Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6694, del 18-01-2012 (2012/217)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU l'autorització administrativa per a l'ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Benicarló, ubicada en el terme municipal de Benicarló, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. (ATRCCT/2011/15/12).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6694

Data del DOGV
:   18-01-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/217

CVE


Data del document
:   17-11-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU l'autorització administrativa per a l'ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Benicarló, ubicada en el terme municipal de Benicarló, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. (ATRCCT/2011/15/12). [2012/217]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions a 48950 Erandio (Biscaia), carrer de Ribera de Axpe, número 5, en data 4 de gener de 2011, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Benicarló, ubicada en el terme municipal de Benicarló, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. (ATRCCT/2011/15/12).  
Al mencionat escrit s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent.  
Resultant que consta com a antecedent la resolució d'esta Direcció General d'Energia, de 20 d'abril de 2005, per mitjà de la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV, denominada ST Benicarló, i s'aprova el projecte d'execució (ATRCCT/2004/10/12).  
Resultant que figura en l'expedient una còpia de la resolució emesa en data 3 de març de 2010 per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per mitjà de la qual es considera que el projecte proposat, consistent en l'ampliació de la subestació elèctrica denominada ST Benicarló, ubicada en el km 33 de la carretera de Sant Mateu (CV-135) en el terme municipal de Benicarló, província de Castelló, no requerix avaluació d'impacte ambiental, sense perjuí de les autoritzacions que procedisca obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga aplicable.  
Resultant que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat; en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i que s'ha realitzat la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 6 de juny de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 2 de juny de 2011, en el diari Mediterráneo de 3 de juny de 2011 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló, únic afectat pel projecte.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Resultant que conforme al mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de Benicarló la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a efectes de prestar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar al referit ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, sol·licitant informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga aplicable.  
  
No apareix en l'expedient l'informe sol·licitat al mencionat ajuntament, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia de Castelló.  
Resultant que de la documentació que hi ha en l'expedient no hi ha afecció a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general que puguen veure's afectats per la instal·lació.   
Resultant que l'expedient va ser remés pel Servici Territorial d'Energia de Castelló en data 28 d'octubre de 2011.  
Resultant que el projecte presentat té entre la seua documentació els plànol pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Atés que la sol·licitud i la documentació adjunta reunix una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar, i això sense perjuí d'indemnitzar-los adequadament.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la modificació i adequació sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment es troba ubicada la subestació transformadora, és a dir, en el km 33 de la carretera de Sant Mateu (CV-135), en el terme municipal de Benicarló, província de Castelló.  
Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la modificació de la subestació transformadora constituïx l'eliminació de la saturació de les línies existents de 132 kV que alimenten la zona nord de la província de Castelló des de les subestacions elèctriques en funcionament de La Plana i El Ingenio, així com una cobertura de la demanda per a nous subministraments en el municipi i zona de Benicarló.  
  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU està inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució d'energia elèctrica.  
Atés que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c de la Llei 54/1997, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Atés que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la seua redacció donada pel Decret 122/2011, de 16 de setembre. Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Benicarló, ubicada en el km 33 de la carretera de Sant Mateu, en el terme municipal de Benicarló, província de Castelló, i les característiques principals de la qual són les següents:  
1. Sistema elèctric de 132 kV  
- Amb una configuració de simple barra partida, de tipus convencional d'intempèrie, que queda constituït per les nou posicions següents: dos de transformador; dos de connexió d'autotransformador (AT-5); tres de línia; una d'enllaç de barres; i una de mesura de barres.  
  
- Instal·lació d'un autotransformador trifàsic 220/132 kV, en bany d'oli exterior, amb refrigerat natural i forçada, proveït de regulador en càrrega (AT-5), de relació de transformació 225/136,275/21,5 kV, i potència nominal 225/225/(60) MVA. Amb dotació de transformadors d'intensitat i de tensió, autovàlvules, així com de dotze botelles terminals de tensió 132 kV.  
- Dos transformadors de servicis auxiliars d'instal·lació exterior que substituïxen les existents.  
- Equips de servicis auxiliars i els destinats a mesura, quadros de control, armaris de proteccions i control.  
2. Sistema elèctric de 20 kV  
- Es manté amb la mateixa configuració existent, és a dir, tres mòduls de cel·les, instal·lades en interior, amb aïllament en SF6, amb configuració de simple barra partida i que disposa de trenta-sis posicions, realitzant-se les connexions dels equips a instal·lar amb les cel·les corresponents.  
- Instal·lació de dos transformadors trifàsics, en bany d'oli, exterior, amb refrigeració natural i forçada, proveït de regulador en càrrega (T-3 i T-4) de relació 225 ± 9x2,5/21,5 kV, i potència nominal de 50 MVA.   
  
- Instal·lació d'una reactància trifàsica de connexió a terra, en l'eixida dels dos transformadors.  
- Dos transformadors de servicis auxiliars (TSA-1 i TSA-3) que substituïxen els existents i dos bateries de condensadors (BC-1 i BC-3) que són traslladades al costat dels mòduls de cel·les.   
- Equips de servicis auxiliars i els destinats a mesura, quadros de control, armaris de proteccions i telecontrol.  
3. Pressupost: 6.209.293,57 euros  
La realització dels treballs a executar per a dur a terme esta modificació són, en síntesi:  
- Desmuntatge dels transformadors d'intempèrie (T-3 i T-4) junt amb les seues reactàncies per a connectar en subterrani amb el nou autotransformador (AT-5).  
- Construir un nou edifici de cel·les GIS i demolició dels edificis existents actualment amb destinació a magatzem, deixant espai disponible per a les ampliacions esmentades i que són l'objecte d'esta modificació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació sol·licitada i autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat per tècnic competent.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
1. L'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
2. La instal·lació a executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
3. Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta direcció general la corresponent autorització.  
4. El titular de la instal·lació haurà d'atendre en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les que se li van notificar oportunament i hi van ser acceptades.  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
5. El termini d'execució de l'obra serà de díhuit mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrà sol·licitar una ampliació de l'esmentat termini per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
6. El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
7. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, concretant-se en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, entenent-se que la seua publicació es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells que, intentada la notificació, no s'ha pogut practicar.  
  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Benicarló 220/132/66/20 kV en el terme municipal de Castelló:  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la secretària autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 17 de novembre de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6694, del 18-01-2012 (2012/217)

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Benicarló, ubicada en el termino municipal de Benicarló, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2011/15/12).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6694

Fecha DOGV
:   18-01-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/217

CVE


Fecha del documento
:   17-11-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Benicarló, ubicada en el termino municipal de Benicarló, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2011/15/12).  
  
 [2012/217]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), calle Ribera de Axpe, número 5, en fecha 4 de enero de 2011 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Benicarló, ubicada en el termino municipal de Benicarló, provincia de Castellón, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2011/15/12).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que consta como antecedente la resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 20 de abril de 2005, mediante la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Benicarló, y se aprueba el proyecto de ejecución (ATRCCT/2004/10/12).  
Resultando que figura en el expediente copia de la Resolución emitida en fecha 3 de marzo de 2010 por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que se considera que el proyecto propuesto, consistente en la ampliación de la subestación eléctrica denominada ST Benicarló, ubicada en el km. 33 de la carretera San Mateo (CV-135) en el término municipal de Benicarló, provincia de Castellón, no requiere evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 6 de junio de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 2 de junio de 2011, en el diario Mediterráneo de fecha 3 de junio de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Benicarló de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente el informe solicitado al mencionado ayuntamiento, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía de Castellón.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Castellón en fecha 28 de octubre de 2011.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la modificación y adecuación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora, esto es, en el km. 33 de la carretera San Mateo (CV-135), en el término municipal de Benicarló, provincia de Castellón.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la modificación de la Subestación Transformadora constituye la eliminación de la saturación de las líneas existentes de 132 kV que alimentan la zona norte de la provincia de Castellón desde las subestaciones eléctricas en funcionamiento de La Plana y El Ingenio, así como una cobertura de la demanda para nuevos suministros en el municipio y zona de Benicarló.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica SAU está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución de energía eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, corresponde a las Comunidades Autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  
Considerando que el Titulo VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011 de 16 de septiembre. Esta Dirección General de Energía, resuelve  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Benicarló, ubicada en el km. 33 de la carretera San Mateo, en el término municipal de Benicarló, provincia de Castellón y cuyas características principales, son las siguientes:  
1. Sistema eléctrico de 132 kV:  
- Con una configuración de simple barra partida, de tipo convencional de intemperie, que queda constituido por las nueve posiciones siguientes: dos de transformador; dos de acometida de autotransformador (AT-5); tres de línea; una de enlace de barras; y una de medida de barras.  
- Instalación de un autotransformador trifásico 220/132 kV, en baño de aceite exterior, con refrigerado natural y forzada, provisto de regulador en carga (AT-5), de relación de transformación 225/136'275/21'5 kV, y potencia nominal 225/225/(60) MVA. Con dotación de transformadores de intensidad y de tensión, autoválvulas así como de doce botellas terminales de tensión 132 kV.  
- Dos transformadores de servicios auxiliares de instalación exterior que sustituyen a las existentes.  
- Equipos de servicios auxiliares y los destinados a medida, cuadros de control, armarios de protecciones y control.  
2. Sistema eléctrico de 20 kV:  
- Se mantiene con la misma configuración existente, es decir, tres módulos de celdas, instaladas en interior, con aislamiento en SF6, con configuración de simple barra partida y que dispone de treinta y seis posiciones, realizándose las conexiones de los equipos a instalar con las celdas correspondientes.  
- Instalación de dos transformadores trifásicos, en baño de aceite, exterior, con refrigeración natural y forzada, provisto de regulador en carga (T-3 y T-4) de relación 225 ± 9x2'5/21'5 kV, y potencia nominal de 50 MVA.   
- Instalación de una reactancia trifásica de puesta a tierra, en la salida de los dos transformadores.  
- Dos transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-3) que sustituyen a los existentes y dos baterías de condensadores (BC-1 y BC-3) que son trasladadas junto a los módulos de celdas.   
- Equipos de servicios auxiliares y los destinados a medida, cuadros de control, armarios de protecciones y telecontrol.  
3. Presupuesto: 6.209.293'57 euros.  
La realización de los trabajos a ejecutar para llevar a cabo esta modificación, son, en síntesis:  
- Desmontaje de los transformadores de intemperie (T-3 y T-4) junto a sus reactancias para conectar en subterráneo con el nuevo autotransformador (AT-5).  
- Construir un nuevo edificio de celdas GIS y demolición de los edificios existentes actualmente con destino a almacén, dejando espacio disponible para las ampliaciones citadas y que son el objeto de esta modificación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación solicitada y autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
1. Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
4. El titular de la instalación deberá atender en la ejecución del proyecto a las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.   
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
5. El plazo de ejecución de la obra será de dieciocho meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal, para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
6. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
7. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Benicarló 220/132/66/20 kV en el término municipal de Castellón:  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 17 de noviembre de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML