Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9765, del 12-01-2024 (2024/24)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2023, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es deixa sense efecte la part de les instal·lacions no executades autoritzades mitjançant les resolucions de data 15 de juny de 2007 (autorització administrativa), i de data 3 d'agost de 2007 (aprovació de projecte), dictades per esta direcció general (expedient ATASCT/2004/250/46), i s'atorga a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació del sistema de 20 kV, per a ampliació amb un nou mòdul denominat mòdul 3, desmuntatge del mòdul 2 existent i reconfiguració de l'alimentació dels mòduls 1 i 3, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, situada al terme municipal de Sagunt (expedients de referència ATRCCT/2020/5/46).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9765

Data del DOGV
:   12-01-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/24

CVE


Data del document
:   20-07-2023

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo](javascript:void(0))
    * [Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2023, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es deixa sense efecte la part de les instal·lacions no executades autoritzades mitjançant les resolucions de data 15 de juny de 2007 (autorització administrativa), i de data 3 d'agost de 2007 (aprovació de projecte), dictades per esta direcció general (expedient ATASCT/2004/250/46), i s'atorga a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació del sistema de 20 kV, per a ampliació amb un nou mòdul denominat mòdul 3, desmuntatge del mòdul 2 existent i reconfiguració de l'alimentació dels mòduls 1 i 3, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, situada al terme municipal de Sagunt (expedients de referència ATRCCT/2020/5/46). [2024/24]  
  
Antecedents  
Amb data 2 d'abril de 2020, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar a través del Registre Telemàtic de la Generalitat Valenciana, la documentació següent:  
 Projecte tecnicoadministratiu d'ampliació de cel·les d'MT a 20 kV en la subestació transformadora de 220/20 kV ST Morvedre, de data de signatura 30 de març de 2020, per a l'execució de la indicada instal·lació, signat per persona tècnica competent, i acompanyat de declaració responsable de la mateixa persona data 31 de març de 2020.  
  
 Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte d'acord amb el que s'establix en l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.  
 Full resum de subestacions, centres de transformació i línies de transport i distribució d'energia elèctrica, de data de 31 de març de 2020, signada per la persona tècnica competent projectista, i el representant de la titular de la instal·lació.  
En relació amb esta documentació, consta en l'expedient l'imprés normalitzat de data 31 de març de 2020, on se sol·licita:  
 Autorització administrativa prèvia per a la modificació del sistema de 20 kV, per ampliació amb un nou mòdul denominat mòdul 3, desmuntatge del mòdul 2 existent i reconfiguració de l'alimentació dels mòduls 1 i 3, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, situada al terme municipal de Sagunt, província de València.  
  
 Autorització administrativa de construcció de la mencionada modificació.  
Amb data 31 d'agost de 2020, el sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit demanat.  
D'acord amb sengles requeriments del Servei Territorial, amb dates 25 de febrer, 3 de maig, 12 de juliol, 1 d'agost i 4 d'octubre de 2022, la titular aporta la documentació sol·licitada i aclarix les discrepàncies plantejades, i manifesta, en síntesi, el següent:  
 En relació amb l'aportació de separates del projecte tècnic que, «l'ST Morvedre disposa d'autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució atorgada per mitjà de la Resolució de la Direcció General d'Energia, de data 15 de juny de 2007, per a això es va tramitar l'expedient ATASCT/2004/250/46, dins de la qual es va preveure l'ampliació del sistema de 20 kV que es pretén i que en aquell moment, no es va executar».  
Quant a la necessitat d'aportar les oportunes separates a fi que es formulen els condicionats tècnics relatius a la instal·lació, manifesta que no és procedent sobre la base que, «en este cas, …/… no hi ha afecció a béns, drets o serveis des del punt de vista tècnic (es tracta de la mera operació mecànica i elèctrica d'instal·lació de la cel·la i no hi ha cap afecció)».  
I afig amb caràcter general, «la innecessarietat d'aportació de separates per als ajuntaments en casos, com el que és objecte d'este expedient, en els quals les autoritzacions sectorials se sol·liciten per a l'execució de tasques merament mecàniques».  
 En relació amb l'avaluació ambiental de la instal·lació que, «l'actuació a realitzar no es considera subjecta a declaració d'impacte ambiental per estar recollida en els supòsits d'ampliació de subestació existents reflectits en el document de la Conselleria de Medi Ambient de data 22.08.2017 ‘Informe sobre projectes de reforma de subestacions',» …/… «sent les actuacions a realitzar en l'ST Morvedre d'ampliació de posicions de reserva de 20 kV».  
 En relació amb la avaluació ambiental de cadascuna de les línies a connectar a les noves posicions en la subestació objecte de l'autorització administrativa del present projecte que, «s'haurà de preveure en els preceptius projectes de cadascuna d'estes».  
 En relació amb el transformador T-3, que consta en l'unifilar amb connexió al nou mòdul 3 del sistema de 20 kV mitjançant una posició de transformador que, «és una reserva no instal·lada i amb autorització administrativa de data 15 de juny de 2007, sota l'expedient ATASCT/2004/250/46. La instal·lació de la posició de transformador en el sistema de 20 kV al mateix temps que la resta de les posicions de la barra està determinat per la necessitat de muntatge del mòdul complet amb la major flexibilitat d'explotació en el seu abast final».  
A més, «el projecte presentat es va redactar tenint en compte les necessitats d'expansió de la xarxa de l'entorn segons la planificació d'esta a finals de 2019. En aquell moment es tenia la intenció d'instal·lar el transformador T-3 en un mitjà termini. A causa del creixement de la zona, es pretén instal·lar un 220/132 kV en lloc del T-3 220/20 kV, esta ampliació està recollida en l'actual planificació del transport recentment aprovada i inclosa en el pla de les comunitats autònomes (annex 4), al costat del nou sistema de 132 kV.»  
 En relació amb el nombre de cel·les existents, modificades i finals, realitza els aclariments oportuns, i adjunta autoritzacions d'explotació d'estes instal·lacions posades en servei fins a la data, així com els esquemes unifilars identificant les instal·lacions existents amb autorització d'explotació, les existents que seran objecte de modificació i les instal·lacions resultants després de la modificació sol·licitada. Per a això aporta: annex al Projecte tecnicoadministratiu d'ampliació de cel·les d'MT a 20 kV en la subestació transformadora de 220/20 kV ST Morvedre, de data 28 de juliol de 2022, per a l'execució de l'esmentada instal·lació, signat per persona tècnica competent, acompanyat de declaració responsable de la mateixa persona de data 4 d'octubre de 2022. Per tant, s'ha d'entendre que el projecte tècnic precitat substituïx el presentat de data de signatura 30 de març de 2020.  
  
Cal entendre que, en atenció al que manifesta la interessada, esta renuncia de totes aquelles instal·lacions que havent sigut autoritzades mitjançant la Resolució de data 15 de juny de 2007 (autorització administrativa), i la Resolució de data 3 d'agost de 2007 (aprovació de projecte), dins de l'expedient de referència ATASCT/2004/250/46, no han sigut executades d'acord amb estes autoritzacions, sense perjudici, a més, de l'incompliment per esta del condicionat a del resolc únic i condicionat 4 del resolc únic, de les respectives esmentades resolucions, que implica deixar sense efecte la part d'estes resolucions que incomplisquen, en este cas, els condicionats esmentats.  
A més a més, cal advertir que aquelles instal·lacions autoritzades per les mencionades resolucions no construïdes no podran executar-se d'acord amb la normativa de seguretat per la qual es van autoritzar, esta és el Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries, atés que la interessada no va obtindre per a estes les autoritzacions d'explotació corresponents d'acord amb que es regula en la disposició transitòria segona del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
Així les coses, s'entén que s'han de deixar sense efecte les següents instal·lacions recollides en les resolucions, de data 15 de juny de 2007 (autorització administrativa), i de data 3 d'agost de 2007 (aprovació de projecte), dins de l'expedient de referència ATASCT/2004/250/46, no executades dins del termini i en la forma corresponent d'acord amb la normativa de seguretat que se'ls va autoritzar:  
 En la transformació:  
 Transformador de potència, denominat T-3, de 50 MVA i relació 220/20 kV, amb la seua corresponent reactància trifàsica limitadora de connexió a terra (TZ-3).  
 En el sistema de 20 kV, de tipus interior blindat GIS, en configuració de doble barra (DB):  
 Vint (20) cel·les de línia amb interruptor.  
 Una (1) cel·la de transformador de potència amb interruptor, per al T-3.  
 Una (1) cel·la de remunta sense interruptor.  
 Dues (2) cel·les d'unió de barres sense interruptor en el mòdul 1, de connexió amb el mòdul 3.  
 Una (1) cel·la de bateria de condensadors amb interruptor, per a la BC-3.  
El procediment administratiu corresponent a esta sol·licitud ha sigut instruït sota l'expedient de referència ATRCCT/2020/5/46, pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València.  
Amb data 9 de juliol de 2019 ha sigut publicat en la Secció primera «Empresarios» en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (núm. 129), dins dels actes inscrits corresponents a la província de Biscaia, la inscripció del canvi de denominació social d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, per la denominació i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal. Inscripció accessible en l'adreça URL: https://www.boe.es/borme/dias/2019/07/09/pdfs/BORME-A-2019-129-48.pdf.  
  
En el mateix sentit, actualment, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible en el lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic: https://energia.serviciosmin.gob.es/Gecos/DatosPublicos/ConsultaRegistro), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
La instal·lació de distribució d'energia elèctrica per a la modificació de la qual se sol·licita autorització se situa en l'ST Morvedre, la qual se situa al terme municipal de Sagunt, i més concretament al Parc empresarial Parc Sagunt I. La parcel·la destinada a la instal·lació es localitza en la coordenada georeferenciada (coordenades UTM - fus 30) següent: X: 736.152; Y: 4.392.455, i ocupa una extensió de 208.989 m². La seua referència cadastral és 6421402YJ3962S0001KE d'esta ciutat, província de València, titularitat d'i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, com així consta en el projecte tècnic d'execució.  
  
Consten com a antecedents relacionats amb la subestació objecte de l'ampliació els següents actes administratius:  
 Resolució de 15 de juny de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, situada en una parcel·la del Parc empresarial Parc Sagunt I, al costat de la carretera CV-309, al terme municipal de Sagunt, província de València, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica, publicada en el DOGV núm. 5595, de 10.09.2007 (expedient número ATASCT/2004/250/46).  
 Resolució de 3 d'agost de 2007, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat, per la qual s'aprova a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la fase I del projecte tècnic per a l'execució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, situada en una parcel·la del Parc empresarial Parc Sagunt I, al costat de la carretera CV-309, al terme municipal de Sagunt, província de València, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica (expedient número ATASCT/2004/250/46).  
 Resolució de 12 de novembre de 2008, del llavors Servei Territorial d'Energia de València, d'autorització d'explotació de les instal·lacions de distribució de la subestació transformadora Parc empresarial Parc Sagunt I, ST Morvedre, Sagunt, autoritzades per les esmentades resolucions anteriors (expedient número ATASCT/2004/250/46).  
 Resolució de 5 de desembre de 2019, del llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, d'autorització d'explotació d'una sola cel·la de 20 kV en les instal·lacions de distribució de la subestació transformadora ST Morvedre (expedient número ATASCT/2010/214/46/E).  
Així les coses, actualment la subestació té amb autorització d'explotació la següent configuració:  
 En la transformació:  
 Un (1) transformador trifàsic intempèrie de potència de 50 MVA, relació 225 ± 10 % / 21,5 kV, denominat T-1, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), i regulador de tensió en càrrega, fabricat per INCOESA amb n/s: 145917, i acompanyat de la seua corresponent reactància trifàsica limitadora de connexió a terra de 500A 30 segons (TZ-1).  
 Un (1) transformador trifàsic intempèrie de potència de 50 MVA, relació 225 ± 10 % / 21,5 kV, denominat T-2, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), i regulador de tensió en càrrega, fabricat per INCOESA amb n/s: 145918, i acompanyat de la seua corresponent reactància trifàsica limitadora de connexió a terra de 500A 30 segons (TZ-2).  
 En el sistema de 20 kV, de tipus interior blindat GIS, en configuració de doble barra (DB), està compost per:  
 Mòdul 1:  
 Deu (10) cel·les de línia amb interruptor.  
 Una (1) cel·la d'enllaç de barres amb interruptor.  
 Dos (2) sistemes de mesura de tensió en barres sense interruptor (un sistema per a cada barra), situats en la cel·la d'enllaç de barres.  
 Una (1) cel·la de transformador de potència amb interruptor, per al T-1.  
 Una (1) cel·la de bateria de condensadors amb interruptor, per a la BC-1 (composta per la BC-1.1 de 7.200 kVAr, i la BC-1.2 de 3.600 kVAr).  
 Una (1) cel·la de serveis auxiliars sense interruptor, per al TSA-1  
 Una (1) cel·la de partició de barres amb interruptor, de connexió amb el mòdul 2.  
 Una (1) cel·la d'unió de barres sense interruptor, de connexió amb el mòdul 2.  
 Mòdul 2:  
 Una (1) cel·la de línia amb interruptor.  
 Una (1) cel·la d'enllaç de barres amb interruptor.  
 Dos (2) sistemes de mesura de tensió en barres sense interruptor (un sistema per a cada barra), situats en la cel·la d'enllaç de barres.  
 Una (1) cel·la de transformador de potència amb interruptor, per al T-2.  
 Una (1) cel·la de bateria de condensadors amb interruptor, per a la BC-2 (composta per la BC-2.1 de 7.200 kVAr, i la BC-2.2 de 3.600 kVAr).  
 Una (1) cel·la de serveis auxiliars sense interruptor, per al TSA-2  
 Dues (2) cel·les d'unió de barres sense interruptor, de connexió amb el mòdul 1.  
 Dos (2) transformadors de serveis auxiliars (TSA-1 i TSA-2) per al subministrament en corrent altern dels equips i serveis propis de la subestació, de 250 kVA de potència i relació de transformació 20 + 2,5 % + 5 % + 7,5 % + 10 % / 0,420-0,242 kV. Els dos alimentats respectivament des de les cel·les de serveis auxiliars del mòdul 1 i el mòdul 2 del sistema de 20 kV.  
- Dues (2) bateries de condensadors (BC-1 i BC-2) d'interior de 10,8 MVAr connectades respectivament des de les cel·les de bateria de condensadors del mòdul 1 i del mòdul 2 del sistema de 20 kV.  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, durant el termini de vint dies en:  
 el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 6 de març de 2023 (DOGV 9547).  
Així mateix, el projecte ha sigut exposat per a consulta pública en la següent adreça electrònica https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica/, en castellà i https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica/, en valencià, en l'apartat «Informació pública».  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient no han sigut presentades al·legacions.  
En relació amb el pronunciament ambiental de la instal·lació, la interessada ha manifestat que la instal·lació no està subjecta a declaració d'impacte ambiental. Esta indicació s'ha d'entendre de conformitat amb l'informe sobre projectes de reforma en subestacions, de data 22 d'agost de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, en estimar que les modificacions consistents en equipament de posicions de reserva, sense ampliar la parcel·la tancada de la subestació, no tindran efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris indicats en l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental. No obstant això, cal advertir que l'ampliació objecte del present projecte es troba inclosa en l'abast avaluat ambientalment en la declaració d'impacte ambiental (exp. 412/2006-AIA), emesa per la Secretaria Autonòmica, amb data 10 de maig de 2006, i publicada en el DOGV núm. 6156, d'01.12.2009, per la qual cosa ha d'entendre's que no és procedent sotmetre a avaluació d'impacte ambiental l'ampliació sol·licitada, sense perjudici que s'ha d'ajustar als condicionats ambientals dictats en este pronunciament.  
  
Per tot el que s'ha exposat, la modificació plantejada en el projecte tècnic presentat de l'ST Morvedre, relativa a la present resolució, té per objecte, en síntesi, les actuacions següents:  
 Sistema de 20 kV, de tipus interior blindat GIS, en configuració de doble barra (DB):  
 Instal·lació de nou mòdul 3, compost per:  
 Nou (9) cel·les de línia amb interruptor de 630 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit.  
 Una (1) cel·la de transformador de potència (per al T-2), amb interruptor de 1.600 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit.  
 Una (1) cel·la d'enllaç de barres amb interruptor de 630 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit.  
 Dos (2) sistemes de mesura de tensió en barres, sense interruptor, col·locats cadascun en una cel·la independent.  
 Una (1) cel·la de serveis auxiliars (per al TSA-2), sense interruptor.  
 Dos (2) cel·les de partició amb interruptor de 1.600 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit, fins i tot la seua interconnexió amb les cel·les d'unió existents en el mòdul 1.  
 Desmuntatge del mòdul 2 existent, compost per:  
 Una (1) cel·la de línia amb interruptor (L-28).  
 Una (1) cel·la de transformador amb interruptor.  
 Una (1) cel·la d'enllaç de barres amb interruptor.  
 Dos (2) sistemes de mesura de tensió en barres sense interruptor.  
 Una (1) cel·la de serveis auxiliars sense interruptor.  
 Dues (2) cel·les d'unió sense interruptor, fins i tot la seua interconnexió amb el mòdul 1.  
 Una (1) cel·la de bateria de condensadors amb interruptor (per a la BC-1).  
 Desmuntatge de les actuals bateries de condensadors BC-1 (composta per la BC-1.1 de 7.200 kVAr, i la BC-1.2 de 3.600 kVAr) i BC-2 (composta per la BC-2.1 de 7.200 kVAr, i la BC-2.2 de 3.600 kVAr).  
La modificació porta associada la reconfiguració de la subestació en el següent sentit: el nou mòdul 3 estarà alimentat pel transformador de potència existent denominat T-2, la cel·la de bateries de condensadors del mòdul 1 passarà a funcionar com a cel·la de línia, connectant-se la línia denominada L-28 (provinent del mòdul 2 desmuntat), i el transformador de serveis auxiliars TSA-2 existent passarà a estar alimentat des del mòdul 3.  
Quant a la seua justificació, cal indicar que la instal·lació del mòdul 3 del sistema de 20 kV en ST Morvedre, objecte de la present resolució ha sigut prevista en els plans d'inversió anuals i triennals presentats per la i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, destacant concretament:  
 En el Pla d'inversió anual 2021 i el triennal 2021-2023 (PIRD) (presentat en el mateix any 2020 de presentació de l'expedient substantiu), els quals han estat informats favorablement per esta direcció general, es va recollir, amb codi de projecte 100875021, l'actuació denominada Morvedre. ST. Ampliació sistema 20 kV, amb inversió bruta de 507.460,31 €, i estan previstos ingressos sufragats per tercers de 299.999,96 €, i amb un d'inversió retribuïble de 550.522,93 €.  
 En el Pla d'inversió anual 2023 i triennal 2023-2025 (PIRD), els quals han estat informats favorablement per esta direcció general, es va recollir amb codi de projecte 00131698-100875021, amb denominació Morvedre. ST. Ampliació sistema 20 kV, amb inversió bruta de 646.962,73 €, i estan previstos ingressos sufragats per tercers de 163.256,99 € i amb volum d'inversió retribuïble per a esta actuació de 524.752,47 €, i la seua execució per a l'any 2023.  
La titular justifica la necessitat de l'actuació de la instal·lació del mòdul 3 del sistema de 20 kV per motius del creixement vegetatiu i desenvolupament de la zona d'afecció de l'ST Morvedre, que fa necessària l'ampliació del sistema de 20 kV davant diferents sol·licituds de subministrament d'energia elèctrica en instal·lacions confrontants.  
En relació amb el projecte de renovació del mòdul 3 del sistema de 20 kV, s'ha d'entendre que la reforma projectada no genera incidències negatives en el sistema perquè es tracta d'una ampliació, duta a terme al parc de distribució, existent i en servei, de l'ST Morvedre.  
  
Consta en l'expedient la proposta del Servei d'Infraestructures i Subministraments Energètics, la qual ha sigut elevada per la Subdirecció General d'Energia i Mines a este centre directiu per a la seua resolució.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i la resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'este radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en concordança amb l'article 13 del Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, desenvolupat mitjançant l'Ordre 10/2022, de 26 de setembre, i de conformitat amb el títol VIII, del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les Conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'este departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l'article 38.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constituïx part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui estiguen exercint l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, incloent-hi la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requerix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (d'acord amb la nova terminologia introduïda per la Llei 24/2013).  
  
De conformitat amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'establix que no seran objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada les modificacions de les característiques d'un projecte consignat en l'annex I o en l'annex II, diferents de les modificacions descrites en l'article 7.1.c ja autoritzat, executat o en procés d'execució, quan valorades per l'òrgan ambiental competent no tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, de conformitat amb els criteris de valoració definits en l'esmentat article 7.2.c. En relació amb este pronunciament, s'ha tingut en consideració l'Informe sobre projectes de reforma en subestacions de data 22 d'agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental al qual ens remetem per precisió i per a evitar reproduccions innecessàries (accessible en el web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació Ambiental - Avaluació d'Impacte Ambiental (Tramitació NO telemàtica) - Procediment de tramitació i aprovació de projectes), accessible també en la URL:   
http://www.agroambient.gva.es/documents/162739062/162739265/REFORMA+EN+SUBESTACIONES+PARA+WEB+CASTELLANO.pdf/4ab56324-b5cb-4d76-be25-2327836d20d2.  
D'acord amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II, del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'establix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en este cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
De conformitat amb la disposició transitòria segona del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries, per a aquelles instal·lacions l'avantprojecte de les quals haja sigut realitzat de conformitat amb el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació aprovat per Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, i disposicions que el desenvolupen i el modifiquen, i haguera sigut presentat davant l'Administració pública competent abans de la data d'obligat compliment indicada en la disposició transitòria primera, es concedix un termini de dos anys comptador a partir de l'obtenció de l'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, per a la consecució de l'autorització d'explotació.  
De conformitat amb el que es disposa de la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en este decret llei en tràmit a la seua entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguen presentar una nova sol·licitud.  
Tenint en compte l'anterior, una vegada complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
Primer. Deixar sense efecte part de sengles resolucions anteriors de la subestació ST Morvedre  
Deixar sense efecte la part de les instal·lacions no executades autoritzades mitjançant les resolucions de data 15 de juny de 2007 (autorització administrativa) i de data 3 d'agost de 2007 (aprovació de projecte) dictades per esta direcció general (exp. ATASCT/2004/250/46), de conformitat amb el que s'ha manifestat en els antecedents i fonaments de dret, amb el següent abast:  
 En la transformació:  
 Transformador de potència, denominat T-3, de 50 MVA i relació 220/20 kV, amb la seua corresponent reactància trifàsica limitadora de connexió a terra (TZ-3).  
 En el sistema de 20 kV, de tipus interior blindat GIS, en configuració de doble barra (DB):  
 Vint (20) cel·les de línia amb interruptor.  
 Una (1) cel·la de transformador de potència amb interruptor, per al T-3.  
 Una (1) cel·la de remunta sense interruptor.  
 Dues (2) cel·les d'unió de barres sense interruptor en el mòdul 1, de connexió amb el mòdul 3.  
 Una (1) cel·la de bateria de condensadors amb interruptor, per a la BC-3.  
  
Segon. Atorgament d'autorització administrativa prèvia per a la modificació sol·licitada  
Atorgar autorització administrativa prèvia a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, per a la modificació del sistema de 20 kV, per ampliació amb un nou mòdul denominat mòdul 3, desmuntatge del mòdul 2 existent i reconfiguració de l'alimentació, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, amb l'abast que s'indica a continuació:  
Emplaçament:  
 Municipi (província): Sagunt (València).  
 Localització: Parc empresarial Parc Sagunt 1, a l'interior de la subestació transformadora ST Morvedre.  
 Projecció cartogràfica UTM (fus 30, ETRS89) següents X: 736.152; Y: 4.392.455.  
 Superfície parcel·les de la subestació: 208.989 m².  
Instal·lacions i equips a instal·lar:  
 En el sistema de 20 kV, de tipus interior blindat GIS, en configuració de doble barra (DB):  
 Instal·lació del nou mòdul 3, compost per:  
 Nou (9) cel·les de línia amb interruptor de 630 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit.  
 Una (1) cel·la de transformador de potència (per al T-2), amb interruptor de 1.600 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit.  
 Una (1) cel·la d'enllaç de barres amb interruptor de 630 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit.  
 Dos (2) sistemes de mesura de tensió en barres (un sistema per a cada barra), sense interruptor, situats cadascun en una cel·la independent.  
 Una (1) cel·la de serveis auxiliars (per al TSA-2 existent), sense interruptor.  
 Dues (2) cel·les de partició amb interruptor de 1.600 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit, fins i tot la seua interconnexió amb les cel·les d'unió existents en el mòdul 1.  
La modificació porta associada la reconfiguració de la subestació en el següent sentit: el nou mòdul 3 estarà alimentat pel transformador de potència existent denominat T-2, la cel·la de bateries de condensadors del mòdul 1 passarà a funcionar com a cel·la de línia, connectant-se la línia denominada L-28 (connectada amb anterioritat al mòdul 2 a desmuntar), i el transformador de serveis auxiliars TSA-2 existent passarà a estar alimentat des del mòdul 3.  
A més, es preveu l'adaptació de l'edifici de la subestació, en concret de la sala de cel·les d'MT per a la recepció de les noves posicions a instal·lar.  
Instal·lacions i equips a desmantellar:  
 En el sistema de 20 kV, de tipus interior blindat GIS, en configuració de doble barra (DB):  
 Desmuntatge del mòdul 2 existent, amb recuperació dels equips per al seu ús com a recanvi, compost per:  
 Una (1) cel·la de línia amb interruptor.  
 Una (1) cel·la de transformador amb interruptor.  
 Una (1) cel·la d'enllaç de barres amb interruptor.  
 Dos (2) sistemes de mesura de tensió en barres sense interruptor.  
 Una (1) cel·la de serveis auxiliars sense interruptor.  
 Dues (2) cel·les d'unió sense interruptor, fins i tot la seua interconnexió amb el mòdul 1.  
 Una (1) cel·la de bateria de condensadors amb interruptor (per a la BC-1).  
 Desmuntatge de les actuals bateries de condensadors BC-1 (composta per la BC-1.1 de 7.200 kVAr, i la BC-1.2 de 3.600 kVAr) i BC-2 (composta per la BC-2.1 de 7.200 kVAr, i la BC-2.2 de 3.600 kVAr).  
Estes instal·lacions van obtindre autorització d'explotació mitjançant sengles resolucions, una de 12 de novembre de 2008, del Servei Territorial d'Energia de València (expedient número ATASCT/2004/250/46), i una altra de 5 de desembre de 2019, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València (expedient número ATASCT/2010/214/46/E), la qual cosa es fa constar per a la seua deguda identificació a l'efecte del règim retributiu de l'activitat de distribució, en haver deixat d'estar en servei abans de la finalització de la seua vida útil reguladora (40 anys), tot això sense perjudici de les obligacions d'informació que tenen les empreses distribuïdores en els termes de l'article 31 del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'establix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, i les circulars de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que afecten esta activitat (Circular informativa 8/2021, d'1 de desembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, de petició d'informació a les empreses distribuïdores d'energia elèctrica per a la supervisió i càlcul de la retribució de l'activitat, i Circular 6/2019, de 5 de desembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'establix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica).  
  
En conseqüència, la instal·lació autoritzada resultant en la part afectada per la present modificació (transformació i sistema de 20 kV), quedarà amb la següent composició final:  
 En la transformació:  
 Un (1) transformador trifàsic intempèrie de potència de 50 MVA, relació 225 ± 10 % / 21,5 kV, denominat T-1, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), i regulador de tensió en càrrega, fabricat per INCOESA amb n/s: 145917, i acompanyat de la seua corresponent reactància trifàsica limitadora de connexió a terra de 500 A i 30 s (TZ-1).  
 Un (1) transformador trifàsic intempèrie de potència de 50 MVA, relació 225 ± 10 % / 21,5 kV, denominat T-2, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), i regulador de tensió en càrrega, fabricat per INCOESA amb n/s: 145918, i acompanyat de la seua corresponent reactància trifàsica limitadora de connexió a terra de 500 A i 30 s (TZ-2).  
 En el sistema de 20 kV, de tipus interior blindat GIS, en configuració de doble barra (DB), està compost per:  
 Mòdul 1:  
 Onze (11) cel·les de línia amb interruptor.  
 Una (1) cel·la d'enllaç de barres amb interruptor.  
 Dos (2) sistemes de mesura de tensió en barres sense interruptor (un sistema per a cada barra), situats en la cel·la d'enllaç de barres.  
 Una (1) cel·la de transformador de potència amb interruptor, per al T-1.  
 Una (1) cel·la de serveis auxiliars sense interruptor, per al TSA-1  
 Una (1) cel·la de partició de barres amb interruptor, de connexió amb el mòdul 3.  
 Una (1) cel·la d'unió de barres sense interruptor, de connexió amb el mòdul 3.  
 Mòdul 3:  
 Nou (9) cel·les de línia amb interruptor.  
 Una (1) cel·la de transformador de potència amb interruptor, per al T-2.  
 Una (1) cel·la d'enllaç de barres amb interruptor.  
 Dos (2) sistemes de mesura de tensió en barres, sense interruptor, situats cadascun en una cel·la independent.  
 Una (1) cel·la de serveis auxiliars (per al TSA-2 existent), sense interruptor.  
 Dues (2) cel·les de partició amb interruptor, de connexió amb el mòdul 1.  
 Dos (2) transformadors de serveis auxiliars (TSA-1 i TSA-2) per al subministrament en corrent altern dels equips i serveis propis de la subestació, de 250 kVA de potència i relació de transformació 20 + 2,5 % + 5 % + 7,5 % + 10 % / 0,420-0,242 kV. Els dos alimentats respectivament des de les cel·les de serveis auxiliars del mòdul 1 i el mòdul 3 del sistema de 20 kV.  
El pressupost total del projecte de modificació de la instal·lació objecte de la present autorització és de cinc-cents trenta-sis mil nou-cents setanta-huit euros amb quaranta-sis cèntims (536.978,46 €), valor que consta en el projecte d'execució, i sense perjudici del valor d'inversió bruta consignat en els plans d'inversió, tal com s'ha indicat en els antecedents.  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, d'acord amb les altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i els requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Tercer. Atorgament d'autorització administrativa de construcció  
Atorgar autorització administrativa de construcció dels elements i/o parts de la instal·lació del Projecte tècnic d'execució de l'annex de modificació al Projecte tecnicoadministratiu d'ampliació de cel·les d'MT a 20 kV en la subestació transformadora de 220/20 kV ST Morvedre, de data 28 de juliol de 2022, redactats per persona tècnica titulada competent i acompanyats de declaració responsable, presentats per a la construcció de les modificacions de les instal·lacions descrites en el punt segon d'esta resolució, i habilitar i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal per a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les següents condicions:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'esta. En cas que fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta direcció general la corresponent autorització.  
Si fora necessari introduir modificacions en la instal·lació, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a la seua execució les autoritzacions corresponents. En cas de tractar-se de modificacions no substancials segons l'article 13 del Decret 88/2005, no es requerirà autorització administrativa prèvia ni autorització administrativa de construcció de la modificació, únicament haurà d'obtindre l'autorització d'explotació. Per a la sol·licitud d'autorització d'explotació es procedirà d'acord amb el que es disposa en l'article 12 del Decret 88/2005, i aportar, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'element modificat.  
  
2. La instal·lació a executar haurà de complir, en tot cas, el que s'establix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
3. El titular d'esta autorització estarà subjecte a les condicions d'ordre mediambiental establides en la Declaració d'impacte Ambiental (exp. 412/2006-AIA), emesa per la Secretaria Autonòmica amb data 10 de maig de 2006, i les addicionals establides en eixa resolució que es transcriuen:  
1. S'han de restaurar a les seues condicions inicials totes les àrees que hagen estat alterades per les obres i procedir a la correcta gestió dels residus generats.  
2. Les operacions de buidatge i ompliment amb gas SF6 seran realitzats mitjançant equips que impedisquen l'emissió lliure del gas a l'atmosfera.  
3. Caldrà disposar de l'informe definitiu establit en l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, emés per la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, i adoptar les mesures de protecció addicionals que, si és el cas, este establisca. En qualsevol cas, l'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afecció i notificar immediatament la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.  
4. Respecte a les emissions de camps electromagnètiques derivades del funcionament de l'ST caldrà ajustar-se al que disposa la Direcció General de Salut Pública, òrgan competent en la vigilància sanitària de la contaminació electromagnètica, d'acord amb la Llei 4/2005, de 17 juny. En tot cas, estes es mantindran per davall dels límits establits per la recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic.  
5. A la posada en marxa de la subestació transformadora, caldrà mesurar els nivells sonors generats a fi de verificar el compliment de les condicions establides en la legislació vigent, i s'incorporaran els resultats al programa de vigilància ambiental.  
6. Les accions incloses en el programa de vigilància ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
7. D'acord amb l'article 4 del Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, el promotor haurà de comunicar a l'òrgan ambiental (per escrit), amb la suficient antelació, la data de començament de l'execució del projecte.  
8. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detecta algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, haurà de ser comunicat a l'òrgan ambiental competent que establirà, si escau, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Sense perjudici de l'anterior, i a l'efecte de l'article 42.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'inserix íntegrament el pronunciament emés per l'òrgan d'avaluació ambiental mitjançant remissió i accessibilitat al este publicant en el DOGV núm. 6156, d'01.12.2009.  
4. El termini d'execució de la instal·lació serà de cinc mesos (5) mesos per a les instal·lacions sol·licitades, des de l'endemà de la seua notificació, tot això atés que part de les instal·lacions de distribució que s'autoritzen per la present resolució estan vinculades al subministrament d'energia elèctrica de la iniciativa industrial declarada com a projecte territorial estratègic per Acord de 16 de desembre de 2022, del Consell (DOGV 9492, 19 de desembre de 2022).  
No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'este mitjançant sol·licitud motivada davant este òrgan directiu, i adjuntar a este efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
5. Als efectes previstos en l'article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal comunicarà a l'òrgan ambiental la data de començament d'execució del present projecte autoritzat.  
6. El titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València.  
7. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
8. Sense perjudici del que es preveu en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
9. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació autoritzada per la present resolució, la titular d'esta autorització, en el termini màxim de deu dies hàbils ho comunicarà al servei territorial competent en matèria d'energia a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 18 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Esta sol·licitud adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, on s'acredite que és conforme als reglaments tècnics en la matèria i a la present autorització administrativa i autorització de construcció del projecte d'execució, i que adjuntarà la resta de documentació exigida per la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial aplicable a la instal·lació. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, caldrà adjuntar l'oportuna declaració responsable de conformitat amb el que s'indica en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
Atés que es tracta d'una instal·lació d'una activitat regulada econòmicament pel sistema elèctric i sotmesa a planificació o retribució, haurà adjuntar el certificat del sol·licitant de l'autorització d'explotació relativa a la informació de les característiques tècniques i econòmiques d'aquelles contingudes en el pla anual del transportista o distribuïdor i les referències, quan siga procedent, a les instal·lacions tipus previstes en la regulació en què queda enquadrada, així com esta mateixa informació corresponent a la instal·lació efectivament executada i l'autorització d'explotació de la qual se sol·licita. Igualment s'indicarà el pressupost real d'execució, i la part que haja sigut sufragada per tercers diferents del sol·licitant d'esta autorització. Esta mateixa informació s'acompanyarà respecte a les instal·lacions existents que són modificades, substituïdes i/o adequades, amb aportació de còpia de les autoritzacions d'explotació (o actes de posada en servei), i en cas de no aportar-les, justificació de no disposar d'estes i, en este cas, s'adjuntarà la referència a l'expedient i data d'estes perquè siga demanada per esta administració amb la finalitat que en la resolució d'autorització d'explotació de les instal·lacions la posada en servei de les quals s'autoritze es faça referència expressa al desmantellament i tancament de les parts afectades.  
Quan este centre directiu siga el competent per a autoritzar l'explotació de la instal·lació objecte d'esta autorització, el corresponent servei territorial realitzarà la instrucció d'este procediment i elevarà a esta direcció general la documentació pertinent per a emetre la respectiva autorització d'explotació, juntament amb el seu informe.  
10. Esta direcció general, prèviament al tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en esta resolució.  
  
Quart. Publicació i notificació  
Ordenar:  
 La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
 La notificació de la present resolució a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o degueren emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions del grup segon de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'esta conselleria en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'establix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 20 de juliol de 2023.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Silvia Cerdà Alfonso.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9765, del 12-01-2024 (2024/24)

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2023, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se deja sin efecto la parte de las instalaciones no ejecutadas autorizadas mediante las resoluciones, de fecha 15 de junio de 2007 (autorización administrativa), y de fecha, 3 de agosto de 2007 (aprobación de proyecto), dictadas por esta dirección general (expediente ATASCT/2004/250/46), y se otorga a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación del sistema de 20 kV, por ampliación con un nuevo módulo denominado módulo 3, desmontaje del módulo 2 existente y reconfiguración de la alimentación de los módulos 1 y 3, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, ubicada en el término municipal de Sagunto (expedientes de referencia ATRCCT/2020/5/46).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9765

Fecha DOGV
:   12-01-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/24

CVE


Fecha del documento
:   20-07-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo](javascript:void(0))
    * [Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2023, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se deja sin efecto la parte de las instalaciones no ejecutadas autorizadas mediante las resoluciones, de fecha 15 de junio de 2007 (autorización administrativa), y de fecha, 3 de agosto de 2007 (aprobación de proyecto), dictadas por esta dirección general (expediente ATASCT/2004/250/46), y se otorga a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación del sistema de 20 kV, por ampliación con un nuevo módulo denominado módulo 3, desmontaje del módulo 2 existente y reconfiguración de la alimentación de los módulos 1 y 3, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, ubicada en el término municipal de Sagunto (expedientes de referencia ATRCCT/2020/5/46). [2024/24]  
  
Antecedentes  
Con fecha 2 de abril de 2020, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, la siguiente documentación:  
 Proyecto técnico administrativo de ampliación de celdas de MT A 20 kV en la subestación transformadora de 220/20 kV ST Morvedre, de fecha de firma 30 de marzo de 2020, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente, y acompañado de declaración responsable de la misma persona fecha 31 de marzo de 2020;  
 Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico;  
 Hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, de fecha de 31 de marzo de 2020, firmada por la persona técnica competente proyectista, y el representante de la titular de la instalación.  
En relación con la citada documentación, consta en el expediente impreso normalizado de fecha 31 de marzo de 2020, solicitando:  
 Autorización administrativa previa para la modificación del sistema de 20 kV, por ampliación con un nuevo módulo denominado módulo 3, desmontaje del módulo 2 existente y reconfiguración de la alimentación de los módulos 1 y 3, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, ubicada en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, y  
 Autorización administrativa de construcción de la referida modificación.  
Con fecha 31 de agosto de 2020, el solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
En atención a sendos requerimientos del Servicio Territorial, con fechas 25 de febrero, 3 de mayo, 12 de julio, 1 de agosto y 4 de octubre de 2022, la titular aporta la documentación solicitada y aclara las discrepancias planteadas, manifestando, en síntesis, lo siguiente:  
 En relación con la aportación de separatas del proyecto técnico que, «la ST Morvedre cuenta con autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución otorgada por medio de Resolución de la Dirección General de Energía, de fecha 15 de junio de 2007, para lo cual se tramitó el expediente ATASCT/2004/250/46, dentro de la cual se contempló la ampliación del sistema de 20 kV que se pretende y que en aquel momento, no se ejecutó».  
Por lo que respecta a la necesidad de aportar las oportunas separatas a fin de que se formulen los condicionados técnicos relativos a la instalación, manifiesta su no procedencia en base a que, «en este caso, …/… no hay afección a bienes, derechos o servicios desde el punto de vista técnico (se trata de la mera operación mecánica y eléctrica de instalación de la celda y no hay afección alguna)».  
Añadiendo con carácter general, «la innecesaridad de aportación de separatas para los ayuntamientos en casos, como el que es objeto de este expediente, en el que las autorizaciones sectoriales se solicitan para la ejecución de tareas meramente mecánicas».  
 En relación con la evaluación ambiental de la instalación que, «la actuación a realizar no se considera sujeta a declaración de impacto ambiental por estar recogida en los supuestos de ampliación de subestación existentes reflejados en el documento de la Conselleria de Medio Ambiente de fecha 22.08.2017 «Informe sobre proyectos de reforma de subestaciones»,» …/… «siendo las actuaciones a realizar en la ST Morvedre de ampliación de posiciones de reserva de 20 kV».  
 En relación con la evaluación ambiental de cada una de las líneas a conectar a las nuevas posiciones en la subestación objeto de la autorización administrativa del presente proyecto que, «se deberá contemplar en los preceptivos proyectos de cada una de ellas».  
 En relación con el transformador T-3, que consta en el unifilar con conexión al nuevo módulo 3 del sistema de 20 kV mediante una posición de transformador que, «es una reserva no instalada y con autorización administrativa de fecha 15 de junio de 2007, bajo el expediente ATASCT/2004/250/46. La instalación de la posición de transformador en el sistema de 20 kV al mismo tiempo que el resto de las posiciones de la barra viene determinado por la necesidad de montaje del módulo completo con la mayor flexibilidad de explotación en su alcance final».  
Además, «el proyecto presentado se redactó teniendo en cuenta las necesidades de expansión de la red del entorno según la planificación de la misma a finales de 2019. En aquel momento se tenía la intención de instalar el transformador T-3 en el medio plazo. Debido al crecimiento de la zona, se pretende instalar un 220/132 kV en lugar del T-3 220/20 kV, está ampliación está recogida en la actual planificación del transporte recientemente aprobada e incluido en el plan de las CCAA (anexo 4), junto al nuevo sistema de 132 kV.»  
 En relación con el número de celdas existentes, modificadas y finales, realiza las aclaraciones oportunas, adjuntado autorizaciones de explotación de las citadas instalaciones puesta en servicio hasta la fecha, así como los esquemas unifilares identificando las instalaciones existentes con autorización de explotación, las existentes que van a ser objeto de modificación, y las instalaciones resultantes tras la modificación solicitada. Para ello aporta: anexo al Proyecto técnico administrativo de «ampliación de celdas de MT A 20 kV en la subestación transformadora DE 220/20 kV ST Morvedre», de fecha 28 de julio de 2022, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente, acompañado de declaración responsable de la misma persona de fecha 4 de octubre de 2022. Por tanto, debe entenderse que, el precitado proyecto técnico, sustituye al presentado de fecha de firma 30 de marzo de 2020.  
Debe entenderse que, en atención a lo manifestado por la interesada, esta renuncia de todas aquellas instalaciones que habiendo sido autorizadas mediante Resolución de fecha 15 de junio de 2007 (autorización administrativa), y Resolución de fecha 3 de agosto de 2007 (aprobación de proyecto), dentro del expediente de referencia ATASCT/2004/250/46, no han sido ejecutadas conforme a las citadas autorizaciones, sin perjuicio, además, del incumplimiento por esta del condicionado a) del resuelvo único y condicionado 4 del resuelvo único, de las respectivas citadas resoluciones, que implica dejar sin efecto la parte de las citadas Resoluciones que incumplan, en este caso, los condicionados citados.  
Además, a mayor abundamiento, debe advertirse que aquellas instalaciones autorizadas por las citadas resoluciones no construidas, no podrán ejecutarse conforme a la normativa de seguridad por la que se autorizaron, esta es Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias, dado que la interesada no obtuvo para estas las autorizaciones de explotación correspondientes conforme a lo regulado en la disposición transitoria segunda del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
Así las cosas, se entiende que se debe dejar sin efecto las siguientes instalaciones recogidas en las resoluciones, de fecha 15 de junio de 2007 (autorización administrativa), y de fecha 3 de agosto de 2007 (aprobación de proyecto), dentro del expediente de referencia ATASCT/2004/250/46, no ejecutadas en tiempo y forma conforme a la normativa de seguridad que se les autorizó:  
 En la transformación:  
 Transformador de potencia, denominado T-3, de 50 MVA y relación 220/20 kV, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra (TZ-3).  
 En el sistema de 20 kV, de tipo interior blindado GIS, en configuración de doble barra (DB):  
 Veinte (20) celdas de línea con interruptor.  
 Una (1) celda de transformador de potencia con interruptor, para el T-3.  
 Una (1) celda de remonte sin interruptor.  
 Dos (2) celdas de unión de barras sin interruptor en el módulo 1, de conexión con el módulo 3.  
 Una (1) celda de batería de condensadores con interruptor, para la BC-3.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido instruido bajo el expediente de referencia ATRCCT/2020/5/46, por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.  
Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en la Sección Primera «Empresarios» el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Núm. 129), dentro de los actos inscritos correspondientes a la provincia de Bizkaia, la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal». Inscripción accesible en la dirección url: https://www.boe.es/borme/dias/2019/07/09/pdfs/BORME-A-2019-129-48.pdf.  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible en el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://energia.serviciosmin.gob.es/Gecos/DatosPublicos/ConsultaRegistro), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en el artículo 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La instalación de distribución de energía eléctrica para cuya modificación se solicita autorización se sitúa en la ST Morvedre, la cual se ubica en el término municipal de Sagunto y más concretamente en el parque empresarial Parc Sagunt 1. La parcela destinada a la instalación se localiza en la coordenada georreferenciada (coordenadas U.T.M - HUSO 30) siguiente: X: 736.152; Y: 4.392.455, ocupando una extensión de 208.989 m². Su referencia catastral es 6421402YJ3962S0001KE de dicha ciudad, provincia de Valencia, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, como así consta en el proyecto técnico de ejecución.  
Constan como antecedentes relacionados con la subestación objeto de la ampliación los siguientes actos administrativos:  
 Resolución, de 15 de junio de 2007, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada »ST Morvedre», situada en parcela del parque empresarial Parc Sagunt I, junto a la carretera CV-309, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica, publicada en el DOGV Num. 5595 / 10.09.2007 (expediente número ATASCT/2004/250/46).  
 Resolución, de 3 de agosto de 2007, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Trasporte de la Generalita, por la que se aprueba a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la Fase I del proyecto técnico para la ejecución, de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, situada en parcela del parque empresarial «Parc Sagunt I», junto a la carretera CV-309, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica (expediente número ATASCT/2004/250/46).  
 Resolución, de 12 de noviembre de 2008, del entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, de autorización de explotación de las instalaciones de distribución de la subestación transformadora parque empresarial Parc Sagunt I »ST Morvedre», Sagunto, autorizadas por las precitadas resoluciones anteriores (expediente número ATASCT/2004/250/46).  
 Resolución, de 5 de diciembre de 2019, del entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, de autorización de explotación de una sola celda de 20 kV en las instalaciones de distribución de la subestación transformadora »ST Morvedre» (expediente número ATASCT/2010/214/46/E).  
Así las cosas, actualmente la subestación tiene con autorización de explotación la siguiente configuración:  
 En la transformación:  
 Un (1) transformador trifásico intemperie de potencia de 50 MVA, relación 225±10 % / 21,5 kV, denominado T-1, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), y regulador de tensión en carga, fabricado por INCOESA con n/s: 145917, y acompañado de su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra de 500A 30 seg (TZ-1).  
 Un (1) transformador trifásico intemperie de potencia de 50 MVA, relación 225±10 % / 21,5 kV, denominado T-2, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), y regulador de tensión en carga, fabricado por INCOESA con n/s: 145918, y acompañado de su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra de 500A 30 seg (TZ-2).  
 En el sistema de 20 kV, de tipo interior blindado GIS, en configuración de doble barra (DB), está compuesto por:  
 Módulo 1:  
 Diez (10) celdas de línea con interruptor.  
 Una (1) celda de enlace de barras con interruptor.  
 Dos (2) sistemas de medida de tensión en barras sin interruptor (un sistema para cada barra), ubicados en la celda de enlace de barras.  
 Una (1) celda de transformador de potencia con interruptor, para el T-1.  
 Una (1) celda de batería de condensadores con interruptor, para la BC-1 (compuesta por la BC-1.1 de 7200 kvar, y la BC-1.2 de 3600 kvar).  
 Una (1) celda de servicios auxiliares sin interruptor, para el TSA-1  
 Una (1) celda de partición de barras con interruptor, de conexión con el módulo 2.  
 Una (1) celda de unión de barras sin interruptor, de conexión con el módulo 2.  
 Módulo 2:  
 Una (1) celda de línea con interruptor.  
 Una (1) celda de enlace de barras con interruptor.  
 Dos (2) sistemas de medida de tensión en barras sin interruptor (un sistema para cada barra), ubicados en la celda de enlace de barras.  
 Una (1) celda de transformador de potencia con interruptor, para el T-2.  
 Una (1) celda de batería de condensadores con interruptor, para la BC-2 (compuesta por la BC-2.1 de 7200 kvar, y la BC-2.2 de 3600 kvar).  
 Una (1) celda de servicios auxiliares sin interruptor, para el TSA-2  
 Dos (2) celdas de unión de barras sin interruptor, de conexión con el módulo 1.  
 Dos (2) transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2) para el suministro en corriente alterna de los equipos y servicios propios de la subestación, de 250 kVA de potencia y relación de transformación 20+2,5 %+5 %+7,5 %+10 % / 0,420-0,242 kV. Ambos alimentados respectivamente desde las celdas de servicios auxiliares del módulo 1 y módulo 2 del sistema de 20 kV.  
- Dos (2) baterías de condensadores (BC-1 y BC-2) de interior de 10,8 Mvar conectadas respectivamente desde las celdas de batería de condensadores del módulo 1 y del módulo 2 del sistema de 20 kV.  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, durante el plazo de veinte días en:  
 el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 6 de marzo de 2023 (DOGV Núm. 9547),  
Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica/, en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica/, en valenciano, en el apartado «información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
En relación con el pronunciamiento ambiental de la instalación, la interesada ha manifestado que la instalación no está sujeta a declaración de impacto ambiental, debiendo entenderse esta indicación de conformidad con el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones «, de fecha 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, al estimar que las modificaciones consistentes en equipación de posiciones de reserva, sin ampliar la parcela vallada de la subestación, no tendrán efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. No obstante, debe advertirse que, la ampliación objeto del presente proyecto se encuentra incluida en el alcance evaluado ambientalmente en la declaración de impacto ambiental (exp.: 412/2006-AIA), emitida por la Secretaría Autonómica, en fecha 10 de mayo de 2006, y publicada en el DOGV núm. 6156 / 1 de diciembre de 2009, por lo que debe entenderse que no procede someter a evaluación de impacto ambiental la ampliación solicitada, sin perjuicio de que se estará a los condicionados ambientales dictados en dicho pronunciamiento.  
Por todo lo expuesto, la modificación planteada en el proyecto técnico presentado de la ST Morvedre atinente a la presente resolución tiene por objeto, en síntesis, las siguientes actuaciones:  
 Sistema de 20 kV, de tipo interior blindado GIS, en configuración de doble barra (DB):  
 Instalación de nuevo módulo 3, compuesto por:  
 Nueve (9) celdas de línea con interruptor de 630 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
 Una (1) celda de transformador de potencia (para el T-2), con interruptor de 1.600 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
 Una (1) celda de enlace de barras con interruptor de 630 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
 Dos (2) sistemas de medida de tensión en barras, sin interruptor, colocados cada uno en una celda independiente.  
 Una (1) celda de servicios auxiliares (para el TSA-2), sin interruptor.  
 Dos (2) celdas de partición con interruptor de 1.600 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito, incluso su interconexión con las celdas de unión existentes en el módulo 1.  
 Desmontaje del módulo 2 existente, compuesto por:  
 Una (1) celda de línea con interruptor (L-28).  
 Una (1) celda de transformador con interruptor.  
 Una (1) celda de enlace de barras con interruptor.  
 Dos (2) sistemas de medida de tensión en barras sin interruptor.  
 Una (1) celda de servicios auxiliares sin interruptor.  
 Dos (2) celdas de unión sin interruptor, incluso su interconexión con el módulo 1.  
 Una (1) celda de batería de condensadores con interruptor (para la BC-1).  
 Desmontaje de las actuales baterías de condensadores BC-1 (compuesta por la BC-1.1 de 7200 kvar, y la BC-1.2 de 3600 kvar) y BC-2 (compuesta por la BC-2.1 de 7200 kvar, y la BC-2.2 de 3600 kvar).  
La modificación lleva asociada la reconfiguración de la subestación en el siguiente sentido: el nuevo módulo 3 estará alimentado por el transformador de potencia existente denominado T-2, la celda de baterías de condensadores del módulo 1, pasará a funcionar como celda de línea, conectándose la línea denominada L-28 (proveniente del módulo 2 desmontado), y el transformador de servicios auxiliares TSA-2 existente, pasará a estar alimentado desde el módulo 3.  
A los efectos de su justificación debe indicarse que la instalación del módulo 3 del sistema de 20 kV en ST Morvedre, objeto de la presente resolución, ha sido prevista en los planes de inversión anuales y trienales presentados por la I-DE Redes eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, destacando concretamente:  
 En el plan de inversión anual 2021 y trienal 2021-2023 (PIRD) (presentado en el mismo año 2020 de presentación del expediente sustantivo), informados favorablemente por esta dirección general, se recogió con código de proyecto 100875021, la actuación denominación «Morvedre. ST. Ampliacion Sistema 20 kV», con inversión bruta de 507.460,31 €, estando previsto ingresos sufragados por terceros de 299.999,96 €, y con un de inversión retribuible de 550.522,93 €.  
 En el plan de inversión anual 2023 y trienal 2023-2025 (PIRD), informados favorablemente por esta dirección general, se recogió con código de proyecto 00131698-100875021, con denominación «Morvedre. ST. Ampliacion Sistema 20 kV», con inversión bruta de 646.962,73 €, estando previsto ingresos sufragados por terceros de 163.256,99 € y con volumen de inversión retribuible para esta actuación de 524.752,47 €, y su ejecución para el año 2023.  
La titular justifica la necesidad de la actuación de la instalación del módulo 3 del sistema de 20 kV por motivos del crecimiento vegetativo y desarrollo de la zona de afección de la ST Morvedre, que hace necesaria la ampliación del sistema de 20 kV ante diferentes solicitudes de suministro de energía eléctrica en instalaciones colindantes.  
En relación con el proyecto de renovación del módulo 3 del sistema de 20 kV, debe entenderse que la reforma proyectada no genera incidencias negativas en el sistema puesto que se trata de una ampliación, llevada a cabo en el parque de distribución, existente y en servicio, de la ST Morvedre.  
Consta en el expediente propuesta del Servicio de Infraestructuras y Suministros Energéticos, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.  
  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 10/2022, de 26 de septiembre, y de conformidad con el título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y con el artículo 38.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, las modificaciones de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, no tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c. En relación con este pronunciamiento, se ha tenido en consideración el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (tramitación no telemática) - procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos), accesible también en la url:   
http://www.agroambient.gva.es/documents/162739062/162739265/REFORMA+EN+SUBESTACIONES+PARA+WEB+CASTELLANO.pdf/4ab56324-b5cb-4d76-be25-2327836d20d2.  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
De conformidad con la disposición transitoria segunda, del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, para aquellas instalaciones cuyo anteproyecto haya sido realizado de conformidad con el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación aprobado por Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre y disposiciones que lo desarrollan y lo modifican, y hubiere sido presentado ante la Administración pública competente antes de la fecha de obligado cumplimiento indicada en la disposición transitoria primera, se concede un plazo de dos años, que se contará a partir de la obtención de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la consecución de la autorización de explotación.  
De conformidad con lo dispuesto de la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:   
  
Primero. Dejar sin efecto parte de sendas resoluciones anteriores de la subestación ST Morvedre.  
Dejar sin efecto la parte de las instalaciones no ejecutadas autorizadas mediante las resoluciones de fecha 15 de junio de 2007 (autorización administrativa) y de fecha 3 de agosto de 2007 (aprobación de proyecto) dictadas por esta dirección general (exp.: ATASCT/2004/250/46), conforme a lo manifestado en los antecedentes y fundamentos de derecho, con el siguiente alcance:  
 En la transformación:  
 Transformador de potencia, denominado T-3, de 50 MVA y relación 220/20 kV, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra (TZ-3).  
 En el sistema de 20 kV, de tipo interior blindado GIS, en configuración de doble barra (DB):  
 Veinte (20) celdas de línea con interruptor.  
 Una (1) celda de transformador de potencia con interruptor, para el T-3.  
 Una (1) celda de remonte sin interruptor.  
 Dos (2) celdas de unión de barras sin interruptor en el módulo 1, de conexión con el módulo 3.  
 Una (1) celda de batería de condensadores con interruptor, para la BC-3.   
  
Segundo. Otorgamiento de autorización administrativa previa para la modificación solicitada.  
Otorgar autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, para la modificación del sistema de 20 kV, por ampliación con un nuevo módulo denominado módulo 3, desmontaje del módulo 2 existente y reconfiguración de la alimentación, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, con el alcance que se relaciona a continuación:  
Emplazamiento:  
 Municipio (provincia): Sagunto (Valencia)  
 Localización: parque empresarial Parc Sagunt 1, en el interior de la subestación transformadora ST Morvedre.  
 Proyección cartográfica UTM (Huso 30, ETRS89) siguientes X: 736.152; Y: 4.392.455  
 Superficie parcelas de la subestación: 208.989 m²  
Instalaciones y equipos a instalar:  
 En el sistema de 20 kV, de tipo interior blindado GIS, en configuración de doble barra (DB):  
 Instalación de nuevo módulo 3, compuesto por:  
 Nueve (9) celdas de línea con interruptor de 630 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
 Una (1) celda de transformador de potencia (para el T-2), con interruptor de 1.600 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
 Una (1) celda de enlace de barras con interruptor de 630 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
 Dos (2) sistemas de medida de tensión en barras (un sistema para cada barra), sin interruptor, ubicados cada uno en una celda independiente.  
 Una (1) celda de servicios auxiliares (para el TSA-2 existente), sin interruptor.  
 Dos (2) celdas de partición con interruptor de 1.600 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito, incluso su interconexión con las celdas de unión existentes en el módulo 1.  
La modificación lleva asociada la reconfiguración de la subestación en el siguiente sentido: el nuevo módulo 3 estará alimentado por el transformador de potencia existente denominado T-2, la celda de baterías de condensadores del módulo 1, pasará a funcionar como celda de línea, conectándose la línea denominada L-28 (conectada con anterioridad al módulo 2 a desmontar), y el transformador de servicios auxiliares TSA-2 existente, pasará a estar alimentado desde el módulo 3.  
Además, se contempla la adaptación del edificio de la subestación, en concreto de la sala de celdas de MT para la recepción de las nuevas posiciones a instalar.  
Instalaciones y equipos a desmantelar:  
 En el sistema de 20 kV, de tipo interior blindado GIS, en configuración de doble barra (DB):  
 Desmontaje del módulo 2 existente, con recuperación de los equipos para su uso como repuesto, compuesto por:  
 Una (1) celda de línea con interruptor.  
 Una (1) celda de transformador con interruptor.  
 Una (1) celda de enlace de barras con interruptor.  
 Dos (2) sistemas de medida de tensión en barras sin interruptor.  
 Una (1) celda de servicios auxiliares sin interruptor.  
 Dos (2) celdas de unión sin interruptor, incluso su interconexión con el módulo 1.  
 Una (1) celda de batería de condensadores con interruptor (para la BC-1).  
 Desmontaje de las actuales baterías de condensadores BC-1 (compuesta por la BC-1.1 de 7200 kvar, y la BC-1.2 de 3600 kvar) y BC-2 (compuesta por la BC-2.1 de 7200 kvar, y la BC-2.2 de 3600 kvar).  
Estas instalaciones obtuvieron autorización de explotación mediante sendas resoluciones, una de 12 de noviembre de 2008, del Servicio Territorial de Energía de Valencia, (expediente número ATASCT/2004/250/46), y otra de, 5 de diciembre de 2019, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, (expediente número ATASCT/2010/214/46/E), lo que se hace constar para su debida identificación a los efectos del régimen retributivo de la actividad de distribución, al haber dejado de estar en servicio antes de la finalización de su vida útil regulatoria (40 años), todo ello sin perjuicio de las obligaciones de información que tienen las empresas distribuidoras en los términos del artículo 31 del Real decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, y las circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que afectan a esta actividad (circular informativa 8/2021, de 1 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de petición de información a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la supervisión y cálculo de la retribución de la actividad, y circular 6/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica).  
En consecuencia, la instalación autorizada resultante en la parte afectada por la presente modificación (transformación y sistema de 20 kV), quedará con la siguiente composición final:  
 En la transformación:  
 Un (1) transformador trifásico intemperie de potencia de 50 MVA, relación 225±10 % / 21,5 kV, denominado T-1, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), y regulador de tensión en carga, fabricado por INCOESA con n/s: 145917, y acompañado de su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra de 500 A y 30 s (TZ-1).  
 Un (1) transformador trifásico intemperie de potencia de 50 MVA, relación 225±10 % / 21,5 kV, denominado T-2, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), y regulador de tensión en carga, fabricado por INCOESA con n/s: 145918, y acompañado de su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra de 500 A y 30 s (TZ-2).  
 En el sistema de 20 kV, de tipo interior blindado GIS, en configuración de doble barra (DB), está compuesto por:  
 Módulo 1:  
 Once (11) celdas de línea con interruptor.  
 Una (1) celda de enlace de barras con interruptor.  
 Dos (2) sistemas de medida de tensión en barras sin interruptor (un sistema para cada barra), ubicados en la celda de enlace de barras.  
 Una (1) celda de transformador de potencia con interruptor, para el T-1.  
 Una (1) celda de servicios auxiliares sin interruptor, para el TSA-1  
 Una (1) celda de partición de barras con interruptor, de conexión con el módulo 3.  
 Una (1) celda de unión de barras sin interruptor, de conexión con el módulo 3.  
 Módulo 3:  
 Nueve (9) celdas de línea con interruptor.  
 Una (1) celda de transformador de potencia con interruptor, para el T-2.  
 Una (1) celda de enlace de barras con interruptor.  
 Dos (2) sistemas de medida de tensión en barras, sin interruptor, ubicados cada uno en una celda independiente.  
 Una (1) celda de servicios auxiliares (para el TSA-2 existente), sin interruptor.  
 Dos (2) celdas de partición con interruptor, de conexión con el módulo 1.  
 Dos (2) transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2) para el suministro en corriente alterna de los equipos y servicios propios de la subestación, de 250 kVA de potencia y relación de transformación 20+2,5 %+5 %+7,5 %+10 % / 0,420-0,242 kV. Ambos alimentados respectivamente desde las celdas de servicios auxiliares del módulo 1 y módulo 3 del sistema de 20 kV.  
El presupuesto total del proyecto de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de quinientos treinta y seis mil novecientos setenta y ocho euros con cuarenta y seis céntimos (536.978,46 €), valor que consta en el proyecto de ejecución, y sin perjuicio del valor de inversión bruta consignado en los planes de inversión, tal y como se ha indicado en los Antecedentes.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Tercero. Otorgamiento de autorización administrativa de construcción  
Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de ejecución anexo de modificación al proyecto técnico administrativo de «Ampliación de celdas de MT A 20 kV en la subestación transformadora DE 220/20 kV ST Morvedre», de fecha 28 de julio de 2022, redactados por persona técnica titulada competente y acompañados de declaración responsable, presentados para la construcción de las modificaciones de las instalaciones descritas en el punto segundo de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.  
En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a su ejecución las autorizaciones correspondientes. En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación. Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El titular de la presente autorización estará sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental (exp.: 412/2006-AIA), emitida por la Secretaría Autonómica, en fecha 10 de mayo de 2006, y las adicionales establecidas en esa resolución que se transcriben:  
1. Se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras y se procederá a la correcta gestión de los residuos generados.  
2. Las operaciones de vaciado y llenado con gas SF6, se realizará mediante equipos que impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.  
3. Se dispondrá del informe definitivo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano y se adoptarán las medidas de protección adicionales que, en su caso, establezca el mismo. En cualquier caso, la aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte.  
4. Con respecto a las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la ST se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Salud Pública, órgano competente en la vigilancia sanitaria de la contaminación electromagnética, de acuerdo con la Ley 4/2005, de 17 junio. En todo caso, estas se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.  
5. A la puesta en marcha de la subestación transformadora, se procederá a medir los niveles sonoros generados al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente, incorporándose los resultados al programa de vigilancia ambiental.  
6. Las acciones incluidas en el programa de vigilancia ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
7. De acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental (por escrito), con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.  
8. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
Sin perjuicio de lo anterior, y a los efectos del artículo 42.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se inserta íntegramente el pronunciamiento emitido por el órgano de evaluación ambiental mediante remisión y accesibilidad al mismo publicando en el DOGV núm. 6156 / 1 de diciembre de 2009.  
4. El plazo de ejecución de la instalación será de cinco meses (5) meses para las instalaciones solicitadas, desde el día siguiente a su notificación, todo ello atendiendo a que parte de las instalaciones de distribución que se autorizan por la presente están vinculadas al suministro de energía eléctrica de la iniciativa industrial declarada como proyecto territorial estratégico por Acuerdo, de 16 de diciembre de 2022, del Consell (DOGV 9492, 19 de diciembre de 2022).  
No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
5. A los efectos previstos en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal comunicará al órgano ambiental, la fecha de comienzo de ejecución del presente proyecto autorizado.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.  
7. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
8. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
9. Finalizadas las obras de construcción de la instalación autorizada por la presente, la titular de esta autorización, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 18 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Al tratarse de una instalación de una actividad regulada económicamente por el sistema eléctrico y sometida a planificación o retribución, se acompañará certificación del solicitante de la autorización de explotación relativa a la información de las características técnicas y económicas de aquellas contenidas en el plan anual del transportista o distribuidor y las referencias, cuando proceda, a las instalaciones tipo previstas en la regulación en que queda encuadrada, así como esta misma información correspondiente a la instalación efectivamente ejecutada y cuya autorización de explotación se solicita. Igualmente se indicará el presupuesto real de ejecución, y la parte que haya sido sufragada por terceros distintos del solicitante de dicha autorización. Esta misma información se acompañará respecto a las instalaciones existentes que son modificadas, sustituidas y/o adecuadas, aportando copia de las autorizaciones de explotación (o actas de puesta en servicio), y en caso de no aportarlas, justificación de no disponer de ellas, en cuyo caso se acompañará de la referencia al expediente y fecha de las mismas para que sea recabada por esta Administración con el fin de que en la resolución de autorización de explotación de las instalaciones cuya puesta en servicio se autorice se haga referencia expresa al desmantelamiento y cierre de las partes afectadas.  
Cuando este centro directivo sea el competente para autorizar la explotación de la instalación objeto de esta autorización, el correspondiente servicio territorial realizará la instrucción de este procedimiento y elevará a esta Dirección General la documentación pertinente para emitir la respectiva autorización de explotación, junto con su informe.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Cuarto. Publicación y notificación.  
Ordenar:  
 La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
 La notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución,  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones del grupo segundo de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 20 de julio de 2023.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Silvia Cerdà Alfonso.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML