Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5581, del 21-08-2007 (2007/10597)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST Alzira ubicada al terme municipal d'Alzira a la província de València, en la part corresponent a les instal·lacions de distribució elèctrica. (ATRCCT/2005/2/46).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5581

Data del DOGV
:   21-08-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2007/10597

CVE


Data del document
:   31-07-2007

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST Alzira ubicada al terme municipal d'Alzira a la província de València, en la part corresponent a les instal·lacions de distribució elèctrica. (ATRCCT/2005/2/46). [2007/10597]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en data 24 de gener de 2005, domiciliada als efectes de notificacions a 28036 Madrid, Av. de Burgos, 8-B, davant del Servici Territorial d'Energia de València, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a l'ampliació de les instal·lacions de distribució elèctrica, corresponents a la subestació transformadora de 220/132/66/20/11 kV, denominada ST Alzira, ubicada al PK 6,700 de la carretera comarcal d'Alberic a Sueca, al terme municipal d'Alzira (València).  
Al mencionat escrit, s'adjunta l'avantprojecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per l'enginyer industrial Ángel Fernández Álvarez i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana en data 4 de gener de 2005. (ATRCCT/2005/2/46).  
Vist que el dia 22 d'abril de 2005 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València l'anunci corresponent a la informació pública prevista en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i en la Llei 2/89, de 3 de març, sobre impacte ambiental.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud en el termini establit reglamentàriament.  
Vist que de conformitat amb el que establix el citat Reial Decret 1955/2000, es va remetre a l'Ajuntament d'Alzira, separata de l'avantprojecte als efectes d'establir les oportunes condicions tècniques, i igualment i de conformitat amb allò que s'ha establit per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, es va sol·licitar informe sobre l'adaptació d'este al planejament urbanístic vigent, i el mencionat Ajuntament presenta la seua contestació per mitjà de la qual es manifesta que no existix objecció en l'aprovació de la instal·lació sol·licitada.   
Atés que amb data 2 de febrer de 2007, la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient, de la conselleria de Territori i Habitatge, va formular en l'expedient 259/05-AIA, Declaració d'Impacte Ambiental, i estima acceptable l'ampliació només als efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, sempre que este es desenvolupe amb les previsions de l'Estudi d'Impacte Ambiental i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva d'esta resolució.  
Vist l'informe tècnic, de 7 de març de 2007, emés pel Servici Territorial d'Energia de València.  
Vist que consta com a últims antecedents de la subestació transformadora la resolució de la Direcció General d'Energia d'autorització administrativa i l'aprovació del projecte per a l'ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució, consistent en la instal·lació d'un transformador de 220/20 kV i 50 MVA, i la resolució també de la Direcció General d'Energia d'autorització administrativa i l'aprovació del projecte per a la modificació de les instal·lacions elèctriques de distribució, consistent en la substitució de l'autotransformador AT-1 de 220/132 kV de 100 MVA per un altre de 150 MVA i altres transformadors, ambdós de data 6 de setembre de 2004.  
Atés que, d'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, la situació de l'ampliació sol·licitada es realitzarà en la mateixa ubicació de l'actual subestació transformadora, en el PK 6,700 de la carretera comarcal d'Alberic a Sueca, al terme municipal d'Alzira (València), i ocuparà les parcel·les núm. 220, 219, 207 i 279 del polígon 35, annexes a la subestació.  
Atés que d'acord amb l'article 38 Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció 1a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats del Ministeri d'Economia, amb àmbit d'actuació nacional.  
Vist que d'acord amb l'avantprojecte presentat la finalitat de l'ampliació sol·licitada és descarregar la configuració actual de la subestació, donat el nivell de saturació existent, motivat per l'augment de l'energia demandada en la zona d'ubicació i el seu entorn, a fi d'assumir el subministrament amb les suficients garanties de qualitat.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en relació, este últim, a més amb la disposició transitòria que conté.  
Atés a la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 182/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
Primer. Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions de distribució elèctrica, corresponents a l'ampliació de la subestació transformadora denominada ST Alzira ubicada en el PK 6,700 de la carretera comarcal d'Alberic a Sueca, al terme municipal d'Alzira, província de València.  
L'abast de l'ampliació que s'autoritza és la següent:  
Sistema de 132 kV, existent:  
- Instal·lació d'un transformador de 132/66 kV i potència 80 MVA.  
Sistema de 132 kV, nou:  
- De doble barra amb enbarrat tubular, connectat al parc de 132 kV existent per mitjà de cable, amb capacitat per a tres posicions de línia. Inicialment s'equipen dos d'estos.  
Sistema de 66 kV.  
- S'equipa una posició de reserva per a transformador.  
Pressupost 494.178 euros.  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
a) En el termini de sis mesos a partir de la notificació d'esta resolució, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà en el Servici Territorial d'Energia de València el projecte tècnic d'execució de la subestació transformadora 220/132/66/20/11 kV, per a la seua aprovació, si així procedira. Amb anterioritat a la finalització del dit termini podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
b) La instal·lació que s'ha de realitzar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) Esta resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
d) L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
e) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 2 de febrer de 2007:  
1. Segons s'establix en l'informe de la Direcció General d'Ordenació del Territori, s'haurà d'adoptar obligatòriament les mesures d'adequació de les infraestructures i de les edificacions previstes en l'estudi d'inundabilitat i en el Patricova. Igualment s'haurà d'obtindre autorització prèvia per a l'abocament de les aigües pluvials.  
2. Es restauraran a les seues condicions inicials, totes les àrees que s'hagen vist alterades per les obres, i es cuidarà especialment no afectar negativament les xarxes de reg de la zona.  
3. Si en l'execució dels treballs d'excavació es comprovara la presència de restes arqueològiques, s'haurà d'informar la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, en aplicació de la Llei 4/98, d'11 de juny.  
4. Les emissions de camps electromagnètics derivats del funcionament de la subestació es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació Comunitària, fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic. A la posada en marxa de la subestació transformadora es realitzaran mesuraments tendents a comprovar el compliment d'ambdós límits (camp elèctric i camp magnètic).  
5. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'Estudi d'Impacte Ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan competent en avaluació d'impacte ambiental que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.  
6. D'acord amb l'article 4 del RDL 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, el promotor haurà de comunicar a l'òrgan ambiental (per escrit), amb la suficient antelació, la data de començament de l'execució del projecte.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 31 de maig de 2007.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5581, del 21-08-2007 (2007/10597)

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la Dirección General de Energía, por la se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada: ST Alzira ubicada en el término municipal de Alzira, en la provincia de Valencia, en la parte correspondiente a las instalaciones de distribución eléctrica. (ATRCCT/2005/2/46)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5581

Fecha DOGV
:   21-08-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/10597

CVE


Fecha del documento
:   31-07-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la Dirección General de Energía, por la se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada: ST Alzira ubicada en el término municipal de Alzira, en la provincia de Valencia, en la parte correspondiente a las instalaciones de distribución eléctrica. (ATRCCT/2005/2/46) [2007/10597]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU en fecha 24 de enero de 2005, domiciliada a efectos de notificaciones en 28036 Madrid, av. de Burgos, 8-B, ante el servicio territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones de distribución eléctrica, correspondientes a la subestación transformadora de 220/132/66/20/11 kV, denominada «ST. Alzira», ubicada en el p. k. 6,700 de la carretera comarcal de Alberic a Sueca, en el término municipal de Alzira (Valencia).  
Al mencionado escrito, se adjunta el anteproyecto técnico de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial Angel Fernández Alvárez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en fecha 4 de enero de 2005.(ATRCCT/2005/2/46)  
Resultando que el día 22 de abril de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en la Ley 2/89, de 3 de marzo sobre impacto ambiental.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el citado Real Decreto 1955/2000, se remitió al ayuntamiento de Alzira, separata del anteproyecto a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, e igualmente y conforme con lo establecido por la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, se solicitó informe sobre la adaptación del mismo al Planeamiento Urbanístico vigente, presentando el mencionado ayuntamiento su contestación mediante la que se manifiesta no existir inconveniente en la aprobación de la instalación solicitada.   
Considerando que con fecha 2 de febrero de 2007, la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la conselleria de Territorio y Vivienda formuló en el expediente 259/05-AIA, Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable la ampliación a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Visto el informe técnico, de fecha 7 de marzo de 2007, emitido por el servicio territorial de Energía de Valencia.  
Resultando que consta como últimos antecedentes de la subestación transformadora la resolución de la dirección general de Energía de autorización administrativa y aprobación de proyecto para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución, consistente en la instalación de un transformador de 220/20 kV y 50 MVA, y la resolución también de la dirección general de Energía de autorización administrativa y aprobación del proyecto para la modificación de las instalaciones eléctricas de distribución, consistente en la sustitución del autotransformador AT-1 de 220/132 kV de 100 MVA por otro de 150 MVA y otros transformadores, ambas de fecha 6 de septiembre de 2004.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la situación de la ampliación solicitada se realizará en la misma ubicación de la actual subestación transformadora, en el p. k. 6'700 de la carretera comarcal de Alberic a Sueca, en el término municipal de Alzira (Valencia), y ocupará las parcelas nos 220, 219, 207 y 279 del polígono 35, anexas a la subestación.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados del Ministerio de Economía, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que de acuerdo con el anteproyecto presentado la finalidad de la ampliación solicitada es descargar la configuración actual de la subestación, dado el nivel de saturación existente, motivado por el aumento de la energía demandada en la zona de ubicación y su entorno, con el fin de asumir el suministro con las suficientes garantías de calidad.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en relación, este último, además con la Disposición Transitoria que contiene.  
Considerando a la dirección general de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta dirección general Energía, resuelve:  
Primero. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la construcción de las instalaciones de distribución eléctrica, correspondientes a la ampliación de la subestación transformadora denominada «ST. Alzira» ubicada en el p. k. 6,700 de la carretera comarcal de Alberic a Sueca, en el término municipal de Alzira, provincia de Valencia.  
El alcance de la ampliación que se autoriza es la siguiente:  
Sistema de 132 kV, existente:  
- Instalación de un transformador de 132/66 kV y potencia 80 MVA.  
Sistema de 132 kV, nuevo:  
- De doble barra con embarrado tubular, conectado al parque de 132 kV existente mediante cable, con capacidad para tres posiciones de línea. Inicialmente se equipan dos de ellos.  
Sistema de 66 kV  
- Se equipa una posición de reserva para transformador.  
Presupuesto 494.178 euros.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente resolución, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., presentará en el servicio territorial de Energía de Valencia el proyecto técnico de ejecución de la subestación transformadora 220/132/66/20/11 kV, para su aprobación, si así procediera. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta dirección general de Energía.  
b) La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
d) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
e) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 2 de febrero de 2007:  
1. Según se establece en el informe de la dirección general de Ordenación del Territorio, se deberá adoptar obligatoriamente las medidas de adecuación de las infraestructuras y de las edificaciones previstas en el estudio de inundabilidad y en el Patricova. Igualmente se deberá obtener autorización previa para el vertido de las aguas pluviales.  
2. Se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras, cuidando especialmente el no afectar negativamente a las redes de riego de la zona.  
3. Si en la ejecución de los trabajos de excavación se comprobara la presencia de restos arqueológicos, deberá ponerse en conocimiento de la dirección general de Patrimonio Cultural Valenciano, en aplicación de la Ley 4/98, de 11 de junio.  
4. Las emisiones de campos electromagnéticos derivados del funcionamiento de la subestación se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación Comunitaria, fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético. A la puesta en marcha de la Subestación Transformadora se realizarán mediciones tendentes a comprobar el cumplimiento de ambos límites (campo eléctrico y campo magnético).  
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados al órgano competente en evaluación de impacto ambiental que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
6. De acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental (por escrito), con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 31 de mayo de 2007.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML