Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5137, del 17-11-2005 (2005/12145)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2005, del director general d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte tècnic d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Oliva, situada al terme municipal d'Oliva, província de València. (ATASCT/2004/353).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5137

Data del DOGV
:   17-11-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2005/12145

CVE


Data del document
:   26-10-2005

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Oliva](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2005, del director general d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte tècnic d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Oliva, situada al terme municipal d'Oliva, província de València. (ATASCT/2004/353). [2005/12145]
  
Vista la sol·licitud presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a efectes de notificacions al c/ Isabel la Catòlica, 12, 46004 València, amb data 29 de novembre de 2004, davant del Servici Territorial d'Energia de València, perquè se li concedisca autorització administrativa i aprovació del projecte tècnic d'execució de l'ampliació consistent en una nova posició de bateria de condensadors de 132 kV en la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Oliva, situada en el PK 193 de la N-332, en el paratge denominat Casa d'Hernal al camí del Pont de Bolo s/n, al terme municipal d'Oliva, província de València. Al mencionat escrit, s'adjuntava el projecte tècnic de la citada instal·lació, firmats per l'enginyer industrial Sr. David Almonacid Arnero i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana, demarcació de València amb data 23 de novembre de 2004.
  
Vist que el dia 28 de juny de 2005 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València l'anunci corresponent a la informació pública prevista en l'article 125 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  
D'acord amb la documentació que obra en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud en el termini establit reglamentàriament.
  
Vist l'informe tècnic favorable de data 11 d'octubre de 2005, emés pel Servici Territorial d'Energia de València.
  
Atés que, d'acord amb la documentació que obra en l'expedient, l'ampliació sol·licitada es realitzarà en els mateixos terrenys ocupats per les instal·lacions de la ST Oliva, propietat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.
  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.
  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció 1a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
  
Atés que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de l'ampliació sol·licitada és millorar el subministrament i qualitat d'energia elèctrica subministrada per a satisfer les necessitats de demanda en la zona, amb garanties de seguretat i regularitat.
  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2.000 d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, en relació, este últim, amb la disposició transitòria que conté.
  
Atés a la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 118/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
  
Esta Direcció General d'Energia resol:
  
Primer. Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques corresponents a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Oliva, situada en el PK 193 de la N-332, en el paratge denominat Casa d'Hernal al camí del Pont de Bolo s/n, al terme municipal d'Oliva, província de València, les característiques principals del qual són:
  
Tensió de 132 kV
  
- Instal·lació d'una bateria de condensadors trifàsica, de 28,8 MVAr de potència, composta per 72 condensadors de 400 kVAr (en grup de 24 condensadors per fase), amb reactàncies limitadores de corrent i tensió nominal 141 kV i situada en una de les posicions de reserva de línia existents en el parc.
  
- Instal·lació de nou terminals per a cable aïllat en les terminals de la bateria.
  
- La posició de transformador està equipada amb:
  
- Un seccionador tripolar de barres.
  
- Un interruptor automàtic.
  
- Tres transformadors d'intensitat (un per fase).
  
- Sis seccionadors pantògrafs (dos grups de tres per a unir amb cada embarrat).
  
- Tres aïlladors de suport.
  
- Un transformador d'intensitat extra en la fase central de la bateria de condensadors.
  
- Equipament amb els aparells de mesura, comandament, control i proteccions per a l'adequada explotació.
  
- Pressupost: 102.056,87 euros.
  
Segon. Aprovar el projecte tècnic d'execució per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer de la present resolució, i habilitar el titular d'esta a la construcció de la instal·lació projectada.
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:
  
1. El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.
  
2. La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
3. Les instal·lacions s'hauran de realitzar segons el projecte presentat. En el cas que fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.
  
4. El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de sis mesos comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.
  
5. El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'acompanyarà d'un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, en el qual s'acredita que és de conformitat amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.
  
6. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en ella.
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 26 d'octubre de 2005.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5137, del 17-11-2005 (2005/12145)

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005 del director general de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Oliva, situada en el término municipal de Oliva, provincia de Valencia. (ATASCT/2004/353).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5137

Fecha DOGV
:   17-11-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/12145

CVE


Fecha del documento
:   26-10-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Oliva](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005 del director general de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ?S.T. Oliva?, situada en el término municipal de Oliva, provincia de Valencia. (ATASCT/2004/353). [2005/12145]
  
Vista la solicitud presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU., con domicilio a efectos de notificaciones en 46004 Valencia, C/ Isabel La Católica, 12, en fecha 29 de noviembre de 2004 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, para que se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto técnico de ejecución de la ampliación consistente en una nueva posición de batería de condensadores de 132 kV en la subestación transformadora de 132/20 kV denominada - S.T. Oliva ?, situada en el PK 193 de la N-332, en el paraje denominado ?Casa de Hernal- en el Camino Pont de Bolo s/n, en el término municipal de Oliva, provincia de Valencia. Al mencionado escrito, se adjuntaba el proyecto técnico de la citada instalación, firmados por el ingeniero industrial D. David Almonacid Arnero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Valencia en fecha 23 de noviembre de 2004.
  
Resultando que el día 28 de junio de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Visto el informe técnico favorable de fecha 11 de octubre de 2005, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.
  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se realizará en los mismos terrenos ocupados por las instalaciones de la ?S.T. Oliva?, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado la finalidad de la ampliación solicitada es mejorar el suministro y calidad de energía eléctrica suministrada para satisfacer las necesidades de demanda en la zona, con garantías de seguridad y regularidad
  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en relación, este último, con la Disposición Transitoria que contiene.
  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 118/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
  
Primero. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas correspondientes a la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada - S.T. Oliva ?, situada en el PK 193 de la N-332, en el paraje denominado ?Casa de Hernal- en el Camino Pont de Bolo s/n, en el término municipal de Oliva, provincia de Valencia, cuyas características principales son:
  
Tensión de 132 kV
  
- Instalación de una batería de condensadores trifásica, de 28,8 MVAr de potencia, compuesta por 72 condensadores de 400 kVAr (en grupo de 24 condensadores por fase), con reactancias limitadoras de corriente y tensión nominal 141 kV y situada en una de las posiciones de reserva de línea existentes en el parque
  
- Instalación de nueve terminales para cable aislado en las terminales de la batería
  
- La posición de transformador está equipada con:
  
- Un seccionador tripolar de barras.
  
- Un interruptor automático.
  
- Tres trasformadores de intensidad (uno por fase).
  
- Seis seccionadores pantógrafos (dos grupos de tres para unir con cada embarrado).
  
- Tres aisladores de apoyo.
  
- Un transformador de intensidad extra en la fase central de la batería de condensadores.
  
- Equipamiento con los aparatos de medida, mando, control y protecciones para la adecuada explotación.
  
- Presupuesto: 102.056,87 Euros.
  
Segundo. Aprobar el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, habilitando al titular de la misma a la construcción de la instalación proyectada.
  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
  
1. Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
  
2. La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.
  
4. El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
  
5. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.
  
6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 26 de octubre de 2005.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML