Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6517, del 10-05-2011 (2011/5036)

RESOLUCIÓ de 12 de abril de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport secundari de la nova subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Bernat, la renovació de l'existent ST Alzira de 220 kV i la doble interconnexió aèria entre les dos subestacions, totes estes ubicades en el terme municipal d'Alzira, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient: ATASCT/2009/361/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6517

Data del DOGV
:   10-05-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/5036

CVE


Data del document
:   12-04-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 12 de abril de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport secundari de la nova subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Bernat, la renovació de l'existent ST Alzira de 220 kV i la doble interconnexió aèria entre les dos subestacions, totes estes ubicades en el terme municipal d'Alzira, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient: ATASCT/2009/361/46. [2011/5036]  
Vist l'escrit presentat per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions al passeig del Conde Los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid, amb data 29 de juliol de 2009, davant del Servici Territorial d'Energia de València, pel qual se sol·licita se li concedisca l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació de 220 kV ST Alzira, que preveu les instal·lacions elèctriques de transport secundari de la nova subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Bernat, la renovació de l'existent ST Alzira de 220 kV i la doble interconnexió aèria entre les dos subestacions, totes estes ubicades en el terme municipal d'Alzira, província de València, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret la seua utilitat pública (ATASCT/2009/361/46).  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent de 9 de juliol de 2009.  
Resultant que, d'acord amb el que establix l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en la modificació donada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, i amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, va ser sol·licitat per part d'esta Direcció General d'Energia a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, un informe a fi consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.  
A l'efecte, amb data 12 de novembre de 2009, consta un informe per mitjà del qual s'indica que, considerant que es tracta d'una instal·lació de transport secundari de titularitat del Gestor de la Xarxa de Transport, emet informe favorable a què es resolga sobre la petició efectuada.  
  
Resultant que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, i s'ha realitzat la seua publicació en el Diari de la Comunitat Valenciana de 16 de desembre de 2009, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 3 de desembre de 2009, en els diaris Las Provincias i ABC d'11 de desembre de 2009 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alzira, únic afectat pel projecte.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.  
Resultant que, de conformitat amb el que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
Resultant que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament d'Alzira la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a l'efecte de donar la seua conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar al referit ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, i se sol·licita informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
No figura en l'expedient l'informe sol·licitat al mencionat ajuntament a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial mencionat.  
Resultant que, d'acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre la separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les condiciones oportunes, concretament als següents:  
- Conselleria d'Infraestructures i Transport. Servici Territorial de Carreteres, que després de sol·licitar la documentació, emet informe favorable sobre les obres sempre que s'ajuste a la documentació presentada i s'executen fora de la zona de protecció de la carretera, que és de cinquanta metres mesurats des de l'aresta exterior de la calçada.  
- Séquia Reial del Xúquer, que remet informe en què manifesta les condicions que s'hi contenen i posteriorment l'empresa sol·licitant adjunta l'autorització d'este organisme, de 21 d'abril de 2010, en la qual es determinen les condicions per a realitzar les obres de reposició dels béns afectats de la Séquia Reial del Xúquer el contingut de les quals es destaca que seran compatibles amb els regs de la zona, comportaran l'acord transaccional sobre el terreny pel qual transcorre el tram original de la Séquia de Bernat i implicarà el lliure accés per als regadors i regants als llits de les séquies i els desaigües que substituïsquen als actuals, els quals se situaran fora de la tanca de les instal·lacions de la mateixa subestació.  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que remet resolució per la qual s'indica que la ubicació de la instal·lació sol·licitada no està en domini públic hidràulic ni en zona de policia de cap llit públic, sense que siga necessari disposar d'autorització d'eixe organisme de conca per a dur a terme la seua execució.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que indica en el seu informe la conformitat amb el projecte.  
- Direcció Territorial de Cultura de la Conselleria de Cultura i Esport, que ha remés un informe en què indica la necessitat de l'obtenció de l'informe patrimonial vinculant previst en la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, per a la qual cosa s'haurà de dur a terme una prospecció arqueològica sense remoció de terreny, que haurà de sotmetre's a la corresponent autorització, i adjuntarà, l'empresa sol·licitant, la referida autorització de què ja disposa.  
Traslladats els informes contestats a l'empresa sol·licitant, manifesta la seua conformitat amb estos.  
No figura en l'expedient l'informe sol·licitat per les administracions i els organismes que s'assenyalen a continuació, a pesar d'haver sigut reiterada la seua petició pel Servici Territorial d'Energia de València  
- Servici Territorial d'Ordenació del Territori de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.  
Considerant que, amb data 13 de desembre de 2010, la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar la declaració d'impacte ambiental que estima favorable, només als efectes ambientals i sense perjuí de la obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li aplique, el projecte d'execució de la nova subestació de transport ST Bernat 220 kV (ampliació de la subestació de transport ST Alzira 220 kV) i interconnexió amb la ST Alzira promogut per Red Eléctrica de España, SAU, en el terme municipal d'Alzira, segons el que preveu el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.  
Considerant que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, les instal·lacions elèctriques s'executaran en els terrenys limítrofs a l'actual ST Alzira, en el polígon 34, a les quals s'accedix per la carretera CV-50, a l'altura del quilòmetre 6,2 en el terme municipal d'Alzira.  
Resultant que el projecte presentat disposa entre la seua documentació dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.  
  
Considerant que la sol·licitud i documentació adjunta té una definició i una concreció de les característiques tècniques que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Considerant que, d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de Xarxes de Transport Elèctrica.  
Considerant que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat d'esta ampliació es realitza a fi de millorar la disponibilitat de l'actual infraestructura elèctrica, així com augmentar la qualitat en el subministrament de la zona i la fiabilitat del mallat de la xarxa de transport i suport a la distribució elèctrica.  
Considerant que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Considerant que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Considerant la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que establix l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport secundari de la nova subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Bernat, la renovació de l'existent ST Alzira de 220 kV i la doble interconnexió aèria entre les dos subestacions, totes estes ubicades en el terme municipal d'Alzira, província de València i les característiques principals de les quals són:  
a) Nova ST Bernat.  
Es construïx amb una configuració de doble barra més adaptament ubicada en edifici i composta per les onze posicions següents:  
Posició 1: línia Alzira 1; posició 2: línia Alzira 2; posició 3: línia el Brosquil; posició 4: línia Benicull; posició 5: línia Vall de la Valldigna; posició 6: adaptament transversal; posició 7: línia Catadau 2; posició 8: línia Catadau 1; posicions 9, 10 i 11: de reserva per al futur.  
  
- Els conductors estan disposats en tres nivells, embarrats baixos (entre aparells a 6 m d'altura), embarrats alts (configuració recolzada sobre aïlladors fins a 10,5 m), i instal·lacions altes (cable dúplex a 14,95 m d'alçària).  
- Interruptors de comandament unipolar amb cambres de tall en SF6 (hexafluorur de sofre); Transformadors d'intensitat en cada fase; seccionadors de barra tipus pantògraf; tres transformadors de tensió capacitiu per eixida de línia.  
- Pel que fa a proteccions, s'instal·la una xarxa de terres inferiors per a la zona de totes les instal·lacions, els edifici, els tancament i els fonaments, i una altra malla de terres superiors amb conductors entre les columnes dels pòrtics.  
- Servicis auxiliars de corrent altern compostos per dos línies de mitjana tensió per a alimentació d'un centre de transformació, amb dos transformadors de 400 kVA i un grup electrogen; i dos sistemes de corrent continu, un de 125 V per a força i control, i el segon, de 48 V, per als equips de comunicacions.  
- Sistemes de control i protecció, equips de telecomunicacions i instal·lacions per a enllumenat i força.  
- L'obra civil consistix en l'explanació de la plataforma de la subestació, amb un camí d'accés i un edifici per a albergar les instal·lacions de comandament i control de 18,4 m x 12,4 m d'una sola planta. Finalment, el cercat perimetral és de tanca metàl·lica sobre muret de formigó.  
b) Renovació en el parc de la ST Alzira.  
De la configuració de simple barra de què actualment es disposa, es convertix en una de configuració de simple barra partida, i s'efectua esta per mitjà de seccionadors de presa de terra unipolars.  
  
c) Interconnexió entre la ST Bernat i la ST Alzira.  
S'executa esta interconnexió en aeri per mitjà de les dos posicions de línia existents en l'actual ST Alzira.  
S'utilitzen suports -torres metàl·liques- tipus còndor. El primer situat en la plataforma de la nova subestació i el segon fora de la subestació -en la parcel·la 245.  
Les torres troncopiramidals són de secció quadrada, el seu cap recte de 1,5 m d'amplària i ancorada amb fonaments independents en cada una de les quatre potes. El cable utilitzat és dúplex-rail, amb diàmetre de conductor de 29,61 mm.  
Pressupost total: 4.953.678,58 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la nova subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent de 9 de juliol de 2009.  
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que cal executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions s'hauran de realitzar segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
d) El titular de la instal·lació haurà de tindre en compte en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes estes se li van notificar oportunament i van ser acceptades.  
e) El termini d'execució de l'obra serà de dotze mesos comptadors des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del mencionat termini, Red Eléctrica de España, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
f) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
g) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
h) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 13 de desembre de 2010:  
1. Durant les obres, s'adoptaran les següents mesures respecte al patrimoni cultural:  
1.a. Es realitzarà un seguiment arqueològic exhaustiu dels treballs de desbrossament i moviments de terra en tot l'àmbit d'afecció del projecte.  
1.b. Qualsevulla troballa d'índole arqueològica es comunicarà immediatament a l'administració competent.  
2. S'assegurarà la funcionalitat de la séquia que travessa les parcel·les on es desenvoluparà el projecte, i es desviarà esta.  
3. Es restauraran a les seues condicions inicials, les àrees que s'hagen vist alterades per les obres.  
4. Es procedirà a la correcta gestió dels residus generats. En este sentit està totalment prohibida la crema de matèria vegetal (tant vegetació ruderal com tarongers o altres cultius eliminats).  
5. S'adoptaran els aspectes regulats en el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, en relació amb l'ús de gasos fluorats.  
6. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores propostes i la comprovació de la seua eficàcia.  
7. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, s'haurà de comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de les instal·lacions elèctriques autoritzades en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es comunica que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 12 d'abril de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.  
La relació de béns i drets afectats pel projecte aprovat és la següent:  
  
  
.  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto aprobado es la siguiente:  




Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6517, del 10-05-2011 (2011/5036)

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte secundario de la nueva subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Bernat, la renovación de la existente ST Alzira de 220 kV y la doble interconexión aérea entre ambas subestaciones, todas ellas ubicadas en el término municipal de Alzira, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. Expediente: ATASCT/2009/361/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6517

Fecha DOGV
:   10-05-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/5036

CVE


Fecha del documento
:   12-04-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte secundario de la nueva subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Bernat, la renovación de la existente ST Alzira de 220 kV y la doble interconexión aérea entre ambas subestaciones, todas ellas ubicadas en el término municipal de Alzira, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. Expediente: ATASCT/2009/361/46. [2011/5036]  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 28109 Alcobendas, Madrid, paseo Conde Los Gaitanes, 177, en fecha 29 de julio de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para la ampliación de la subestación de 220 kV ST Alzira, que contempla las instalaciones eléctricas de transporte secundario de la nueva subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Bernat, la renovación de la existente ST Alzira de 220 kV y la doble interconexión aérea entre ambas subestaciones, todas ellas ubicadas en el término municipal de Alzira, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto su utilidad pública (ATASCT/2009/361/46).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 9 de julio de 2009.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 12 de noviembre de 2009 consta informe mediante el que se indica que, considerando que se trata de una instalación de transporte secundario de titularidad del Gestor de la Red de Transporte, informa favorablemente a que se resuelva sobre la petición efectuada.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana del día 16 de diciembre de 2009, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 3 de diciembre de 2009, en los diarios Las Provincias y ABC de fecha 11 de diciembre de 2009 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alzira, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, se dio traslado al Ayuntamiento de Alzira de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente el informe solicitado al mencionado ayuntamiento pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial mencionado.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras, que tras solicitar documentación, informa favorablemente las obras siempre que se ajuste a la documentación presentada y se ejecuten fuera de la zona de protección de la carretera, que es de cincuenta metros medidos desde la arista exterior de la calzada.  
- Acequia Real del Júcar, habiendo remitido informe en el que manifiesta los condicionados que en el mismo se contienen y posteriormente adjuntando la empresa solicitante la autorización de este organismo, de fecha 21 de abril de 2010, en la que se determinan las condiciones para realizar las obras de reposición de los bienes afectados de la Acequia Real del Júcar de cuyo contenido se destaca que serán compatibles con los riegos de la zona, conllevarán el acuerdo transaccional sobre el terreno por el que transcurre el tramo original de la Acequia de Bernat e implicará el libre acceso para los regadores y regantes a los cauces de acequias y desagües que sustituyan a los actuales, los cuales se situarán fuera del vallado de las instalaciones de la propia subestación.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, remitiendo resolución por la que se indica que la ubicación de la instalación solicitada no está en dominio público hidráulico ni en zona de policía de ningún cauce público, sin que sea necesario disponer de autorización de ese organismo de cuenca para llevar a cabo su ejecución.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, indicando en su informe la conformidad con el proyecto.  
- Dirección Territorial de Cultura de la Conselleria de Cultura y Deporte, habiendo remitido informe en el que indica la necesidad de la obtención del informe patrimonial vinculante contemplado en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, para lo cual deberá llevarse a cabo una prospección arqueológica sin remoción de terreno, que deberá someterse a la correspondiente autorización, adjuntando, la empresa solicitante la referida autorización de la que ya dispone.  
Trasladados los informes contestados a la empresa solicitante, manifiesta su conformidad con los mismos.  
No figura en el expediente el informe solicitado por las administraciones y organismos que se señalan a continuación, pese a haber sido reiterada su petición por el Servicio Territorial de Energía de Valencia  
- Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Considerando que con fecha 13 de diciembre de 2010 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de la nueva subestación de transporte ST Bernat 220 kV (ampliación de la subestación de transporte ST Alzira 220 kV) e interconexión con la ST Alzira promovido por Red Eléctrica de España, SAU, en el término municipal de Alzira, según lo previsto en el proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, las instalaciones eléctricas se ejecutarán en los terrenos colindantes a la actual ST Alzira, en el polígono 34, a las que se accede por la carretera CV-50, a la altura del kilómetro 6'2 en el término municipal de Alzira.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de Redes de Transporte eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de esta ampliación se realiza al objeto de mejorar la disponibilidad de la actual infraestructura eléctrica, así como aumentar la calidad en el suministro de la zona y la fiabilidad del mallado de la red de transporte y apoyo a la distribución eléctrica.  
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte secundario de la nueva subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Bernat, la renovación de la existente ST Alzira de 220 kV y la doble interconexión aérea entre ambas subestaciones, todas ellas ubicadas en el término municipal de Alzira, provincia de Valencia y cuyas características principales son:  
a) Nueva ST Bernat.  
Se construye con una configuración de doble barra más acoplamiento ubicada en edificio y compuesta por las once siguientes posiciones:  
Posición 1: línea Alzira 1; posición 2: línea Alzira 2; posición 3: línea El Brosquil; posición 4: línea Benicull; posición 5: línea Vall de Valldigna; posición 6: acoplamiento transversal; posición 7: línea Catadau 2; posición 8: línea Catadau 1; posiciones 9, 10 y 11: de reserva para futuro.  
- Los conductores están dispuestos a tres niveles, embarrados bajos (entre aparatos a 6 m de altura), embarrados altos (configuración apoyada sobre aisladores hasta 10,5 m), y tendidos altos (cable dúplex a 14,95 m de altura).  
- Interruptores de mando unipolar con cámaras de corte en SF6 (hexafluoruro de azufre); Transformadores de intensidad en cada fase; seccionadores de barra tipo pantógrafo; tres transformadores de tensión capacitivo por salida de línea.  
- En cuanto a protecciones se refiere, se instala una red de tierras inferiores para la zona de todas las instalaciones, edificio, cerramiento y cimentaciones, y otra malla de tierras superiores con conductores entre las columnas de los pórticos.  
- Servicios auxiliares de corriente alterna compuestos por dos líneas de media tensión para alimentación de un centro de transformación, con dos transformadores de 400 kVA y un grupo electrógeno; y dos sistemas de corriente continua, uno de 125 V para fuerza y control, y el segundo, de 48 V, para los equipos de comunicaciones.  
- Sistemas de control y protección, equipos de telecomunicaciones e instalaciones para alumbrado y fuerza.  
- La obra civil consiste en la explanación de la plataforma de la subestación, con un camino de acceso y un edificio para albergar las instalaciones de mando y control de 18,4 m x 12,4 m de una sola planta. Finalmente el cerramiento perimetral es de valla metálica sobre murete de hormigón.  
b) Renovación en el parque de la ST Alzira.  
De la configuración de simple barra de la que actualmente se dispone, se convierte en una de configuración de simple barra partida, efectuándose la misma mediante seccionadores de puesta a tierra unipolares.  
c) Interconexión entre la ST Bernat y la ST Alzira.  
Se ejecuta esta interconexión en aéreo mediante las dos posiciones de línea existentes en la actual ST Alzira.  
Se utilizan apoyos -torres metálicas- tipo cóndor. El primero situado en la plataforma de la nueva subestación y el segundo fuera de la subestación -en la parcela 245-.  
Las torres tronco-piramidales son de sección cuadrada, su cabeza recta de 1,5 m de ancho y anclada con cimentación independiente en cada una de las cuatro patas. El cable utilizado es dúplex-raíl, con diámetro de conductor de 29,61 mm.  
Presupuesto total: 4.953.678,58 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la nueva subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 9 de julio de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
e) El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
f) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
g) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
h) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 13 de diciembre de 2010:  
1. Durante las obras, se adoptarán las siguientes medidas con respecto al patrimonio cultural:  
1.a. Se realizará un seguimiento arqueológico exhaustivo de los trabajos de desbroce y movimientos de tierra en todo el ámbito de afección del proyecto.  
1.b. Cualquier hallazgo de índole arqueológica será comunicado inmediatamente a la administración competente.  
2. Se asegurará la funcionalidad de la acequia que atraviesa las parcelas en las que se desarrollará el proyecto, desviando la misma.  
3. Se restaurarán a sus condiciones iniciales, las áreas que se hayan visto alteradas por las obras.  
4. Se procederá a la correcta gestión de los residuos generados. En este sentido queda totalmente prohibida la quema de materia vegetal (tanto vegetación ruderal, como naranjos u otros cultivos eliminados).  
5. Se adoptarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, en relación al uso de gases fluorados.  
6. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
7. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de las instalaciones eléctricas autorizadas en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 12 de abril de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
La relació de béns i drets afectats pel projecte aprovat és la següent:  
  
  
.  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto aprobado es la siguiente:  




Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML