Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6272, del 21-05-2010 (2010/5371)

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la modificació de canvi de conductor a Dúplex Hawk de la línia elèctrica de 132 kV, simple circuit, ST la Nucia-ST Terra Mítica, en els termes municipals de la Nucia i Benidorm. Expedient número ATLIRE/2009/54/03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6272

Data del DOGV
:   21-05-2010

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/5371

CVE


Data del document
:   04-03-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la modificació de canvi de conductor a Dúplex Hawk de la línia elèctrica de 132 kV, simple circuit, ST la Nucia-ST Terra Mítica, en els termes municipals de la Nucia i Benidorm. Expedient número ATLIRE/2009/54/03. [2010/5371]  
Vist l'expedient amb referència ATLIRE/2009/54/03, incoat pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant a instàncies de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a efectes de notificacions al c/ Ausó y Monzó núm. 16, 5ª planta, 03006 Alacant, relatiu a la sol·licitud de 10 de setembre de 2009 sobre autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució, per a la modificació de canvi de conductor a Dúplex Hawk de la línia elèctrica de 132 kV, simple circuit, ST La Nucia-ST Terra Mítica, en els termes municipals de la Nucia i Benidorm, província d'Alacant.  
A la mencionada petició s'adjunta el projecte d'execució firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 29 de juliol de 2009.  
Vist que el dia 19 de gener de 2010 es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'anunci corresponent a la informació pública prevista en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, així com el que prescriu la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, per a ser examinat el projecte de la instal·lació i formular les reclamacions que es consideraren oportunes.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.  
Vist que, de conformitat amb el que establix el Decret 88/2005, de 29 d'abril, abans referit, es va remetre a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o de servicis d'interés general la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada, per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixos organismes, a l'efecte de donar la seua conformitat o l'oposició, i s'han remés els informes sol·licitats els quals, a continuació, es mencionen i amb el contingut que, en síntesi, s'indica:  
- L'Ajuntament de Benidorm manifesta la conformitat amb la sol·licitud de la instal·lació, i indica que haurà de traslladar-se a l'agent urbanitzador del sòl PP4/1 Ciudad Médico Residencial la resolució que, si és el cas, s'adopte.  
- Telefónica de España, SA, manifesta la conformitat condicionada al compliment de les cotes mínimes indicades en el projecte en relació al desviació de les línies telefòniques afectades per a poder complir les distàncies mínimes assenyalades.  
- Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Direcció Territorial d'Alacant, informa que la instal·lació no afecta cap muntanya pública, que sí que afecta terreny forestal, però que es tracta d'un canvi de conductor que no modifica el traçat actual i s'assenyalen les vies pecuàries que estan afectades, sense que siga necessària autorització per a la seua ocupació, ja que es tracta d'una línia elèctrica ja existent.  
Consten en l'expedient els informes següents:  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer, respecte a les afeccions de la instal·lació sobre uns quants llits públics en els termes municipals de la Nucia i Benidorm, amb les condicions que en este es contenen.  
- Diputació provincial d'Alacant. Àrea d'infraestructures, per encreuament de la carretera CV-760, Altea a la Nucia (PK 4+194) i la carretera CV-758, Benidorm a Orxeta, per Finestrat (PK 2+214), i manifesta autoritzar les mencionades afeccions, amb les condicions que conté.  
- Ajuntament de la Nucia, acord de la Junta Local dictat en l'expedient de referència 671/2008, de 18 de desembre de 2008, amb les condicions contingudes en esta.  
- Conselleria d'Infraestructures i Transport. Servici Territorial de Carreteres, sobre encreuament amb la carretera CV-70, PK 43,867 en el terme municipal de la Nucia, i consta l'autorització de l'encreuament sol·licitat amb les condicions que esta conté.  
Els indicats informes i les condicions són coneguts i acceptats per l'empresa peticionària.  
Vist que d'acord amb la sol·licitud i el projecte d'execució presentats, la finalitat que es perseguix amb la instal·lació sol·licitada és augmentar la capacitat de transport de la línia actualment existent, donada la sobrecàrrega a què està sotmesa, a fi de donar resposta a la demanda elèctrica en la zona, així com per a millorar les labors de manteniment i de revisió ara realitzades, sense tindre necessitat establir noves servituds en el territori, ja que es conserva el traçat actual.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia d'Alacant, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:   
Primer  
Atorgar autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la modificació de canvi de conductor a Dúplex Hawk de la línia elèctrica de 132 kV, simple circuit, ST la Nucia-ST Terra Mítica, en els termes municipals de la Nucia i Benidorm, província d'Alacant i les característiques principals del qual són les següents:  
- Origen de la línia: subestació transformadora la Nucia.  
- Final de la línia: subestació transformadora Terra Mítica.  
- Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).  
- Tipologia constructiva: aèria.  
- Potència màxima que s'ha de transportar: 262 MVA.  
- Nombre de circuits: un.  
- Conductors: cable d'alumini-acer, tipus Dúplex Hawk, de 281,1 mm² de secció total i dos conductors per fase.  
- Cables de terra-fibra òptica: en tota la longitud porta un cable, tipus OPGW-15, amb secció total de 118,3 mm².  
- Aïllament: cadena d'aïlladors amb cadenes d'amarrament o de suspensió, de material compòsit, tipus U120AB132P.  
- Suports: metàl·lics de perfils angulars de costats iguals galvanitzats en calent i acer, de qualitats S355J2G3 i S275JR, organitzats en forma de gelosia senzilla, de base quadrada i forma troncopiramidal des de la seua base al braç inferior, prismàtica des d'este al superior i un pal metàl·lic en la part superior per al cable de terra.  
Igualment s'actuarà en els suports següents:  
- Suport núm. 1 bis (substitució). És del tipus 22E19B.  
- Suport núm. 109 bis (substitució). És del tipus 12E190.  
- Suport núm. 139 bis (substitució). És del tipus 11T140.  
- Suport núm. 145 bis (nou). De connexió amb la futura línia entrada-eixida de la ST Montebello, és del tipus 22E19B.  
A més, es duen a terme actuacions de reforçament amb perfils angulars de costats iguals galvanitzats en calent dels suports números 108; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152, i 153.  
- Preses de terra. Sistema mixt de piques i anelles en els nous i verificació dels actuals existents.  
- Fonaments. Per mitjà de quatre massissos de formigó en massa. Tant per als troncocònics com per als de pota d'elefant, es realitzen els reforços necessaris donats els nous esforços a què estan sotmesos com a conseqüència del canvi de conductor previst.  
- Longitud total: 7.915 m.  
· Terme municipal de la Nucia: 7.016 m.  
· Terme municipal de Benidorm: 899 m.  
- Pressupost: 1.689.872'80 euros.  
D'acord amb el projecte, els números de sèrie i la identificació dels suports corresponents són els següents:  
  
De conformitat amb el que establix l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, la present autorització s'atorga sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb les altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 3 d'agost de 2009, i se'l sotmet a les condicions següents:  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de l'obra serà de sis mesos comptadors des de la notificació de la present resolució. Amb anterioritat a l'acabament de l'esmentat termini Iberdrola podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General.  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant, a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, que acredite que és d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
4. En el cas que per a finalitzar l'execució de la instal·lació objecte del projecte, es requerisca posar una part d'esta en tensió, s'haurà de sol·licitar al Servici Territorial d'Energia d'Alacant, que establirà, si és el cas, les condicions que se li apliquen. No obstant això, transcorreguts dos mesos des de l'obtenció del certificat d'acabament parcial d'obra, sense que per part del peticionari s'haja sol·licitat l'autorització d'explotació, es paralitzarà l'execució de la part d'instal·lació que se sol·licitava posar en tensió, i es procedirà a la seua desconnexió en el cas que ja estiguera en funcionament.  
5. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
6. La present resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
7. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 4 de març de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6272, del 21-05-2010 (2010/5371)

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de cambio de conductor a Dúplex Hawk de la línea eléctrica de 132 kV, simple circuito, ST La Nucia-ST Terra Mítica, en los términos municipales de La Nucia y Benidorm. Expediente número ATLIRE/2009/54/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6272

Fecha DOGV
:   21-05-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/5371

CVE


Fecha del documento
:   04-03-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de cambio de conductor a Dúplex Hawk de la línea eléctrica de 132 kV, simple circuito, ST La Nucia-ST Terra Mítica, en los términos municipales de La Nucia y Benidorm. Expediente número ATLIRE/2009/54/03. [2010/5371]  
Visto el expediente con referencia ATLIRE/2009/54/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 03006 Alicante, calle Ausó y Monzó, nº 16, 5ª planta, relativo a la solicitud de 10 de septiembre de 2009 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, para la modificación de cambio de conductor a Dúplex Hawk de la línea eléctrica de 132 kV, simple circuito, ST La Nucia-ST Terra Mítica, en los términos municipales de La Nucia y Benidorm, provincia de Alicante.  
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 29 de julio de 2009.  
Resultando que el día 19 de enero de 2010 se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el artículo 9 de Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, así como lo que prescribe la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, para ser examinado el proyecto de la instalación y formular las reclamaciones que se estimaran oportunas.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, antes referido, se remitió a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esos organismos, a efectos de prestar su conformidad u oposición, habiendo remitido el informe solicitado los que a continuación se relacionan y con el contenido que, en síntesis, se indica:  
- El Ayuntamiento de Benidorm, manifestando su conformidad con la solicitud de la instalación, indicando que deberá trasladarse al agente urbanizador del suelo PP4/1 Ciudad Médico Residencial la resolución que en su caso se adopte.  
- Telefónica de España, SA, manifestando su conformidad condicionada al cumplimiento de las cotas mínimas indicadas en el proyecto en relación al desvío de las líneas telefónicas afectadas para poder cumplir con las distancias mínimas señaladas.  
- Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Dirección Territorial de Alicante, informando que la instalación no afecta a ningún monte público, que sí afecta a terreno forestal, pero que se trata de un cambio de conductor que no modifica el trazado actual y señalando las vías pecuarias que se ven afectadas, sin que sea necesaria autorización para su ocupación al tratarse de una línea eléctrica ya existente.  
Constan en el expediente los siguientes informes:  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, respecto a las afecciones de la instalación sobre varios cauces públicos en los términos municipales de La Nucia y Benidorm, con los condicionados que en el mismo se contienen.  
- Diputación provincial de Alicante. Área de infraestructuras, por cruzamiento de la carretera CV-760, Altea a La Nucia (pk 4+194) y la carretera CV-758, Benidorm a Orxeta, por Finestrat (pk 2+214), manifestando autorizar las mencionadas afecciones, con las condiciones que contiene.  
- Ayuntamiento de La Nucia, acuerdo de la Junta Local dictado en el expediente de referencia 671/2008, de fecha 18 de diciembre de 2008, con las condiciones contenidas en la misma.  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras, sobre cruzamiento con la carretera CV-70, pk 43'867 en el término municipal de La Nucia, constando la autorización del cruzamiento solicitado con las condiciones que la misma contiene.  
Los indicados informes y condicionados son conocidos y aceptados por la empresa peticionaria.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es aumentar la capacidad de transporte de la línea actualmente existente, dada la sobrecarga a que está sometida, con el fin de dar respuesta a la demanda eléctrica en la zona, así como para mejorar las labores de mantenimiento y de revisión ahora realizadas, sin tener necesidad de establecer nuevas servidumbres en el territorio, puesto que se conserva el trazado actual.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:   
Primero  
Otorgar autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la modificación de cambio de conductor a Dúplex Hawk de la línea eléctrica de 132 kV, simple circuito, ST La Nucia-ST Terra Mítica, en los términos municipales de La Nucia y Benidorm, provincia de Alicante y cuyas características principales son las siguientes:  
- Origen de la línea: subestación transformadora La Nucia.  
- Final de la línea: subestación transformadora Terra Mítica.  
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
- Tipología constructiva: aérea.  
- Potencia máxima a transportar: 262 MVA.  
- Número de circuitos: uno.  
- Conductores: cable de aluminio-acero, tipo Dúplex Hawk, de 281'1 mm² de sección total y dos conductores por fase.  
- Cables de tierra - fibra óptica: en toda su longitud lleva un cable, tipo OPGW-15, con sección total de 118'3 mm².  
- Aislamiento: cadena de aisladores con cadenas de amarre o de suspensión, de material composite, tipo U120AB132P.  
- Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente y acero, de calidades S355J2G3 y S275JR, organizados en forma de celosía sencilla, de base cuadrada y forma tronco-piramidal desde su base al brazo inferior, prismática desde éste al superior y un castillete en la parte superior para el cable de tierra.  
Igualmente se actuará en los apoyos siguientes:  
- Apoyo nº 1 bis (sustitución). Es del tipo 22E19B.  
- Apoyo nº 109 bis (sustitución). Es del tipo 12E190.  
- Apoyo nº 139 bis (sustitución). Es del tipo 11T140.  
- Apoyo nº 145 bis (nuevo). De entronque con la futura línea entrada-salida de la ST Montebello, es del tipo 22E19B.  
Además se llevan a cabo actuaciones de reforzamiento con perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente de los apoyos números 108; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; y 153.  
- Tomas de tierra. Sistema mixto de picas y anillos en los nuevos y verificación de los actuales existentes.  
- Cimentación. Mediante cuatro macizos de hormigón en masa. Tanto para los troncocónicos como para los de pata de elefante, se realizan los refuerzos necesarios dados los nuevos esfuerzos a que están sometidos como consecuencia del cambio de conductor previsto.  
- Longitud total: 7.915 ml.  
· Término municipal de La Nucia: 7.016 ml.  
· Término municipal de Benidorm: 899 ml.  
- Presupuesto: 1.689.872'80 euros.  
De acuerdo con el proyecto, los números de serie y la identificación de los apoyos correspondientes son los siguientes:  
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Segundo   
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 3 de agosto de 2009, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses a contar desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante, a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. En el caso de que para finalizar la ejecución de la instalación objeto del proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, deberá ser solicitado al Servicio Territorial de Energía de Alicante, que establecerá, en su caso, las condiciones que le sean de aplicación. No obstante lo anterior, transcurridos dos meses desde la obtención del certificado de finalización parcial de obra, sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión, procediendo a su desconexión en el caso de que ya estuviera en funcionamiento.  
5. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
6. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
7. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 4 de marzo de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML