actividad informes complementarios o periódicos más detallados, tal como se prevé en el artículo 3.3 y 3.4 del citado Real Decreto.  
5.Residuos  
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica al anterior.  
5.1.Producción de residuos  
Se autoriza la producción de los residuos peligrosos siguientes, siempre que su capacidad de generación de energía sea del orden de 1620 MW:  
  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
El mencionado centro productivo queda inscrito en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Valenciana.  
Los residuos no peligrosos generados, que se detallan a continuación, se entregarán separadamente a gestor autorizado.  
Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos peligrosos que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada.  
La empresa deberá disponer de los documentos de aceptación (originales o copias compulsadas) a su nombre de todos los residuos producidos, emitidos por gestores autorizados, en los que deben coincidir la codificación y deben estar sellados por el gestor, y deben estar vigentes.  
Los residuos sólidos asimilables a urbanos se almacenarán en contenedores distribuidos por la central y periódicamente serán retirados por los servicios municipales.  
Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, y en el caso de residuos no peligrosos podrán almacenarse por un periodo de un año cuando el destino final sea la eliminación y de dos años cuando su destino final sea la valorización, debiendo ser entregados a gestor autorizado. Este almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizará segregado por tipo de residuo, deberá estar convenientemente señalizado y se realizará en lugar techado, con suelo impermeable y sistemas de recogida de derrames accidentales, tales como arqueta ciega no conectada a la red de alcantarillado y bandejas de recogida. Asimismo la zona de almacenamiento deberá estar incluida en el sistema general de protección contra incendios de la industria.  
Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su alto contenido líquido puedan generar vertidos, se contará con cubetos o recipientes de recogida de posibles derrames, que deben tener como mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total (la mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de residuos cuya mezcla, en caso de derrame, suponga aumento de su peligrosidad o dificulte su gestión.  
Se contará con la adecuada cantidad de absorbente no inflamable para solventar los posibles derrames accidentales durante la manipulación de los diversos residuos líquidos. El absorbente contaminado se gestionará como residuo peligroso o no peligroso en función de la naturaleza del contaminante recogido.  
El envasado y etiquetado de los residuos será conforme a lo expuesto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Asimismo dispondrá de un registro donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.  
Entregará los residuos peligrosos a gestores que dispongan de la correspondiente autorización administrativa para la gestión de estos residuos.  
Asimismo cumplimentará la declaración anual de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitida a la Dirección General para el Cambio Climático antes del 1 de marzo de cada año, de acuerdo al modelo establecido en el Anexo lll del Real Decreto 833/88.  
Cada cuatro años se deberá elaborar un Plan de Prevención y Reducción de Residuos que se presentará en la Dirección General para el Cambio Climático  
6. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.  
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.  
No obstante, si se produjese algún incidente en las instalaciones que conllevara su funcionamiento anómalo y de ello pudiera resultar el incumplimiento de los límites impuestos, deberá comunicar inmediatamente dicha situación a Protección Civil, al Ayuntamiento y a la Dirección General para el Cambio Climático.  
Una vez producida la situación de emergencia, la mercantil utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos sobre el medio ambiente.  
En el plazo máximo de siete días tras la incidencia, la mercantil deberá remitir al Ayuntamiento y a la Dirección General para el Cambio Climático un informe detallado, en el que junto a los datos de identificación, deberán figurar los siguientes:  
- Causas del incidente.   
- Hora en que se produjo y duración del mismo.   
- Características de la emisión o vertido.   
- Medidas correctoras adoptadas.   
- Hora y forma en que se comunicó el suceso.   
En relación con el posible daño ambiental ocasionado por la actividad, será de aplicación la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en cuyo ámbito de aplicación se incluyen las actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada. Según la misma, la actividad deberá disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad, en las modalidades previstas de seguro, aval o reserva técnica, y con las posibles exenciones derivadas de la magnitud del daño potencial o de la adhesión con carácter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996.  
Asimismo, cuando se determine el cese de alguna de las unidades, se procederá al desmantelamiento, de las instalaciones, de acuerdo a la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y su entorno.  
7. Otras condiciones  
7.1.Condiciones de explotación  
La instalación podrá funcionar con gasoil un máximo de 20 días al año y un máximo de 5 días consecutivos. Si bien la utilización de gasóleo será mínima y se reducirá a situaciones eventuales en las que se produzca fallo en el suministro de gas natural, con el fin de minimizar el impacto atmosférico se utilizará un tipo de gasóleo cuyo porcentaje de azufre en peso no supere el 0,1%.  
La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico presentado autorizado o en sus reformados posteriores también autorizados en los aspectos no fijados en esta resolución.  
Se comprobará en el control inicial que se han realizado las medidas previstas en el Proyecto.  
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la protección de la salud de las personas.  
7.2 Declaración de Impacto Ambiental.  
Se cumplirán las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.  
8. Obligación de suministro de información.  
Antes del 1 de marzo de cada año deberá notificar a la Dirección General para el Cambio Climático de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002, los datos sobre las emisiones de la instalación relativos al año anterior, específicamente los que figuran en el artículo 3 del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.   
Segundo  
La Autorización Ambiental Integrada concedida para las instalaciones relativas al «Proyecto de Central Térmica de Castellón, grupo IV, ciclo combinado» quedará extinguida una vez sea otorgada la presente Autorización Ambiental Integrada correspondiente a toda la Central (Ciclos combinados 3 y 4).  
Tercero  
La Autorización Ambiental Integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 26 de la Ley 16/2002.  
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada.  
Cuarto  
Con carácter previo a la puesta en marcha de la ampliación, el titular deberá obtener la autorización de inicio de la actividad por parte de esta Conselleria, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las licencias de obras que resulten necesarias de conformidad con la normativa municipal.  
En todo caso, el titular dispone de un plazo máximo de tres años para presentar a la Dirección General para el Cambio Climático la solicitud de autorización de inicio, que deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  
- Certificación visada del Técnico director de la ejecución del proyecto, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado, y al resto de documentación técnica presentada.  
- Certificados técnicos exigidos por las normativas sectoriales aplicables según el tipo de actividad.  
- Informe y certificado emitidos por una Entidad Colaboradora acreditada para el control integrado de la contaminación según el Decreto 29/2007, de 9 de marzo, de modificación del Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro, en el que se acredite el cumplimiento del contenido de la autorización ambiental integrada.  
Quinto  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.  
Sexto  
El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 16/2002, deberá:  
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia Autorización Ambiental Integrada.  
2. Comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.  
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.  
Séptimo  
En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 29 de abril de 2008.- El director general para el Cambio Climático: Jorge Lamparero Lázaro.  
ANEXO I  
Descripción del proyecto  
La Central Térmica de Castellón, propiedad de Iberdrola Generación, SA.U., está ubicada en el Polígono Industrial El Serrallo de Castellón de la Plana, en suelo destinado al uso de industria pesada, según el PGOU vigente, y a 2 km al sur del puerto. La actividad que desarrolla es la producción de energía eléctrica.  
Inicialmente la central estaba compuesta por dos grupos (1 y 2) que funcionaban con fueloil como combustible, representando una potencia total instalada de 1.083 MWe. Posteriormente, la central fue ampliada mediante la construcción de un ciclo combinado (grupo 3) que incrementaba la potencia instalada en aproximadamente 800 MWe. Asimismo, Iberdrola solicitó Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de la central de Castellón con un nuevo ciclo combinado con gas natural (grupo 4), de 850 MWe de potencia aproximada, para atender las necesidades de suministros eléctrico, obteniendo dicha autorización el 16 de mayo de 2006.  
Paralelamente, con fecha 18 de abril de 2005 Iberdrola Generación, SA.U. solicita a la Dirección General de Política Energética y Minas, el cierre de los dos grupos de fuel (grupos 1 y 2), autorizando dicho cierre en fecha 12 de diciembre de 2007, por lo que la Central Térmica quedará constituida únicamente por los dos grupos de ciclo combinado de gas natural 3 y 4 de similares características, para los cuales se solicita la Autorización Ambiental Integrada.  
El funcionamiento de la central térmica de ciclo combinado se basa en las turbinas de gas, que trabajan mediante la combustión de gas natural, y el posterior aprovechamiento del calor residual en un ciclo de vapor. Con este tipo de ciclo, se consigue producir energía eléctrica a un elevado rendimiento (aproximadamente del 55%). La refrigeración que requiere el proceso se realiza mediante agua de mar en circuito abierto.  
La turbina de gas funciona mediante calentamiento por combustión de aire comprimido por un compresor, acoplado a la propia turbina. Al expandirse los gases en la turbina se produce un trabajo que es convertido en energía eléctrica.  
Los gases que salen de la turbina se encuentran a temperaturas superiores a 550ºC y este calor se aprovecha en una caldera de recuperación para producir vapor, que a su vez al ser expandido en una turbina de vapor produce trabajo que se convierte en energía eléctrica.  
Los dos ciclos combinados (3 y 4) presentan configuración 2×1 (dos turbinas de gas y una de vapor), y operará con gas natural, aunque podrá funcionar con gasoil como combustible alternativo.  
La refrigeración de los grupos de ciclo combinado se realizará mediante agua de mar en circuito abierto. En condiciones normales de funcionamiento, el calor evacuado a través del sistema de refrigeración no superará los 545 MWth y el incremento de temperatura del agua no superará los 10 ºC .También se dispondrá de un suministro de agua dulce para el funcionamiento de la central, proveniente del pozo de Gumbau, con autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para un caudal de 201 l/s y volumen máximo anual de 584.000 m³.   
Las obras de ampliación del dique sur del puerto de Castellón conllevan la modificación de la infraestructura de captación actual de los grupos. Se construirá una nueva infraestructura de toma de agua de refrigeración en los terrenos de la ampliación sur del Puerto de Castellón (frente a la Central Térmica) y que dará servicio a los dos ciclos combinados 3 y 4 (la actual toma del grupo 3 quedará inutilizada con las obras de relleno portuario). Esta infraestructura consistirá en un canal de alimentación que tiene la finalidad de conducir el agua de mar desde la línea de muelles de la dársena sur hasta los puntos de toma de los circuitos de refrigeración.  
La descarga del agua de refrigeración se realiza aprovechando el canal de descarga existente de los antiguos grupos de fueloil, de forma que se aprovechará su estructura de defensa.  
Las centrales de ciclo combinado ofrecen un gran número de ventajas medioambientales, estando clasificada esta tecnología como "Mejor Técnica Disponible" para la combustión de combustibles gaseosos según el último borrador de BREF sobre Mejores técnicas Disponibles para Grandes Instalaciones de Combustión. Además, las turbinas de gas irán equipadas con quemadores de baja emisión de NOx.  
Se aprovecharán algunas de las instalaciones existentes, tales como las líneas eléctricas de 400 kV, el gasoducto de alta presión, el sistema de suministro de y almacenamiento de agua y el sistema contraincendios, así como la planta de tratamiento de efluentes, entre otras.  
Los efluentes que se producirán serán de cuatro tipos:   
- Efluentes del proceso con contenido químico: una parte de estos residuos es recogida por gestor autorizado, y el resto se almacena en la balsa general de recogida de efluentes, para pasar después a la planta de tratamiento.  
- Aguas residuales sanitarias: se conducen a una instalación de depuración con filtros biológicos y después se llevan a la balsa de recogida y a la planta de tratamiento de efluentes.  
- Aguas pluviales y de riego: se canalizan mediante red de drenajes y acequia al mar.   
- Efluentes que pueden contener residuos aceitosos: se conducen a un separador de aceites y después se llevan a la balsa general de almacenamiento y a la planta de tratamiento de efluentes.   
Los efluentes tratados en la planta, se canalizarán al mar junto con la descarga de agua de refrigeración.   
Los gases serán descargados a la atmósfera mediante dos chimeneas, ubicadas cada una en una de las calderas de recuperación, de 65 m de altura, que dispondrán de equipos de monitorización de la contaminación con control de O2, CO, NOx, SO2 y partículas.  
Se producirán residuos asimilables a urbanos (sólidos retenidos en el sistema de agua de circulación, residuos de los filtros de la turbina de gas y de la limpieza de otros equipos), y residuos peligrosos, asociados a operaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos, así como envases que han contenido sustancias peligrosas.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML