Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5958, del 19-02-2009 (2009/1706)

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2008, de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es resol favorablement la sol·licitud d'autorització ambiental integrada per a una estació de compressió de gas natural al terme municipal de Dénia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5958

Data del DOGV
:   19-02-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/1706

CVE


Data del document
:   29-10-2008

Organisme emissor
:   Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Dénia](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [gas natural](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2008, de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es resol favorablement la sol·licitud d'autorització ambiental integrada per a una estació de compressió de gas natural al terme municipal de Dénia. [2009/1706]  
Vistos els documents que consten en l'expedient AAI 07/2007 instruït a instàncies de l'empresa Enagás, SA, a fi d'obtenir l'autorització ambiental integrada (AAI) per a una estació de compressió de gas natural, s'emet aquesta resolució de conformitat amb els següents,  
Antecedents de fet  
Primer. El 18 de juny de 2007 Antonio González-Adalil García-Zozaya, en nom de la mercantil Enagás, SA, amb CIF A-28294726 i adreça a l'efecte de notificació al passeig dels Olmos, 19, de Madrid, presenta sol·licitud d'autorització ambiental integrada per a una estació de compressió, inclosa en el grup 3.1 annex II, que s'ha de construir a la carretera N-332 (variant Ondara-Dénia) PK 204,69 del terme municipal de Dénia (Alacant).  
Segon. El 9 d'agost de 2007 s'oficia un requeriment al titular perquè aporte documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, la qual és esmenada el 14 de setembre de 2007.  
Tercer. Amb data 4 d'octubre de 2007 es van sol·licitar els informes de suficiència de documentació als organismes següents:  
Servei d'Avaluació Ambiental Estratègica.  
Ajuntament de Dénia.  
Servei de Residus Industrials.  
Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
Àrea d'Espais Naturals.  
Secció de Qualitat Ambiental.  
El 26 d'octubre de 2007 es rep contestació del Servei d'Avaluació Ambiental Estratègica on s'indica que la documentació aportada és suficient.  
El 21 de desembre de 2007 es rep contestació de l'Àrea d'Espais Naturals a la sol·licitud d'informe de suficiència de documentació, en la qual informen que s'hauria de sol·licitar al promotor la necessitat de realitzar estudis ambientals, concrets, que avaluen els possibles impactes, tant de les fases d'implantació com de funcionament de la instal·lació.  
Amb data 10 de gener de 2008 el promotor aporta informe favorable del director del Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, de data 11 d'octubre de 2007 i Resolució de 27 de març de 2007, de la secretària general per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte Gasoducte a Balears (BOE núm. 111 de data 9 de maig de 2007), que és remesa a l'Àrea d'Espais Naturals de la Direcció General de Gestió del Medi Natural.  
Amb data 19 de febrer de 2008 l'Àrea d'Espais Naturals comunica que una vegada analitzada la documentació aportada, no es considera necessària la sol·licitud de nous informes al promotor de la instal·lació.  
Quart. El 17 de desembre de 2007 se sotmet l'expedient de referència a informació pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV número 5661), durant un període de 30 dies hàbils, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.   
Segons la diligència de l'Ajuntament de Dénia de data 11 de març de 2008, durant el període d'informació pública es produeixen dues al·legacions referents a incorreccions en el cadastre.  
Cinqué. Transcorregut el termini d'informació pública se sol·licita nou informe a totes aquelles administracions públiques i òrgans de la Generalitat que han d'intervenir en la resolució de l'autorització ambiental integrada sobre l'adequació del projecte a tots aquells aspectes que siguen de la seua competència.  
Amb data 31 de març de 2008 es van sol·licitar els informes finals als organismes següents:  
- Servei d'Avaluació Ambiental Estratègica.  
- Ajuntament de Dénia.  
- Servei de Residus Industrials.  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
- Àrea d'Espais Naturals.  
- Secció de Qualitat Ambiental.  
- Servei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric (Contaminació Acústica).  
Sisé. El 8 de maig de 2008 es reitera la sol·licitud d'informe final a l'Àrea d'Espais Naturals, i aquest servei contesta favorablement el dia 16 de maig de 2008.  
Seté. El 21 de maig de 2008 es reitera la sol·licitud d'informe final a l'Ajuntament de Dénia, i aquest organisme contesta favorablement amb condicions el dia 25 de juny de 2008.  
Vuité. El 21 de maig de 2008 es rep informe final favorable amb condicions del Servei de Residus Industrials.   
Nové. Amb data 25 de juny de 2008 es rep informe final favorable del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental.  
Deu. Amb data 26 de juny de 2008 es rep informe insuficient del Servei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric quant a contaminació acústica, on s'indica que la documentació ha de ser completada amb els nivells de soroll en estat preoperacional.  
Onze. Amb data 27 de juny de 2008, la Secció de Qualitat Ambiental dels Serveis Territorials d'Alacant emet un informe final favorable condicionat sobre contaminació atmosfèrica.  
Dotze. Amb data 28 de juliol de 2008, l'empresa presenta documentació complementària al requeriment sobre contaminació acústica, la qual es considera adequada.   
Tretze. Amb data 18 d'agost de 2008 es realitza el tràmit d'audiència a l'interessat, sobre la proposta de resolució de l'expedient d'autorització ambiental integrada, d'acord amb l'article 36 de la Llei 2/2006, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.  
Catorze. El dia 5 de setembre de 2008 es rep d'Enagás, SA escrit d'al·legacions a la proposta de resolució de l'expedient d'autorització ambiental integrada.  
Quinze. El dia 19 de setembre de 2008 es remet escrit d'al·legacions al Servei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric, el qual admet l'al·legació formulada, amb data 15 d'octubre de 2008.  
Setze. El dia 19 de setembre de 2008 es remet escrit d'al·legacions a l'Ajuntament de Dénia, el qual no admet les al·legacions formulades ja que les condicions establides formen part de la declaració d'impacte ambiental i la normativa municipal.  
Als anteriors fets s'apliquen els següents,  
Fonaments de dret  
Primer. D'acord amb l'article 6 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, les activitats que apareixen en l'annex II de l'esmentada llei estan subjectes a autorització ambiental integrada.  
La instal·lació de referència està inclosa en l'epígraf 3.1 Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica nominal superior a 20 MW incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle de l'annex II de la Llei 2/2006.   
Segon. A la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'article 3.h de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació, i el Decret 131/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, l'òrgan competent per a resoldre l'autorització ambiental integrada és la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i correspon a la Direcció General per al Canvi Climàtic exercir les competències en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació.  
Tercer. D'acord amb els articles 15 i 24 de la Llei 2/2006, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, de 5 de maig, correspon a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrada, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge competent en Medi Ambient, a través de les direccions territorials i depenent d'aquestes, la tramitació, l'avaluació ambiental dels projectes i l'elaboració de la proposta de resolució dels expedients de l'annex II de l'esmentada llei, en l'àmbit territorial de la qual haja d'ubicar-se la instal·lació o activitat.  
Quart. La tramitació de l'expedient s'ha realitzat segons el que preveu el títol I de la Llei 2/2006 i títol II del Decret 127/2006.  
Vist el que antecedeix, i vista la proposta de resolució aprovada per la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrada, en la reunió de 29 d'octubre de 2008, fent ús de les atribucions que em confereix la normativa esmentada, resolc:  
Primer  
Concedir l'autorització ambiental integrada per a la instal·lació d'una estació de compressió de gas natural, promoguda per Enagás, SA, ubicada a la carretera N-332 (variant Ondara-Dénia) PK 204,69 de Dénia (Alacant), la qual queda inscrita en el Registre General d'Instal·lacions IPPC de la Comunitat Valenciana amb el número 342-08/AAI/CV, i assenyalar que en l'exercici de l'activitat s'hauran de complir les condicions definides en l'annex I.  
Segon  
L'autorització ambiental integrada es renovarà, en els aspectes mediambientals, en el termini màxim de 8 anys, llevat que es produïsquen abans d'aquest termini modificacions substancials que obliguen a la tramitació d'una nova autorització o que s'incórrega en algun dels supòsits de modificació d'ofici arreplegats en l'article 59 de la Llei 2/2006, de 5 de maig.  
La renovació haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima de vuit mesos abans del venciment del termini de vigència de l'autorització ambiental integrada.  
Tercer  
Finalitzada la construcció de les instal·lacions, i amb caràcter previ a l'inici de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, haurà d'obtenir-se de l'administració pública competent que va resoldre l'autorització ambiental integrada, l'autorització d'inici d'activitat, de conformitat amb el que preveu el títol IV de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, i sense perjudici de la necessitat obtenció de les llicències d'obres que resulten necessàries de conformitat amb la normativa municipal.  
Quart  
El titular ha de presentar la sol·licitud de l'autorització d'inici de l'activitat, acompanyada de la documentació que acredite que les obres i instal·lacions s'han executat d'acord amb el que estableix l'autorització ambiental integrada.   
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:  
Certificat del tècnic director de l'execució del projecte, en el qual s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a la respectiva autorització ambiental integrada.  
Sobre auditoria acústica, d'acord amb l'article 18 del Decret 266/2004, de 3 de desembre, de la Conselleria de Territori i Habitatge, de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.  
Informe de situació del sòl, d'acord amb el que estableix l'article 3 del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.  
Original o fotocòpia compulsada dels documents d'acceptació de tots els residus, perillosos i no perillosos que generen, emesos per gestors autoritzats. Els documents han d'incloure la codificació dels residus, i han d'estar segellats pel gestor corresponent.  
Certificat d'homologació de tots els depòsits utilitzats, facilitat pel fabricant d'aquests.   
Document final d'acceptació de l'aigua residual de l'EDAR de destinació.  
Un informe i certificat emés per una entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la contaminació de les incloses en el Decret 229/2004, de 15 d'octubre del Consell, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crega i regula el seu registre, en el qual s'acredite el compliment del contingut de l'autorització ambiental integrada.  
Cinqué  
No es podrà posar en marxa l'activitat fins que l'administració pública competent que resol l'autorització ambiental integrada, una vegada sol·licitada l'autorització d'inici de l'activitat i a la vista de la documentació presentada, estenga acta de comprovació que les instal·lacions realitzades s'ajusten al projecte aprovat i a les condicions i mesures correctores imposades. No obstant això, l'acta de comprovació podrà ser substituïda per l'informe i certificat al qual fa referència la lletra g) de l'apartat anterior, sense perjudici de la facultat inspectora que correspon a l'òrgan autonòmic competent.  
Sisé  
L'obtenció de l'autorització d'inici de l'activitat serà abans de la concessió de les autoritzacions de connexió o ampliació de subministrament d'energia elèctrica, d'utilització de combustibles líquids o gasosos, d'abastiment d'aigua potable i la resta d'autoritzacions preceptives per a l'exercici de l'activitat. No obstant això, podran concedir-se autoritzacions provisionals de connexió per a la realització de les proves necessàries per a la comprovació del funcionament de l'activitat.  
Seté  
L'Administració, amb audiència prèvia de l'interessat, podrà deixar sense efecte l'autorització ambiental integrada en el moment en què observe qualsevol incompliment de les condicions imposades en aquesta.  
Vuité  
El titular de les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, a més de les obligacions que amb caràcter general estableix la Llei 2/2006, ha de:  
Complir les obligacions de control i subministrament d'informació previstes per la legislació sectorial aplicable i per l'autorització ambiental integrada.  
Comunicar a la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge qualsevol modificació, substancial o no, que es propose realitzar en la instal·lació, la transmissió de la seua titularitat o qualsevol incident o accident que puga afectar el medi ambient.  
Prestar l'assistència i la col·laboració necessàries als que realitzen les actuacions de vigilància, inspecció i control.  
Nové  
En tot allò no especificat en aquesta autorització caldrà ajustar-se a totes i cada una de les condicions estipulades per la normativa vigent en matèria de residus, abocaments, contaminació atmosfèrica, acústica, impacte ambiental i accidents greus, com també qualsevol altra que puga dictar l'administració en l'exercici de l'activitat en matèria de protecció ambiental.  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà presentar recurs d'alçada d'acord amb el que disposa l'article 37 del Decret 127/2006, davant del director general per al Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, en el termini d'un mes des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administraci  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
ons públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  
Alacant, 29 d'octubre de 2008.- El director territorial de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge: Ramón Rizo Aldeguer.  
Annex I  
Condicions de l'autorització  
Primer. Condicions particulars  
1. Emissions atmosfèriques  
1.1. Emissions canalitzades  
S'inclouen en la present autorització els següents focus d'emissió, segons queden descrits en el projecte:  
Els valors límit d'emissió per als focus canalitzats descrits i la periodicitat de controls per entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental (ECMCA) seran els següents:  
Focus 1, 2 i 3: turbines de gas  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
Mesurat en condicions normals de P i T (1 atm i 0°C) i amb un percentatge de referència de O2 del 15% i en base seca.  
Valors límit d'emissió (VLE) segons el Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.  
Alçària de la xemeneia de cada turbina:  
La declaració d'impacte ambiental emesa per la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient determina que l'alçària de les xemeneies de les turbines és de 20 m. El 25 de setembre de 2007 i 21 de juliol de 2008 Enagás, SA, va presentar sengles sol·licituds per a modificar la declaració d'impacte ambiental de manera que l'alçària de la xemeneia siga de 15 m.   
Per tant, l'alcària de les xemeneies serà la definida en l'esmentada declaració d'impacte ambiental o les seues modificacions, si n'hi haguera.  
Focus 4 i 5: caldera de gas de l'ERM  
Mesurat en condicions normals de P i T (1 atm i 0°C) i amb un percentatge de referència d'oxigen del 15% i en base seca.  
Valors límit d'emissió (VLE) segons el Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.  
Equips d'emergència  
Els motors dièsel són equips d'emergència destinats a garantir el subministrament elèctric a l'estació en cas de fallada de la línia elèctrica d'abastiment.  
Disposarà d'un llibre de registre en què s'anotarà el període de funcionament d'aquests equips.  
Aquesta autorització ambiental integrada empara únicament, tal com figura en el projecte, el funcionament dels equips d'emergència fins a un màxim de 12 hores/any en períodes màxims d'1 hora de duració.  
1.2. Condicions de presa de mostres i expressió de resultats  
a) Punts de presa de mostra:   
D'acord amb l'Orde de 18 d'octubre de 1976, les xemeneies estaran proveïdes dels orificis precisos per a poder realitzar la presa de mostres de gasos i pols, els quals estaran disposats de manera que s'eviten turbulències i altres anomalies que puguen afectar la representativitat dels mesuraments o dels instruments de mesura automàtica i contínua dels contaminants.  
b) Preferiblement, la temperatura dels gasos en el punt de mostratge serà menor de 200ºC.  
c) Les mesures s'han de realitzar en condicions normals d'operació de les instal·lacions, registrant els paràmetres que les determinen.  
d) Les concentracions mesures sempre estaran referides a condicions normals de pressió i temperatura (101,3 kPa i 273,16 K) per als gasos de combustió en base seca i un contingut del 15% d'oxigen.  
S'hauran de vigilar les respiracions de l'estació que poden provocar emissions difuses lligades a fugues associades a elements auxiliars (segells humits en els compressors, juntes d'instruments pneumàtics, compressors, connexions, vàlvules, ruptures fortuïtes en els distints elements de transport de gas).   
1.3. Llibre de registre  
La instal·lació haurà de disposar segons l'article 33 de l'Ordre de 18 d'octubre de 1976, sobre prevenció i control de la contaminació atmosfèrica d'origen industrial, amb un llibre de registre adaptat al model de l'annex IV de l'esmentada ordre, foliat i segellat per la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, en el qual es farà constar, de forma clara i concreta, els resultats dels mesuraments i anàlisi de contaminants. Així mateix seran reflectits, si és procedent, els balanços estequiomètrics periòdics de sofre, halògens i altres elements químics específicament determinats en cada cas, i s'anotaran les dates i hores de neteja i revisió periòdica de les instal·lacions de depuració, parades per avaria, comprovacions i incidències de qualsevol tipus.  
Si amb el funcionament de les instal·lacions hi ha emissions a l'atmosfera no previstes inicialment, es comunicarà a la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i s'inclouran en l'anàlisi d'emissions, i s'adoptaran les mesures correctives oportunes per a la seua minimització.  
1.4. Emissions de gasos d'efecte hivernacle  
Quant a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la instal·lació es regirà d'acord amb el que estableix la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, com també de les condicions establides en l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle que siga atorgada per a aquesta finalitat.  
2. Soroll i vibracions  
2.1 Soroll  
Respecte al nivell de sorolls transmesos a l'exterior, haurà de complir-se el que estableix la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica i el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.   
A aquest respecte, l'activitat no transmetrà nivells sonors de recepció en funció de l'ús dominant de la zona superiors als indicats en l'annex II de la Llei 7/2002.   
En concret, per a les zones d'ús industrial s'han de complir els límits sonors externs indicats a continuació:  
Diürn Nocturn  
70 dB(A) 60 dB(A)  
L'emissió sonora en el límit de la parcel·la no superarà el valor obtingut en la simulació de soroll operacional inclosa en el projecte presentat per a la sol·licitud de l'autorització ambiental integrada.  
L'auditoria s'ha de realitzar en l'entorn immediat de la parcel·la de l'activitat, per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació acústica, d'acord amb el que estableix el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel que s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre.   
Així mateix, d'acord amb l'article 37 de la Llei 7/2002, cada cinc anys es realitzarà una auditoria acústica per ECMCA a fi de verificar que es continuen complint els límits referits i que no se superen els nivells sonors en els punts on se situa el receptor més pròxim, és a dir, en el perímetre de la instal·lació.  
El titular haurà de disposar del llibre de control, que estarà constituït pels certificats dels resultats obtinguts de les auditories acústiques, i dels informes complets d'aquestes.  
2.2. Vibracions  
S'hauran de complir els nivells de vibracions que s'indiquen en la Llei 7/2002 de protecció contra la contaminació acústica per a l'ús establit en la zona on s'exerceix l'activitat.  
3. Abocaments  
- Aigües procedents de l'activitat industrial: absència d'abocament  
- Aigües sanitàries:   
De forma transitòria, les aigües residuals sanitàries s'acumularan en depòsit estanc amb retirada periòdica d'aigües residuals per gestor autoritzat.   
El depòsit estanc serà de plàstic reforçat amb fibra de vidre de doble paret amb sistema de detecció de fugues.  
Una vegada construïda l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) localitzada en la parcel·la contigua, es podrà substituir l'acumulació en depòsit estanc per la connexió directa de la xarxa de sanejament de l'estació de compressió amb l'EDAR, i ha de sol·licitar a l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR) la corresponent autorització d'abocaments directes a l'EDAR.  
Una vegada que estiga operativa l'EDAR de la parcel·la contigua, haurà de realitzar els tràmits per a realitzar la connexió de les conduccions de les aigües residuals produïdes fins a l'EDAR, i sol·licitar a l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR) la corresponent autorització d'abocament.  
Els potencials efluents (vessaments o fugues dels sistemes de lubricació i emmagatzemament de combustibles o les aigües de rentada de turbocompressors) s'han de controlar en la mateixa estació per mitjà de depòsits estancs per a posteriorment ser gestionats per gestor autoritzat de residus perillosos. Els depòsits estancs seran de doble paret amb sistema de detecció de fugues.  
Es prohibeix expressament l'abocament de residus juntament amb les aigües residuals, que hauran de ser retirats per gestor autoritzat. L'emmagatzemament temporal de fangs i residus no haurà d'afectar ni suposar riscos per al domini públic hidràulic.  
La destinació final de les aigües pluvials procedents de les cobertes dels edificis (manteniment i seguretat patrimonial) i de les zones de trànsit de vehicles haurà de ser autoritzada per l'organisme competent si és el cas, l'Ajuntament de Dénia o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i ha de presentar l'autorització concedida quan siga sol·licitada l'autorització d'inici de l'activitat.  
3.1. Control  
El titular de l'activitat està obligat a portar l'adequat manteniment de les canonades de connexió amb els depòsits estancs i posteriorment amb l'EDAR de manera que quede assegurada la impermeabilitat i estanquitat al llarg del temps.  
No s'empara l'abocament d'altres substàncies diferents de les assenyalades explícitament, especialment les denominades substàncies perilloses (disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic, que desplega els títols preliminar, I, IV, V, VI i VIII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües.  
Es recorda que, d'acord amb l'article 100 del Text refós de la llei d'aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), «queda prohibit, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte d'aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, llevat que es tinga l'autorització prèvia administrativa», i s'incoarà, si escau, expedient sancionador per infracció tipificada en la lletra f) de l'article 116.3 de l'esmentada llei.  
Les instal·lacions s'han de mantenir netes, lliures de qualsevol tipus de residus, en particular de restes de greixos i olis, i sense api  
laments a la intempèrie de manera que no es puga produir la contaminació de les aigües pluvials, les quals seran recollides i eliminades per sistemes que asseguren la no-alteració de les seues característiques qualitatives i la innocuïtat del seu abocament al domini públic hidràulic, si és el cas.  
4. Protecció del sòl i de les aigües subterrànies  
L'emplaçament se situa sobre la unitat hidrogeològica denominada Planta de Gandia-Dénia (UH 38), que coincideix amb el sistema aqüífer del mateix nom (SA núm. 50.1.07).   
L'activitat exercida per la instal·lació ha d'observar les següents condicions per a la protecció de sòls i aigües subterrànies:  
a) La instal·lació disposarà de zones d'emmagatzemament adequades per als residus perillosos. L'emmagatzemament de residus i les instal·lacions necessàries per a aquest hauran de complir, en tot cas, amb la legislació i les normes tècniques que li siguen d'aplicació. En tot cas, estarà obligat a mantenir les esmentades zones en condicions adequades de seguretat i higiene. El temps d'emmagatzemament dels residus perillosos no podrà excedir sis mesos i el dels residus no perillosos no podrà ser superior als dos anys.  
b) S'establiran xarxes de recollida d'aigües residuals i aigües pluvials, d'acord amb el que estableix el projecte presentat per a l'obtenció d'aquesta autorització.  
c) Es prohibeix la realització d'activitats de manteniment o de neteja d'equips en aquelles zones en què per no trobar-se habilitades per a això poden provocar contaminació d'aigües pluvials o de sòls sense protecció, sense perjudici del que s'estableix per al control i avaluació de les aigües residuals.  
Amb l'objectiu de protegir el sòl i les aigües subterrànies no es podrà realitzar cap abocament, ni pou, rasa, galeria o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció de líquids pel terreny.  
En el cas de produir-se alguna situació d'abocament caldrà ajustar-se al que disposa el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.  
En el cas que en l'emplaçament s'ubique una activitat diferent de l'actual o canvie l'ús del sòl, el titular de l'activitat estarà obligat a complir el que disposa el punt 5 de l'article 3 i article 8 del Reial decret 9/2005, que fan referència a la publicitat registral.  
5. Residus  
L'activitat està subjecta als requisits establits en la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus, en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, i en el Reial decret 833/1998, de 20 de juliol, sobre el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, modificat pel Reial decret 952/1997.  
5.1. Producció de residus  
L'empresa s'inscriu en el Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la Comunitat Valenciana conforme estableix l'article 22 del Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos i l'Orde de 12 de març de 1998 de la Conselleria de Medi Ambient.  
S'autoritza que la instal·lació genere els residus i quantitats incloses a continuació.  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
L'empresa queda obligada a:  
a) Separar adequadament i no mesclar els residus perillosos, entre ells o amb residus no perillosos, i evitar particularment aquelles mescles que suposen un augment de la perillositat o en dificulten la gestió. Els residus generats hauran de quedar segregats d'acord amb les categories previstes.  
b) Envasar i etiquetar els recipients que continguen residus perillosos que es farà d'acord amb el que exposen els articles 13 i 14 del Reial decret 833/1988, Reglament de residus tòxics i perillosos.   
c) Portar un registre on conste la quantitat, naturalesa, identificació, origen i data de generació i entrega a gestor autoritzat, com també el número de document de control i seguiment utilitzat, si és procedent, i el gestor a qui s'entrega el residu. Aquests documents hauran d'incloure la codificació dels residus i hauran d'estar segellats pel gestor.  
d) Subministrar a les empreses autoritzades per a dur a terme la gestió de residus la informació necessària per a l'adequat tractament i eliminació d'aquests.  
e) Presentar la declaració anual de productor de residus perillosos i no perillosos, que serà remesa a la Direcció General per al Canvi Climàtic abans de l'1 de març de cada any, d'acord al model establit en l'annex III del Reial decret 833/88.  
f) Informar immediatament la Direcció General per al Canvi Climàtic en cas de desaparició, pèrdua o fuga de residus perillosos.  
g) Entregar els residus generats a un gestor autoritzat per a la valorització o eliminació d'aquests.  
Qualsevol modificació relacionada amb la producció de residus perillosos que implique un canvi en la seua caracterització, producció de nous residus o canvis significatius en les quantitats habituals generades d'aquests que puga alterar el que estableixen les presents condicions, haurà de ser comunicada. En aquest sentit, en el cas que la producció de residus perillosos supere les 10 tones anuals, haurà de sol·licitar la inscripció en el Registre de Productors de Residus de la Comunitat Valenciana.  
Els residus podran ser emmagatzemats durant un període igual o inferior a sis mesos, en el cas de perillosos, i en el cas de residus no perillosos podran emmagatzemar-se per un període d'un any quan la destinació final siga l'eliminació i de dos anys quan la destinació final siga la valorització, i han de ser entregats a un gestor autoritzat transcorregut l'esmentat període. Aquest emmagatzemament temporal de residus perillosos es realitzarà segregat per tipus de residu, haurà d'estar convenientment senyalitzat i es realitzarà en un lloc amb teulada, amb sòl impermeable i sistemes de recollida de vessaments accidentals, com ara arqueta cega no connectada a la xarxa de clavegueram i safates de recollida. Així mateix la zona d'emmagatzemament haurà d'estar inclosa en el sistema general de protecció contra incendis de la indústria.  
Per a l'emmagatzemament de residus líquids o que pel seu alt contingut líquid puguen generar abocaments, cal disposar de cubetes o recipients de recollida de possibles vessaments, que han de tenir com a mínim el volum de l'envàs més gran o el 10% del total (la major d'ambdós quantitats). Les cubetes hauran de ser individuals per a cada tipus de residus la mescla dels quals, en cas de vessament, supose augment de la seua perillositat o en dificulte la gestió.  
Per a la recollida de possibles fugues o vessaments accidentals de líquids, tant de residus com de matèries primeres, hauran de disposar de material absorbent no inflamable en quantitat suficient per a aquesta finalitat. L'absorbent, una vegada contaminat, es gestionarà com a residu perillós o no perillós, segons corresponga.  
Cada quatre anys, s'haurà d'elaborar un Pla de prevenció i reducció de residus que es presentarà en la Direcció General per al Canvi Climàtic i que inclourà, com a mínim, les previsions relatives als objectius de reducció i valorització de residus, amb indicació de la quantificació, les mesures previstes per a aconseguir-los i el sistema d'avaluació i control de consecució dels objectius.  
Les autoritzacions i la resta de requisits establits en la legislació vigent en matèria d'envasos i residus d'envasos, i de manera especial el que estableix el Reial decret 782/1998, no queden derogades per la Llei 16/2002, per la qual cosa la concessió de l'autorització ambiental integrada no eximeix del seu compliment.  
6. Mesures que s'han d'adoptar en situacions diferents de les normals que poden afectar el medi ambient.  
S'han de dur a terme totes les mesures necessàries perquè quede garantida la protecció del medi ambient i salut de les persones davant de qualsevol situació fora de la normalitat quant al funcionament de les instal·lacions.  
No obstant això, si es produeix algun incident en les instal·lacions que comporte el funcionament anòmal d'aquestes i d'això pot resultar l'incompliment dels límits imposats, haurà de comunicar immediatament aquesta situació a Protecció Civil, a l'Ajuntament i a la Direcció General per al Canvi Climàtic.  
Una vegada produïda la situació d'emergència, la mercantil utilitzarà tots els mitjans al seu abast per a reduir al màxim l'efecte sobre el medi ambient.  
En el termini màxim de set dies després de la incidència, la mercantil haurà de remetre a l'Ajuntament i a la Direcció General per al Canvi Climàtic un informe detallat, en el qual juntament amb les dades d'identificació, hauran de figurar les següents:  
Causes de l'incident.   
Hora en què es va produir i la duració d'aquest.   
Característiques de l'emissió o abocament.   
Mesures correctores adoptades.   
Hora i forma en què es va comunicar el succés.  
En relació amb el possible dany ambiental ocasionat per l'activitat serà aplicable la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat ambiental, en l'àmbit d'aplicació de la qual s'inclouen les activitats subjectes a autorització ambiental integrada. Segons aquesta, l'activitat haurà de disposar d'una garantia financera que els permeta fer front a la responsabilitat ambiental inherent a l'activitat, en les modalitats previstes d'assegurança, aval o reserva tècnica, i amb les possibles exempcions derivades de la magnitud del dany potencial o de l'adhesió amb caràcter permanent i continuat, siga al sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), siga al sistema de gestió mediambiental UNE-EN ISO 14001:2004.  
Així mateix, quan es determine el cessament de l'activitat s'han de desmantellar i clausurar les instal·lacions, d'acord amb la normativa vigent, de manera que el terreny quede en les mateixes condicions que abans d'iniciar l'esmentada activitat i no es produïsca cap dany sobre el sòl i el seu entorn.  
7. Altres condicions  
7.1. Haurà d'adequar les instal·lacions interiors d'aigua freda de consum humà (AFCH) i aigua calenta sanitària (ACS) al que disposa el Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Tot això posant especial atenció quant a:  
Disposar dels sistemes indicats en els articles 6 i 7.1 de l'esmentat reial decret.  
Disposar del programa de manteniment higienicosanitari indicat en l'article 8 de l'esmentat reial decret, el qual ha de recollir totes les operacions indicades en l'esmentat article, com també en l'annex 3 d'aquest.   
Anotar totes les operacions de manteniment en el pertinent registre de manteniment, d'acord amb el que disposa l'article 5 de l'esmentat reial decret.   
Ajustar els mètodes de tractament de la instal·lació (productes, personal capacitat, etc.) al que indica l'article 13 de l'esmentat reial decret.   
7.2. La indústria i les seues instal·lacions s'han d'ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic en els aspectes no fixats en aquesta resolució.  
7.3. S'han de complir totes les disposicions aplicables per a garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient. En l'exercici de l'activitat no s'han de produir molèsties per emissions de calor i olor a les zones limítrofes de la instal·lació.  
7.4. D'acord amb la Resolució de 27 de març de 2007, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte Gasoducte a Balears, a fi de disminuir l'impacte paisatgístic de les instal·lacions situades en un entorn majoritàriament agrícola, com a mesura correctora es plantarà la pantalla arbòria perimetral amb espècies compatibles amb l'entorn. A l'any d'estar en funcionament l'activitat es presentarà un annex fotogràfic en el qual s'aprecie l'evolució d'aquesta pantalla.  
7.5. Les instal·lacions romandran sense il·luminació artificial durant la nit, excepte en els casos en què s'active el sistema antiintrusió o es realitzen reparacions nocturnes i no puguen dur-se a terme en horari diürn. En el cas que la instal·lació entre en funcionament les 24 hores del dia, i per a garantir la seguretat del personal, s'haurà de mantenir una il·luminació mínima i sempre que els fanals que romanguen encesos tinguen un flux hemisfèric superior instal·lat del 0%, i s'ha d'adoptar una solució tècnica que utilitze una menor alçària de columna de lluminària.  
Annex II  
Característiques del projecte  
L'activitat exercida per la mercantil Enagás, SA, en una parcel·la situada entre la carretera nacional N-332 (variant Ondara-el Verger) i l'autovia AP-7, dins del terme municipal de Dénia (Alacant), és la compressió de gas natural en una estació situada annexa a la futura posició 15-20-04 del gasoducte Montesa-Dénia. Les coordenades UTM de l'emplaçament referides al fus 30 són: X: 758.100 Y: 4.306.600.  
L'estació de compressió de Dénia, de nova construcció, tindrà com a objecte subministrar la pressió necessària al gas procedent del gasoducte Montesa-Dénia perquè arribe en condicions òptimes (de transport i pressió) a l'illa d'Eivissa.   
Per a això, l'estació disposa de tres unitats de compressió formades cada una per un compressor centrífug que és accionat per una turbina de gas natural (turbocompressors). Aquest procés de compressió implica a distints subprocessos l'objecte dels quals és l'adequació del gas abans del pas pel compressor (filtrat de partícules) i després de comprimit abans de la seua impulsió a la xarxa (refredament).  
Per a regular i assegurar el subministrament de gas natural a cada turbina s'empra una estació de regulació i mesura. En aquesta estació es produeix una regulació de la pressió de subministrament del gas des de la pressió en el gasoducte fins a la pressió de la cambra de combustió de les turbines. En aquest procés complementari es duen a terme també actuacions encaminades a l'adequació del gas: filtrat inicial i escalfament posterior. Açò últim a través de calderes de baixa potència.  
L'estació de compressió serà del tipus intempèrie i completament automatitzada. S'ha dissenyat per a elevar la pressió del gas que rep l'estació pel gasoducte d'aspiració, amb una pressió mínima de 60 bars, i enviar-la pel gasoducte d'eixida, a 200 bars màxim.   
Estarà constituïda inicialment per tres compressors, accionats per turbines de gas, i les instal·lacions auxiliars necessàries per al seu funcionament.   
El compressor és de tipus centrífug i està equipat amb coixinets radials del tipus segments oscil·lants i coixinets axials del tipus fix.   
Les condicions d'operació són:  
Nombre d'unitats: 3  
Cabal màxim unitari: 400.000 Nm³/h  
Temperatura d'aspiració: 15-21 ºC  
Temperatura màxima anual absoluta: 39 ºC  
Altura sobre el nivell del mar: 16 m  
Humitat relativa: 77-85%  
La turbina de gas, de dos eixos, amb sistema d'engegament complet, amb motor elèctric i sistema d'alimentació de gas combustible. La potència ISO serà de 4.920 kW, equivalent a una potència nominal d'uns 14,6 MW.  
Abans del turbocompressor se situa el filtre multiciclònic, de manera que el gas provinent del gasoducte es filtre i així es protegisca aquest. Es disposa d'una bateria de quatre filtres en paral·lel i l'engegament d'aquesta es realitzarà amb la modalitat en cascada i de manera automàtica en funció del cabal volumètric en aspiració.  
En el col·lector d'impulsió de gas de cada turbocompressor se situa un aerorefrigerador. Seran dissenyats per a cabal màxim i una temperatura màxima d'eixida del gas de 50 ºC.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5958, del 19-02-2009 (2009/1706)

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se resuelve favorablemente la solicitud de autorización ambiental integrada para estación de compresión de gas natural en el término municipal de Dénia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5958

Fecha DOGV
:   19-02-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/1706

CVE


Fecha del documento
:   29-10-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Dénia](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [gas natural](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se resuelve favorablemente la solicitud de autorización ambiental integrada para estación de compresión de gas natural en el término municipal de Dénia. [2009/1706]  
Vistos los documentos obrantes en el expediente AAI 07/2007 instruido a instancia de la empresa Enagás, SA, con el fin de obtener la autorización ambiental integrada (AAI) para Estación de Compresión de gas natural, se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes de hecho  
Primero. El 18 de junio de 2007, Antonio González-Adalid García-Zozaya, en nombre de la mercantil Enagás, SA, con CIF A-28294726 y domicilio a efectos de notificación en Paseo de los Olmos, 19 de Madrid, presenta solicitud de autorización ambiental integrada para una estación de compresión, incluida en el grupo 3.1 Anexo II, a construir en la Ctra. N-332 (Variante Ondara-Dénia) PK. 204,69 del término municipal de Dénia (Alicante),  
Segundo. El 9 de agosto de 2007 se oficia requerimiento al titular para que aporte documentación necesaria para la tramitación del expediente, que es subsanada el 14 de septiembre de 2007.  
Tercero. Con fecha 4 de octubre de 2007, se solicitaron los informes de suficiencia de documentación a los siguientes organismos:  
Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica.  
Ayuntamiento de Dénia.  
Servicio de Residuos Industriales.  
Confederación Hidrográfica del Júcar.  
Área de Espacios Naturales.  
Sección de Calidad Ambiental.  
El 26 de octubre de 2007 se recibe contestación del Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica indicando que la documentación aportada es suficiente.  
El 21 de diciembre de 2007, se recibe contestación del Área de Espacios Naturales a la solicitud de informe de suficiencia de documentación en la que informan que se debería solicitar al promotor la necesidad de realizar estudios ambientales, concretos, evaluando los posibles impactos, tanto de las fases de implantación como de funcionamiento de la instalación.  
Con fecha 10 de enero de 2008, el promotor aporta informe favorable del director del Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva de fecha 11 de octubre de 2007 y Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Secretaria General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Gasoducto a Baleares (BOE nº 111 de fecha 9 de mayo de 2007), que es remitida al Área de Espacios Naturales de la Dirección General de Gestión del Medio Natural   
Con fecha 19 de febrero de 2008 el Área de Espacios Naturales comunica que una vez analizada la documentación aportada, no se considera necesaria la solicitud de nuevos informes al promotor de la instalación.  
Cuarto. El 17 de diciembre de 2007 se somete el expediente de referencia, a información pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 5661), durante un periodo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.   
Según Diligencia del Ayuntamiento de Dénia de fecha 11 de marzo de 2008, durante el periodo de información pública se producen dos alegaciones referentes a incorrecciones en el Catastro.  
Quinto. Transcurrido el plazo de información pública, se solicita nuevo informe a todas aquellas administraciones públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada sobre la adecuación del proyecto a todos aquellos aspectos que sean de su competencia.  
Con fecha 31 de marzo de 2008, se solicitaron los informes finales a los siguientes organismos:  
- Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica.  
- Ayuntamiento de Dénia.  
- Servicio de Residuos Industriales.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar.  
- Área de Espacios Naturales.  
- Sección de Calidad Ambiental.  
- Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico (Contaminación Acústica).  
Sexto. El 8 de mayo de 2008 se reitera la solicitud de informe final al Área de Espacios Naturales, y este servicio contesta favorablemente el día 16 de mayo de 2008.  
Séptimo. El 21 de mayo de 2008 se reitera la solicitud de informe final al Ayuntamiento de Dénia, y este organismo contesta favorablemente con condicionantes el día 25 de junio de 2008.  
Octavo. El 21 de mayo de 2008, se recibe del Servicio de Residuos Industriales, informe final favorable con condicionantes.   
Noveno. Con fecha 25 de junio de 2008 se recibe informe final favorable del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.  
Décimo. Con fecha 26 de junio de 2008 se recibe informe insuficiente del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico en cuanto a contaminación acústica, indicando que la documentación debe ser completada con los niveles de ruido en estado preoperacional.  
Undécimo. Con fecha 27 de junio de 2008, la Sección de Calidad Ambiental del SSTT de Alicante, emite informe final favorable condicionado sobre contaminación atmosférica.  
Duodécimo. Con fecha 28 de julio de 2008, la empresa presenta documentación complementaria al requerimiento sobre contaminación acústica, que se considera adecuada.   
Decimotercero. Con fecha 18 de agosto de 2008, se procede a dar trámite de audiencia al interesado, sobre propuesta de resolución del expediente de autorización ambiental integrada, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 2/2006, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
Decimocuarto. El día 5 de septiembre de 2008, se recibe de Enagás, SA., escrito de alegaciones a la propuesta de resolución del expediente de autorización ambiental integrada.  
Decimoquinto. El día 19 de septiembre de 2008, se remite escrito de alegaciones al Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico, el cual admite la alegación formulada, con fecha 15 de octubre de 2008.  
Decimosexto. El día 19 de septiembre de 2008, se remite escrito de alegaciones al Ayuntamiento de Dénia, el cual no admite las alegaciones formuladas ya que los condicionantes establecidos forman parte de la Declaración de Impacto Ambiental y la normativa municipal.  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,  
Fundamentos de derecho  
Primero. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, las actividades que aparecen en el Anexo II de dicha ley, están sujetas a autorización ambiental integrada.  
La instalación de referencia está incluida en el epígrafe 3.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero del anexo II de la Ley 2/2006.   
Segundo. En la Comunitat Valenciana de acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, y el Decreto 131/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, el órgano competente para resolver la Autorización Ambiental Integrada es la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, correspondiendo a la Dirección General para el Cambio Climático ejercer las competencias que le correspondan en materia de prevención y control integrados de la contaminación.  
Tercero. De acuerdo con los artículos 15 y 24 de la Ley 2/2006, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, de 5 de mayo, le corresponde a la Comisión Territorial de Análisis Ambiental Integrado, adscrita a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda competente en medio ambiente, a través de las Direcciones Territoriales y dependiendo de éstas, la tramitación, la evaluación ambiental de los proyectos y la elaboración de la propuesta de resolución de los expedientes del Anexo II de la citada Ley, en cuyo ámbito territorial haya de ubicarse la instalación o actividad.  
Cuarto. La tramitación del expediente se ha realizado según lo previsto en el Título I de la Ley 2/2006 y Título II del Decreto 127/2006.  
Visto cuanto antecede, y vista la propuesta de Resolución aprobada por la Comisión Territorial de Análisis Ambiental Integrado, en su reunión de 29 de octubre de 2008, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa citada, resuelvo:  
Primero  
Conceder la autorización ambiental integrada para la instalación de una estación de compresión de gas natural, promovida por Enagás, SA, ubicada en Ctra. N-332 (Variante Ondara-Dénia) PK. 204,69 de Dénia (Alicante), quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana con el número 342-08/AAI/CV, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberán cumplir los condicionantes definidos en el Anexo I.  
Segundo  
La autorización ambiental integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 59 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo.  
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de ocho meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada.  
Tercero  
Finalizada la construcción de las instalaciones, y con carácter previo al inicio de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada, deberá obtenerse de la administración pública competente que resolvió la autorización ambiental integrada, la autorización de inicio de actividad, de conformidad con lo previsto en el título IV de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, y sin perjuicio de la necesidad de obtención de las licencias de obras que resulten necesarias de conformidad con la normativa municipal.  
Cuarto  
El titular presentará la solicitud de la autorización de inicio de la actividad, acompañada de la documentación que acredite que las obras e instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la autorización ambiental integrada.   
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  
Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto, en la que se especifique la conformidad de la instalación o actividad a la respectiva autorización ambiental integrada.  
Auditoría acústica, de acuerdo con el artículo 18 del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, de Prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.  
Informe de situación del suelo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
Original o fotocopia compulsada de los documentos de aceptación de todos los residuos, peligrosos y no peligrosos que se vayan a generar, emitidos por gestores autorizados. Los documentos deberán incluir la codificación de los residuos, debiendo estar sellados por el gestor correspondiente.  
Certificado de homologación de todos los depósitos utilizados, facilitado por el fabricante de los mismos.   
Documento final de aceptación del agua residual de la EDAR de destino.  
Informe y certificado emitido por una entidad colaboradora acreditada para el control integrado de la contaminación de las incluidas en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre del Consell, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su Registro, en el que se acredite el cumplimiento del contenido de la autorización ambiental integrada.  
Quinto  
No se podrá poner en marcha la actividad hasta que la administración pública competente que resuelve la autorización ambiental integrada, una vez solicitada la autorización de inicio de la actividad y a la vista de la documentación presentada, levante acta de comprobación de que las instalaciones realizadas se ajustan al proyecto aprobado y las condiciones y medidas correctoras impuestas. No obstante, el acta de comprobación podrá ser sustituida por el informe y certificado q que se refiere la letra g) del apartado anterior, sin perjuicio de la facultad inspectora que corresponde al órgano autonómico competente.  
Sexto  
La obtención de la autorización de inicio de la actividad será previa a la concesión de las autorizaciones de enganche o ampliación de suministro de energía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o gaseosos, de abastecimiento de agua potable y demás autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad. No obstante lo anterior, podrán concederse autorizaciones provisionales de enganche para la realización de las pruebas precisas para la comprobación del funcionamiento de la actividad.  
Séptimo  
La Administración previa audiencia del interesado, podrá dejar sin efecto la autorización ambiental integrada en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.  
Octavo  
El titular de las instalaciones objeto de la presente autorización, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 2/2006, deberá:  
Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia autorización ambiental integrada.  
Comunicar a la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.  
Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.  
Noveno  
En todo lo no especificado en esta autorización, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 127/2006, ante el director general para el Cambio Climático de la Conselleria de Agua, Urbanismo y Vivienda de en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico   
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
Alicante, 29 de octubre de 2008.- El director territorial de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: Ramón Rizo Aldeguer.  
Anexo I  
Condicionado de la autorización  
Primero. Condiciones particulares  
1. Emisiones atmosféricas  
1.1. Emisiones canalizadas  
Se incluyen en la presente autorización los siguientes focos de emisión, según quedan descritos en el proyecto:  
Los valores límite de emisión para los focos canalizados descritos y la periodicidad de controles por Entidad colaboradora en materia de calidad ambiental (E.C.M.C.A.) serán los siguientes:  
Foco 1, 2 y 3: Turbinas de gas  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
Medido en condiciones normales de P y Tª (1 atm y 0º C) y con un porcentaje de referencia de O2 del 15% y en base seca.  
Valores Límite de Emisión, (VLE) según Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
Altura de la chimenea de cada turbina:  
La declaración de impacto ambiental emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente determina que la altura de las chimeneas de las turbinas es de 20 m. El 25 de septiembre de 2007 y 21 de julio de 2008 Enagás, SA, presentó sendas solicitudes para modificar la Declaración de Impacto Ambiental de forma que la altura de las chimeneas sea de 15 m.   
Por tanto, la altura de las chimeneas será la definida en la citada Declaración de Impacto Ambiental o sus modificaciones, si las hubiera.  
Foco 4 y 5: Caldera de gas de la ERM  
Medido en condiciones normales de P y Tª (1 atm y 0º C) y con un porcentaje de referencia de O2 del 15% y en base seca.  
Valores Límite de Emisión, (VLE) según Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
Equipos de emergencia  
Los motores diesel son equipos de emergencia destinados a garantizar el suministro eléctrico a la estación en caso de fallo de la línea eléctrica de abastecimiento.  
Dispondrá de un libro de registro en el que se anotará el periodo de funcionamiento de estos equipos.  
La presente autorización ambiental integrada ampara únicamente, tal y como figura en el proyecto, el funcionamiento de los equipos de emergencia hasta un máximo de 12 horas/año en periodos máximos de 1 hora de duración.  
1.2. Condiciones de toma de muestras y expresión de resultados  
a) Puntos de toma de muestra:   
De acuerdo con la Orden de 18 de octubre de 1976, las chimeneas estarán provistas de los orificios precisos para poder realizar la toma de muestras de gases y polvos, estando dispuestos de modo que se evitan turbulencias y otras anomalías que puedan afectar a la representatividad de las mediciones, y/o de los instrumentos de medida automática y continua de los contaminantes.  
b) Preferiblemente, la temperatura de los gases en el punto de muestreo será menor de 200ºC.  
c) Las medidas se realizarán en condiciones normales de operación de las instalaciones, registrando los parámetros que las determinen.  
d) Las concentraciones medidas siempre estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa y 273,16 K) para los gases de combustión en base seca y un contenido del 15% de O2.  
Se deberán vigilar los venteos de la estación que pueden provocar emisiones difusas ligadas a fugas asociadas a elementos auxiliares (sellos húmedos en los compresores, juntas de instrumentos neumáticos, compresores, conexiones, válvulas, roturas fortuitas en los distintos elementos de transporte de gas).   
1.3. Libro registro  
La instalación deberá contar según el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y control de la contaminación atmosférica de origen industrial, con un Libro de Registro adaptado al modelo del Anexo IV de la citada Orden, foliado y sellado por la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el que se hará constar, de forma clara y concreta los resultados de las mediciones y análisis de contaminantes. Asimismo se reflejarán, si procede, los balances estequiométricos periódicos de azufre, halógenos y otros elementos químicos específicamente determinados en cada caso, y se anotarán las fechas y horas de limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración, paradas por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo.  
Si con el funcionamiento de las instalaciones resultan emisiones a la atmósfera no previstas inicialmente, se comunicará a la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y se incluirán en el análisis de emisiones, adoptándose las medidas correctivas oportunas para su minimización.  
1.4 Emisiones de gases de efecto invernadero.  
En lo relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero, la instalación se regirá de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como de los condicionantes establecidos en la Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero que fuera otorgada para tal fin.  
2. Ruido y vibraciones  
2.1 Ruido  
Respecto al nivel de ruidos transmitidos al exterior, deberá cumplirse lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de protección contra la contaminación acústica y en el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.   
A este respecto, la actividad no transmitirá niveles sonoros de recepción en función del uso dominante de la zona, superiores a los indicados en el Anexo II de la Ley 7/2002.   
En concreto, para las zonas de uso industrial se cumplirán los límites sonoros externos indicados a continuación:  
Diurno Nocturno  
70 dB(A) 60 dB(A)  
   
La emisión sonora en el límite de la parcela no superará el valor obtenido en la simulación de ruido operacional incluida en el proyecto presentado para la solicitud de la Autorización Ambiental Integrada.  
La auditoría se realizará en el entorno inmediato de la parcela de la actividad, por una Entidad colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación acústica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro.   
Asimismo, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 7/2002, cada cinco años se realizará una auditoría acústica por ECMCA con objeto de verificar que se siguen cumpliendo los límites referidos y que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro de la instalación.  
El titular deberá disponer del Libro de control, que estará constituido por los certificados de los resultados obtenidos de las auditorías acústicas, y de los informes completos de las mismas.  
2.2. Vibraciones  
Se deberán cumplir los niveles de vibraciones que se indican en la Ley 7/2002, de Protección contra la contaminación acústica para el uso establecido en la zona donde se desarrolla la actividad.  
3. Vertidos  
- Aguas procedentes de la actividad industrial: Ausencia de vertido.  
- Aguas sanitarias:   
- De forma transitoria, las aguas residuales sanitarias, se acumularán en depósito estanco con retirada periódica de aguas residuales por gestor autorizado.   
- El depósito estanco será de plástico reforzado con fibra de vidrio de doble pared con sistema de detección de fugas.  
Una vez construida la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) localizada en la parcela contigua, se podrá sustituir la acumulación en depósito estanco, por la conexión directa de la red de saneamiento de la estación de compresión con la EDAR, debiendo solicitar a la Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR) la correspondiente autorización de vertidos directos a EDAR.  
Una vez esté operativa la EDAR de la parcela contigua, deberá realizar los trámites para realizar la conexión de las conducciones de las aguas residuales producidas hasta la EDAR, solicitando a la Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR) la correspondiente Autorización de Vertido.  
Los potenciales efluentes (derrames o fugas de los sistemas de lubricación y almacenamiento de combustibles o las aguas de lavado de turbocompresores) se controlarán en la propia estación mediante depósitos estancos para posteriormente ser gestionados por gestor autorizado de residuos peligrosos. Los depósitos estancos serán de doble pared con sistema de detección de fugas.  
Se prohíbe expresamente el vertido de residuos junto con las aguas residuales, que deberán ser retirados por gestor autorizado. El almacenamiento temporal de lodos y residuos no deberá afectar ni suponer riesgos para el dominio público hidráulico.  
El destino final de las aguas pluviales procedentes de las cubiertas de los edificios (mantenimiento y seguridad patrimonial) y de las zonas de tráfico de vehículos, deberá ser autorizado por el organismo competente en su caso, el Ayuntamiento de Dénia o la Confederación Hidrográfica del Júcar, debiendo presentar la autorización concedida cuando se solicite la Autorización de Inicio de la Actividad.  
3.1. Control  
El titular de la actividad está obligado a llevar el adecuado mantenimiento de las tuberías de conexión con los depósitos estancos y posteriormente con la EDAR de forma que quede asegurada su impermeabilidad y estanqueidad a lo largo del tiempo.  
No se ampara el vertido de otras sustancias distintas a las señaladas explícitamente, especialmente las denominadas sustancias peligrosas (Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  
Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 100 del texto refundido de la Ley de aguas (Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio), «queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa», incoándose, en su caso, expediente sancionador por infracción tipificada en la letra f) del artículo 116.3 de la citada ley.  
Las instalaciones se mantendrán limpias, libres de cualquier tipo de residuos, en particular de restos de grasas y aceites, y sin acopios a   
la intemperie de forma que no se pueda producir la contaminación de las aguas pluviales, las cuales serán recogidas y eliminadas por sistemas que aseguren la no alteración de sus características cualitativas y la inocuidad de su vertido al dominio público hidráulico, en su caso.  
4. Protección del suelo y de las aguas subterráneas  
El emplazamiento se sitúa sobre la Unidad Hidrogeológica denominada Planta de Gandía-Dénia (U.H. 38), coincidente con el Sistema Acuífero de igual nombre (SA. nº 50.1.07).   
La actividad desarrollada por la instalación observará los siguientes condicionantes para la protección de suelos y aguas subterráneas:  
a) La instalación dispondrá de zonas de almacenamiento adecuadas para los residuos peligrosos. El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias para el mismo deberán, en todo caso, cumplir con la legislación y normas técnicas que le sean de aplicación. En todo caso, estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses y el de los residuos no peligrosos no podrá ser superior a los dos años.  
b) Se establecerán redes de recogida de aguas residuales y aguas pluviales, de acuerdo con lo establecido en el proyecto presentado para la obtención de la presente autorización.  
c) Se prohibe la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que por no encontrarse habilitadas para ello puedan provocar contaminación de aguas pluviales o de suelos sin protección, sin perjuicio de lo establecido para el control y evaluación de las aguas residuales.  
Con el objetivo de proteger el suelo y las aguas subterráneas no se podrá realizar ningún vertido, ni pozo, zanja, galería o cualquier dispositivo destinado a facilitar la absorción de líquidos por el terreno.  
En el caso de producirse alguna situación de vertido se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
En el caso de que en el emplazamiento se fuera a asentar una actividad diferente a la actual o cambiara el uso del suelo el titular de la actividad estará obligado a cumplir lo dispuesto en el punto 5 del artículo 3 y artículo 8 del Real Decreto 9/2005 referidos a la publicidad registral.  
5. Residuos  
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana, y en Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, sobre el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 952/1997.  
5.1. Producción de residuos  
La empresa se inscribe en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad Valenciana conforme establece el artículo 22 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos y la Orden de 12 de marzo de 1998 de la Conselleria de Medio Ambiente.  
Se autoriza a que la instalación genere los residuos y cantidades incluidas a continuación.  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
La empresa queda obligada a:  
a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, entre sí o con residuos no peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. Los residuos generados deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas.  
b) Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos será conforme a lo expuesto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos.   
c) Llevar un registro donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo. Estos documentos deberán incluir la codificación de los residuos y deberán estar sellados por el gestor.  
d) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.  
e) Presentar la declaración anual de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitida a la Dirección General para el Cambio Climático antes del 1 de marzo de cada año, de acuerdo al modelo establecido en el Anexo III del Real Decreto 833/88.  
f) Informar inmediatamente a la Dirección General para el Cambio Climático en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.  
g) Entregar los residuos generados, a un gestor autorizado para su valorización o eliminación.  
Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos peligrosos que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada. En este sentido, en el caso de que la producción de residuos peligrosos supere las 10 toneladas anuales, deberá solicitar la inscripción en el Registro de Productores de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, y en el caso de residuos no peligrosos podrán almacenarse por un periodo de un año cuando el destino final sea la eliminación y de dos años cuando su destino final sea la valorización, debiendo ser entregados a gestor, autorizado transcurrido ese periodo. Este almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizará segregado por tipo de residuo, deberá estar convenientemente señalizado y se realizará en lugar techado, con suelo impermeable y sistemas de recogida de derrames accidentales, tales como arqueta ciega no conectada a la red de alcantarillado y bandejas de recogida. Asimismo la zona de almacenamiento deberá estar incluida en el sistema general de protección contra incendios de la industria.  
Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su alto contenido líquido puedan generar vertidos, se contará con cubetos o recipientes de recogida de posibles derrames, que deben tener como mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total (la mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de residuos cuya mezcla, en caso de derrame, suponga aumento de su peligrosidad o dificulte su gestión.  
Para la recogida de posibles fugas o derrames accidentales de líquidos, tanto de residuos como de materias primas, deberán disponer de material absorbente no inflamable en cantidad suficiente para tal fin. El absorbente una vez contaminado se gestionará como residuo peligroso o no peligroso, según corresponda.  
Cada cuatro años, se deberá elaborar un Plan de Prevención y Reducción de Residuos que se presentará en la Dirección General para el Cambio Climático y, que incluirá como mínimo, las previsiones relativas a los objetivos de reducción y valorización de residuos, con indicación de su cuantificación, las medidas previstas para alcanzarlos y el sistema de evaluación y control de consecución de los objetivos.  
Las autorizaciones y resto de requisitos establecidos en la legislación vigente en materia de envases y residuos de envases, y de manera especial lo establecido en el Real Decreto 782/1998, no quedan derogadas por la Ley 16/2002, por lo que la concesión de la Autorización Ambiental Integrada no exime de su cumplimiento.  
6. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.  
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.  
No obstante, si se produjese algún incidente en las instalaciones que conllevara su funcionamiento anómalo y de ello pudiera resultar el incumplimiento de los límites impuestos, deberá comunicar inmediatamente dicha situación a Protección Civil, al Ayuntamiento y a la Dirección General para el Cambio Climático.  
Una vez producida la situación de emergencia, la mercantil utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos sobre el medio ambiente.  
En el plazo máximo de siete días tras la incidencia, la mercantil deberá remitir al Ayuntamiento y a la Dirección General para el Cambio Climático un informe detallado, en el que junto a los datos de identificación, deberán figurar los siguientes:  
Causas del incidente.   
Hora en que se produjo y duración del mismo.   
Características de la emisión o vertido.   
Medidas correctoras adoptadas.   
Hora y forma en que se comunicó el suceso.  
En relación con el posible daño ambiental ocasionado por la actividad, será de aplicación la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, en cuyo ámbito de aplicación se incluyen las actividades sujetas a autorización ambiental integrada. Según la misma, la actividad deberá disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad, en las modalidades previstas de seguro, aval o reserva técnica, y con las posibles exenciones derivadas de la magnitud del daño potencial o de la adhesión con carácter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (E.M.A.S.), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:2004.  
Asimismo, cuando se determine el cese de la actividad, se procederá al desmantelamiento y clausura de las instalaciones, de acuerdo a la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y su entorno.  
7. Otras condiciones  
7.1. Deberá adecuar las instalaciones interiores de AFCH y ACS a lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Todo ello con especial atención en lo relacionado a:  
Disponer de los sistemas indicados en los art. 6 y 7.1 del citado Real Decreto.  
Disponer del programa de mantenimiento higiénico-sanitario indicado en el art. 8 del citado Real Decreto, el cual recogerá todas las operaciones indicadas en dicho artículo, así como en el anexo 3 del mismo.   
Anotar todas las operaciones de mantenimiento en el pertinente registro de mantenimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del citado Real Decreto.   
Ajustar los métodos de tratamiento de la instalación (productos, personal capacitado, etc.) a lo indicado en el art. 13 de dicho Real Decreto.   
7.2. La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico en los aspectos no fijados en esta resolución.  
7.3. Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente. En el ejercicio de la actividad no se producirán molestias por emisiones de calor y olor en los colindantes de la instalación.  
7.4. De acuerdo con la Resolución de 27 de marzo de 2007, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "gaseoducto a Baleares", con el fin de disminuir el impacto paisajístico de las instalaciones situadas en un entorno mayoritariamente agrícola, como medida correctora se plantará la pantalla arbórea perimetral con especies compatibles con el entorno. Al año de estar en funcionamiento la actividad se presentará anexo fotográfico en el que se aprecie la evolución de esta pantalla.  
7.5. Las instalaciones permanecerán sin iluminación artificial durante la noche, salvo en los casos en que se active el sistema antiintrusión o se realicen reparaciones nocturnas y no puedan llevarse a cabo en horario diurno. En caso de que la instalación entre en funcionamiento las 24 horas del día, y para garantizar la seguridad del personal, se deberá mantener una iluminación mínima y siempre que las farolas que permanezcan encendidas tengan un Flujo Hemisférico Superior Instalado del 0%, debiendo adoptar una solución técnica que utilice una menor altura de columna de luminaria.  
Anexo II  
Características del proyecto  
La actividad desarrollada por la mercantil Enagás, SA, en una parcela situada entre la carretera nacional N-332 (variante Ondara-Vergel) y la autovía AP-7, dentro del término municipal de Dénia (Alicante), es la compresión de gas natural en una estación situada aneja a la futura posición 15-20-04 del Gasoducto Montesa-Dénia. Las coordenadas UT.M del emplazamiento referidas al huso 30 son: X: 758.100 Y: 4.306.600.  
La Estación de Compresión de Dénia, de nueva construcción, tendrá el objeto de suministrar la presión necesaria al gas procedente del gasoducto Montesa-Dénia para que llegue en condiciones óptimas (de transporte y presión) a la isla de Ibiza.   
Para ello, la estación dispone de tres unidades de compresión formadas cada una por un compresor centrífugo que es accionado por una turbina de gas natural (turbocompresores). Este proceso de compresión implica a distintos subprocesos cuyo objeto es la adecuación del gas antes de su paso por el compresor (filtrado de partículas) y después de comprimido antes de su impulsión a la red (enfriamiento).  
Para regular y asegurar el suministro de gas natural a cada turbina, se emplea una estación de regulación y medida. En dicha estación se produce una regulación de la presión de suministro del gas desde la presión en el gasoducto hasta la presión de la cámara de combustión de las turbinas. En este proceso complementario se llevan a cabo también actuaciones encaminadas a la adecuación del gas: filtrado inicial y calentamiento posterior. Esto último a través de calderas de baja potencia.  
La estación de compresión, será del tipo intemperie y completamente automatizada. Se ha diseñado para elevar la presión del gas que recibe la estación por el gasoducto de aspiración, con una presión mínima de 60 bar, y enviarla por el gasoducto de salida, a 200 bar máximo.   
Estará constituida inicialmente por tres compresores, accionados por turbinas de gas, y las instalaciones auxiliares necesarias para su funcionamiento.   
El compresor es de tipo centrífugo y está equipado con cojinetes radiales del tipo segmentos oscilantes y cojinetes axiales del tipo fijo.   
Las condiciones de operación son:  
Nº Unidades: 3  
Caudal máximo unitario: 400.000 Nm³/h  
Temperatura de aspiración: 15-21 ºC  
Temperatura máxima anual absoluta: 39 ºC  
Altura sobre el nivel del mar: 16 m  
Humedad relativa: 77-85%  
La turbina de gas, de dos ejes, con sistema de arranque completo, con motor eléctrico y sistema de alimentación de gas combustible. La potencia ISO será de 4.920 kW, equivalente a una potencia nominal de unos 14,6 MWt.  
Antes del turbocompresor se sitúa el filtro multiciclónico, de forma que el gas proveniente del gasoducto se filtre y se proteja así el mismo. Se dispone de una batería de cuatro filtros en paralelo y su entrada en servicio se realizará bajo la modalidad de "en cascada" y de manera automática en función del caudal volumétrico en aspiración.  
En el colector de impulsión de gas de cada turbocompresor se sitúa un aerorrefrigerador. Se diseñarán para caudal máximo y una temperatura máxima de salida del gas de 50 ºC.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML