Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 10009, del 19-12-2024 (2024/13363)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2024, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció de la línia elèctrica subterrània de la subestació ST Morvedre B, amb les instal·lacions elèctriques de la subestació ST Morvedre, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en el terme municipal de Sagunt. Expedient ATLINE/2024/73/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   10009

Data del DOGV
:   19-12-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/13363

CVE
:   DOGV-V-2024-13363

Data del document
:   06-09-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

*Antecedents*

Amb data 18 d’abril de 2024, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal (d’ara en avant, REE), a través d’un representant degudament acreditat, va presentar, davant del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, un imprés normalitzat en què sol·licitava:

– L’autorització administrativa prèvia per a construir una nova línia elèctrica subterrània (cable) de circuit simple de 220 kV de tensió nominal, per a connectar les instal·lacions de transport de la subestació de 220 kV, denominada «ST Morvedre B», amb les instal·lacions elèctriques de la subestació transformadora de distribució de tensió nominal de 220/20 kV, denominada «ST Morvedre», titularitat d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, que discorre pel terme municipal de Sagunt, província de València (expedient ATLINE/2024/73/46).

– L’autorització administrativa de construcció de la instal·lació a què es fa referència.

Juntament amb l’escrit de presentació d’estes peticions, s’adjuntava la documentació següent, que es va aportar en dos entregues efectuades en la mateixa data:

– el projecte d’execució anomenat «Ampliació de la subestació Morvedre B 220 kV» (sic), de data 20 de març de 2024, per a l’execució de les instal·lacions citades, firmat per una persona tècnica titulada competent i visat pel col·legi professional corresponent, de data 8 d’abril de 2024, i

– la declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, que acredita que es complix la normativa aplicable al projecte d’acord amb el que establix l’article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

El 18 d’abril de 2024 el sol·licitant va acreditar en l’expedient l’abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat.

El procediment administratiu corresponent a esta sol·licitud s’ha tramitat amb l’expedient de referència ATLINE/2024/73/46, incoat a l’efecte pel Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València.

Després del requeriment d’este centre directiu, la titular aporta, el 2 d’agost de 2024, la resposta en què indica, en síntesi i en relació amb els antecedents de la subestació, que la instal·lació la va autoritzar la Direcció General de Política Energètica i Mines (d’ara en avant, DGPEM) amb una configuració de doble barra, tipus interior, amb aïllament en SF6, amb huit posicions —quatre de línia, tres de transformador i una d’enllaç de barres—, de manera que hi ha, efectivament, un error en la relació de les posicions totals que s’han d’autoritzar, ja que el nombre de posicions és 9 realment, la qual cosa va quedar regularitzada amb l’atorgament de l’autorització d’explotació de data 20 de febrer de 2009, atorgada pel que en eixe moment era el Servici Territorial d’Energia de València, a què es va adjuntar un esquema unifilar amb la identificació de les instal·lacions que disposen d’autorització d’explotació.

Així mateix, el 2 d’agost de 2024, com a ampliació de resposta al requeriment aporta, en relació amb el pressupost d’execució material (PEM) de la instal·lació que es referencia en el projecte, un justificant d’abonament de les taxes administratives complementàries corresponents a l’import d’inversió consignat en actitud d’inversió triennal per al període 2025-2027, per la qual cosa es fa un PEM de 696.211 €.

L’objecte d’este projecte és connectar les instal·lacions elèctriques de la subestació transformadora de transport de tensió nominal de 220 kV denominada «ST Morvedre B 220 kV», titularitat d’REE, amb les instal·lacions de distribució de la subestació de 20 kV denominada «ST Morvedre 220/20 kV», titularitat d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (d’ara en avant, també com a I-DE), mitjançant la instal·lació d’un cable aïllat de 220 kV de tensió nominal entre les dos instal·lacions, motivat pel suport a la xarxa de distribució des de la xarxa de transport.

La línia elèctrica d’este projecte té una longitud de 40 m i discorre en circuit simple íntegrament subterrani per l’interior de la subestació. Té l’origen en la posició del transformador TRP-3, del sistema GIS de 220 kV de l’ST Morvedre B 220 kV d’REE, que se situa en el carrer 7 fins al transformador de distribució TRP-3 en l’«ST Morvedre» de 220/20 kV, de la distribuïdora I-DE.

En virtut de la condició de transportista únic, derivada de l’article 34.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com de l’habilitació expressa per a fer, en tot cas, l’activitat de transport d’energia elèctrica que es conté en l’article 4.2 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, és procedent considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, disposa de les capacitats exigibles per a promoure este projecte.

Consten com a antecedents relacionats amb la instal·lació que s’ha d’autoritzar els actes administratius següents:

– La Resolució, de 26 d’abril de 2006, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’autoritza Infraestructuras de Alta Tensión, SA (INALTA), el sistema de 220 kV de la subestació a 220/20 kV de Morvedre, que se situa en el terme municipal de Sagunt, en la província de València, publicada en el [BOE núm. 130 / 01.06.2006](https://www.boe.es/boe/dias/2006/06/01/pdfs/B05671-05671.pdf).

– La Resolució de 20 de febrer de 2009, d’autorització d’explotació, per la qual s’autoritza a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, el sistema de 220 kV de la subestació a 220/20 kV de Morvedre de les instal·lacions que s’arrepleguen en l’expedient anteriorment citat, atorgada pel que en eixe moment era el Servici Territorial d’Energia de València (expedient ATASCT/2004/250/46).

Mitjançant esta autorització es va posar en explotació, entre altres, cinc posicions de línia, tres posicions de transformador entre les quals dos estaven energitzades i en servici, mentres que la tercera quedava disponible per a la connexió de la línia objecte d’esta resolució.

– La Resolució de 22 de gener de 2007, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’autoritza a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, l’ampliació del sistema de 220 kV de la subestació a 220/20 kV Morvedre, en la província de València, i es declara d’utilitat pública, publicada en el [BOE núm. 2314 / 28.02.200](https://www.boe.es/boe/dias/2007/02/28/pdfs/B02314-02314.pdf)[7](https://www.boe.es/boe/dias/2007/02/28/pdfs/B02314-02314.pdf).

En relació amb les instal·lacions que s’han autoritzat en la resolució mencionada, no consta l’autorització d’explotació d’estes.

– Resolució de 21 de juny de 2024, de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual s’atorguen a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, l’autorització administrativa prèvia i l’autorització administrativa de construcció per a modificar, per ampliació de la capacitat de transformació amb la instal·lació d’un nou transformador T-3 de 50 MVA i una relació de transformació de 220/20 kV, i d’un nou mòdul de cel·les en el sistema de 20 kV, de les instal·lacions de distribució d’energia elèctrica de la subestació transformadora denominada «ST Morvedre 220/20 kV», que se situa en el terme municipal de Sagunt, província de València (expedient de referència ATRCCT/2024/115/46)[1].

Mitjançant esta, s’autoritza, entre altres, el transformador al qual fa connexió la línia objecte d’esta resolució.

La sol·licitud d’autorització administrativa de construcció ha sigut objecte d’informació pública als efectes que es preveuen en l’article 9 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, citat, durant el termini de vint dies en: el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de 17 de juny de 2024 [(DOGV núm. 9872)](https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2024/5573&L=1).

El projecte, així mateix, s’ha exposat per a consulta pública en l’adreça electrònica següent <https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia2>  en castellà, i <https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia2>, en valencià, en l’apartat «Informació pública».

D’acord amb la documentació que consta en l’expedient, no s’han presentat al·legacions.

D’acord amb el procediment que s’establix reglamentàriament, a fi que en el termini de vint dies presentaren la conformitat o l’oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si és procedent, els condicionants tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre una separata d’este, que fa referència a la part de la instal·lació corresponent, a administracions, organismes i empreses de servici públic o d’interés general, els béns o els drets dels quals a càrrec seu es puguen vore afectats per esta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

Ajuntament de Sagunt. Mitjançant un informe de data 24 de maig de 2024, exposa que, una vegada examinada la documentació que s’ha rebut, manifesta la seua conformitat. Consta l’acceptació de la interessada de data 04/07/2024.

No consta en l’expedient l’informe sol·licitat a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Com que la interessada no ha sol·licitat la declaració, en concret, d’utilitat pública de la instal·lació, i d’acord amb el que es disposa en l’article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i organització de la Generalitat Valenciana, modificada per la Llei 16/2008, no és procedent aplicar els preceptes del capítol XX de la norma citada.

Amb data 11 de juny de 2024, la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va emetre l’informe favorable que va sol·licitar esta direcció general a fi de consignar les possibles afeccions de la instal·lació projectada als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la normativa elèctrica vigent, a l’efecte del que es preveu en l’article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en l’article 114 del Reial decret 1955/2000, i d’acord amb el Decret 88/2005, de 29 d’abril, per considerar que la posició objecte s’arreplega en el document «Pla de desenrotllament de la xarxa de transport d’energia elèctrica 2021-2026», el qual es va aprovar mitjançant l’Acord del Consell de Ministres, de 22 de març de 2022 (BOE de 19 d’abril de 2022), juntament amb l’Acord del Consell de Ministres, del 16 d’abril de 2024, pel qual es modifiquen aspectes puntuals del Pla de desenrotllament de la xarxa de transport d’energia elèctrica 2021-2026, tot això, sense perjuí que s’incloga en el Pla d’inversió triennal (2025-2027) en coherència amb l’obtenció dels permisos necessaris per a la construcció i l’entrada en explotació posterior.

La necessitat d’esta instal·lació, com a requisit previ que ha de justificar el sol·licitant i que ha d’avaluar l’òrgan competent per a autoritzar-la, es fonamenta en el suport a la distribució des de la xarxa de transport secundari a 220 kV, amb l’objectiu de millorar la seua eficiència, la qual cosa es traduirà en una reducció de pèrdues en el sistema, un increment en la fiabilitat del subministrament en la zona i més qualitat del servici actual en la xarxa de distribució a què dona connexió.

En el mateix sentit, la instal·lació objecte d’esta resolució s’inclou en l’últim pla d’inversió triennal 2025-2027, que va presentar Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, amb la denominació «ES/Morvedre 220 kV», amb codi de projecte J-00A6-S1205, valor d’inversió 696.211 € i data prevista de posada en servici 2025.

D’altra banda, s’ha d’entendre que la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema, i s’ha de remetre al pronunciament favorable de l’informe d’11 de juny de 2024, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, s’avaluen les afeccions possibles de la instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa i la gestió tècnica del sistema.

En l’expedient consta una proposta del Servici d’Infraestructures i Subministraments Energètics, la qual ha elevat la Subdirecció General d’Energia i Mines a este centre directiu per a resoldre-la.

Fonaments de dret

Instruir i resoldre este procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que les instal·lacions elèctriques objecte radiquen, íntegrament, en el territori de la Comunitat Valenciana, i no estan emmarcades en les que es preveuen en l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

D’acord amb el que es disposa en l’article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l’article 16 del Decret 226/2023, de 19 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, desplegat mitjançant l’Orde 3/2024, de 16 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, i d’acord amb el títol IX del Decret 81/2024, de 12 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d’Energia i Mines d’este departament resoldre este procediment.

D’acord amb l’article 35.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l’article 4 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constituïx part de les xarxes de transport.

D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constituïxen part de la xarxa de transport secundari d’energia elèctrica.

D’acord amb el que disposen l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 121 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, sense perjuí de l’exempció que preveu este últim per a les empreses que exercisquen l’activitat de transport, els sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de transport d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a executar cada un dels projectes que presenten.

D’acord amb els articles 35 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d’abril, construir instal·lacions elèctriques que pertanyen a la xarxa de transport requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció.

D’acord amb l’article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre; l’article 114 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 9.6 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, esta instal·lació requerix sol·licitar un informe previ a l’Administració general de l’Estat (actualment, a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic), en el qual esta consignarà les afeccions possibles de la instal·lació projectada als plans de desenrotllament de la xarxa (l’actual, aprovat per l’Acord del Consell de Ministres, de 22 de març de 2022, publicat mitjançant la Resolució de 8 d’abril de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Energia, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 22 de març de 2022, pel qual s’aprova la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica Horitzó 2026, BOE núm. 93, de 19 d’abril de 2022, juntament amb l’Acord del Consell de Ministres, del 16 d’abril de 2024, pel qual es modifiquen aspectes puntuals del Pla de desenrotllament de la xarxa de transport d’energia elèctrica 2021-2026), a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic que es regulen en la llei citada. Este informe s’haurà de tindre en compte en l’atorgament de l’autorització.

D’acord amb l’article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, qualsevol modificació de les característiques d’un projecte de l’annex I o de l’annex II, distinta de les modificacions que es descriuen en l’article 7.1.c ja autoritzades, executades o en procés d’execució, que puga tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient, només s’haurà de sotmetre a l’avaluació que preveu eixa llei, quan així ho decidisca l’òrgan ambiental en cada cas, d’acord amb els criteris de valoració que es definixen en l’article 7.2.c citat. En relació amb este pronunciament, s’ha tingut en consideració l’informe sobre projectes de reforma en subestacions, de 22 d’agost de 2017, que va dictar la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental al qual ens remetem per precisió i per a evitar reproduccions innecessàries (accessible en la web de la Conselleria d’Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació ambiental - Avaluació d’impacte ambiental [tramitació no telemàtica] - Procediment de tramitació i aprovació de projectes), pel qual es conclou que la instal·lació objecte d’esta resolució, desenrotllada íntegrament en l’interior de la subestació elèctrica Morvedre B de 220 kV, promogut per Redes Eléctricas de España, SAU, a Sagunt (València), no constituïx un projecte que s’haja de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental.

D’acord amb l’incís a de l’article 3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.

Per a les sol·licituds d’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d’abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte d’este procediment dins del primer grup.

D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa s’ha de justificar la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

D’acord amb el que s’establix en l’article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, els projectes d’execució d’instal·lacions elèctriques que se sotmeten a aprovació s’hauran d’elaborar d’acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret, el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, així com el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

En consideració del que s’ha exposat, una vegada complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris que s’establixen en la legislació vigent aplicable,

RESOLC

*Primer. Atorgament d’autorització administrativa prèvia*

Atorgar l’autorització administrativa prèvia per a la construcció d’una nova línia elèctrica subterrània (cable) de circuit simple de 220 kV de tensió nominal, per a connectar les instal·lacions de transport de la subestació de 220 kV, denominada «ST Morvedre B», titularitat de Red Eléctrica de España, SAU, amb les instal·lacions elèctriques de la subestació transformadora de distribució de tensió nominal 220/20 kV, denominada «ST Morvedre», titularitat d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, que discorre pel terme municipal de Sagunt, província de València, les característiques principals de la qual són:

Instal·lacions que s’han d’executar:

Equips d’alta tensió:

– Tres (3) botelles terminals unipolars de tipus GIS 245-D 630KAl+T 62271-F5 50kA (en cel·la SF6).

– Tres (3) botelles terminals unipolars d’exterior 245-AF P-V 630KAL+T 50kA XLPE (en transformador de distribució).

Línia elèctrica de 220 kV des de la posició TRP-3 «ST Morvedre B» fins al transformador TRP-3 «ST Morvedre».

L’actuació que s’ha d’efectuar consistix a instal·lar la línia elèctrica per a connectar la posició del transformador TRP-3 GIS de 220 kV de l’«ST Morvedre B» de 220 kV d’REE al transformador de distribució TRP-3 en l’«ST Morvedre» de 220/20 kV d’I-DE.

Les característiques administratives i tècniques de la línia que s’ha d’instal·lar són:

|  |  |
| --- | --- |
| Característiques  Línia elèctrica a 220 kV des de la posició TRP-3 «ST Morvedre B» fins al transformador TRP-3 «ST Morvedre» | |
| Tipus d’instal·lació | Línia elèctrica subterrània. Instal·lació en galeria soterrani GIS |
| Grup (segons el Decret 88/2005) | Primer |
| Categoria (segons el Reial decret 223/2008) | Especial |
| Sistema | Corrent altern trifàsic |
| Freqüència (Hz) | 50 |
| Tensió nominal (kV eficaç) | 220 |
| Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) | 245 |
| Longitud total de la línia (m) | 40 |
| Intensitat màxima admissible (A) | 929,949 |
| Capacitat de transport de la connexió (MVA) | 350,929 |
| Pèrdues elèctriques nominals (W/m) | 201,439 |
| Circuits (nre.) | 1 |
| Nre. de conductors per fase | 1 |
| Tipus de cable | RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220 kV 1x630KAL+T375AL |
| Característiques físiques del cable: | Aïllament XLPE 127/220 kV d’alumini, corda compacta redona 1 x 630 mm² de secció amb una obturació longitudinal doble en el conductor i la pantalla, protecció radial i pantalla constituïda per un tub d’alumini soldat completament de 375 mm² de secció i una coberta exterior de poliolefina (Z1) amb una capa exterior semiconductora extrusionada juntament amb la coberta, característiques mecàniques tipus DMZ2 i amb propietats especials davant de la reacció al foc (AS). |
| Connexió de les pantalles | Single point amb descarregadors en l’extrem dels terminals AIS i amb una connexió a terra directa en l’extrem dels terminals GIS. |
| Municipis afectats per la renovació | Sagunt |
| Província afectada | València |
| Origen de la instal·lació | ST Morvedre B (REE) |
| Final de la instal·lació | ST Morvedre (I-DE) |

  

El pressupost total de la inversió de modificació de la instal·lació objecte d’esta autorització és de sis-cents noranta-sis mil dos-cents onze euros (696.211 €), valor d’inversió previst en la «planificació energètica Pla de desenrotllament de la xarxa de transport d’energia elèctrica 2021-2026», d’acord amb el que es manifesta en els antecedents.

D’acord amb l’últim paràgraf de l’article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que siguen necessàries obtindre per part de Red Eléctrica de España, SAU, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient.

D’acord amb el que es preveu en l’article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, esta autorització s’atorga tenint en compte el que es disposa en l’informe, de data 11 de juny de 2024, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El titular d’esta autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAU, haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l’activitat de transport d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits que establix esta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s’atorgue poden ocasionar que esta es revoque.

*Segon. Atorgament d’autorització administrativa de construcció*

Atorgar l’autorització administrativa de construcció dels elements i/o les parts de la instal·lació del projecte tècnic d’execució de data 20 de març de 2024, per a executar les instal·lacions citades, firmat per la persona tècnica titulada competent i visat pel col·legi professional corresponent, presentat per a construir la instal·lació corresponent que es descriu en els antecedents d’esta resolució, que habilita Red Eléctrica de España, SAU, a construir la instal·lació interessada, sempre que complisca els requisits tècnics exigibles i d’acord amb les condicions següents:

Esta autorització habilita Red Eléctrica de España, SAU, a construir la instal·lació interessada, d’acord amb les condicions següents:

La instal·lació elèctrica s’haurà d’executar segons el projecte presentat i amb els condicionants tècnics que establixen les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general afectats per esta instal·lació i que el titular ha acceptat. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d’esta resolució haurà de sol·licitar prèviament l’autorització corresponent a esta direcció general.

En cas que es tracte de modificacions no substancials, segons l’article 13 del Decret 88/2005, no farà falta ni l’autorització administrativa prèvia ni l’autorització administrativa de construcció de la modificació, i només s’haurà d’obtindre l’autorització d’explotació. Per a la sol·licitud d’autorització d’explotació, s’ha de procedir segons el que disposa l’article 12 del Decret 88/2005 i aportar, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l’element modificat.

La instal·lació que s’ha d’executar complirà, en tot cas, el que s’establix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, així com el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

El termini d’execució de la instal·lació serà de sis (6) mesos a comptar de l’endemà de la notificació, i s’haurà de coordinar amb la resta d’instal·lacions de distribució que s’indiquen en els antecedents d’esta resolució, especialment les relatives a les autoritzades en l’expedient ATRCCT/2024/115/46, que són necessàries per a executar la instal·lació autoritzada amb este escrit, de manera que es puga produir, de manera racional i òptima per als costos retribuïbles del sistema elèctric, la posada en servici efectiva d’estes instal·lacions, tant per la interdependència funcional entre estes com per a complir la finalitat a la qual estan destinades. No obstant això, abans que finalitze, es podrà sol·licitar una ampliació concreta per mitjà d’una sol·licitud motivada a este òrgan directiu, que s’haurà d’adjuntar, a este efecte, a la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs que es preveuen per al nou termini sol·licitat.

El titular d’esta resolució està obligat a comunicar per escrit, amb la diligència adequada, les incidències dignes d’esment que es produïsquen durant l’execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València.

Així mateix, el titular d’esta resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

Sense perjuí del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines podrà fer les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan estes finalitzen en relació amb l’adequació d’esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

Una vegada finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils ho comunicarà al servici territorial competent en matèria d’energia a l’efecte de la sol·licitud de l’autorització d’explotació que es preveu en l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril. Esta sol·licitud s’ha de presentar amb un certificat de direcció i final d’obra subscrit per una persona facultativa competent que acredite que és conforme amb els reglaments tècnics en la matèria i amb esta autorització administrativa i l’autorització de construcció del projecte d’execució, el qual s’ha d’adjuntar amb la resta de documentació que exigix la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial aplicable a la instal·lació. Quan el certificat de direcció i final d’obra mencionat no l’haja visat el col·legi professional corresponent, s’acompanyarà de la declaració responsable oportuna, segons indica la Resolució de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.

Com que es tracta d’una instal·lació d’una activitat regulada econòmicament pel sistema elèctric i sotmesa a planificació o retribució, s’ha d’afegir un certificat del sol·licitant de l’autorització d’explotació relatiu a la informació de les característiques tècniques i econòmiques que conté el pla anual del transportista o distribuïdor i les referències, quan siga procedent, a les instal·lacions model que preveu la regulació en què queda enquadrada, així com esta mateixa informació corresponent a la instal·lació executada de manera efectiva i l’autorització d’explotació de la qual se sol·licita. Igualment, s’ha d’indicar el pressupost real d’execució i la part que haja sigut sufragada per terceres persones, diferents del sol·licitant d’esta autorització. Esta informació s’ha d’adjuntar, pel que fa a les instal·lacions actuals que siguen modificades, substituïdes o adequades, juntament amb una còpia de les autoritzacions d’explotació (o les actes de posada en servici) i, en cas que no s’aporten, la justificació de no disposar d’estes, cas en què caldrà adjuntar la referència a l’expedient amb la data perquè siga recaptada per esta administració, per tal que, en la resolució d’autorització d’explotació de les instal·lacions que autoritze la posada en servici, es faça referència expressa al desmantellament i el tancament de les parts afectades.

Esta direcció general, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte esta autorització en qualsevol moment en què observe l’incompliment o la inobservança de les condicions que s’imposen en esta.

*Tercer. Publicitat i notificació d’esta resolució*

Ordenar:

– Publicar esta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

– Notificar esta resolució a Red Eléctrica de España, SAU, a totes les administracions o organismes públics i a les empreses del servici públic o servicis d’interés general que han intervingut o han pogut intervindre en el procediment d’autorització i les que han emés, o van haver d’emetre unes condicions tècniques al projecte d’execució.

– Traslladar esta resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

– Traslladar esta resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, com a interessada, en qualitat de titular de les instal·lacions amb què connecta la instal·lació que amb este escrit s’autoritza.

Tot això d’acord amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Indústria, Comerç i Consum d’esta conselleria en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de ser notificada, d’acord amb el que establix l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució accessible en l'URL de validació: <https://www.tramita.gva.es/csv-ront/index.faces?cadena=GJL6A1ZK:AJGJCDKG:R22D5SY1>.

  

València, 6 de setembre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general d'Energia i Mines



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 10009, del 19-12-2024 (2024/13363)

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la línea eléctrica subterránea de la subestación ST Morvedre B, con las instalaciones eléctricas de la subestación ST Morvedre, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en el término municipal de Sagunto. Expediente ATLINE/2024/73/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   10009

Fecha DOGV
:   19-12-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/13363

CVE
:   DOGV-C-2024-13363

Fecha del documento
:   06-09-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

*Antecedentes*

Con fecha 18 de abril de 2024, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal (en adelante REE), a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, impreso normalizado solicitando:

– autorización administrativa previa para la construcción de una nueva línea eléctrica subterránea (cable) simple circuito de 220 kV de tensión nominal, para la conexión de las instalaciones de transporte de la subestación de 220 kV, denominada «ST Morvedre B», con la instalaciones eléctricas de la subestación transformadora de distribución de tensión nominal 220/20 kV, denominada «ST Morvedre», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, que discurre en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia [Expediente ATLINE/2024/73/46],

– autorización administrativa de construcción de la referida instalación.

Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación aportadas en dos entregas realizadas en la misma fecha:

– proyecto de ejecución titulado «Ampliación de la subestación Morvedre B 220 kV» (sic), de fecha 20 de marzo de 2024, para la ejecución de las instalaciones citadas, firmado por persona técnica titulada competente, y visado por colegio profesional correspondiente, de fecha 8 de abril de 2024, y

– declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Con fecha 18 de abril de 2024, el solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.

El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud se ha tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2024/73/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.

Tras requerimiento de este centro directivo, la titular aporta, en fecha 2 de agosto de 2024, respuesta indicando, en síntesis, en relación con los antecedentes de la subestación que, la instalación fue autorizada por la Dirección General de Política Energética y Minas ( en adelanta también como DGPEM) en configuración de doble barra, tipo interior, con aislamiento en SF6, con ocho posiciones, cuatro de línea, tres de transformador y una de enlace de barras, existiendo efectivamente un error en la relación de posiciones totales a autorizar, siendo realmente el número de posiciones 9, hecho que quedo regularizado con el otorgamiento de la autorización de explotación de fecha 20 de febrero de 2009, otorgada por el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, adjuntando esquema unifilar con identificación de las instalaciones que disponen de autorización de explotación.

Asimismo, en fecha 2 de agosto de 2024, como ampliación de respuesta al requerimiento, aporta, en relación con el presupuesto de ejecución material (PEM) de la instalación referenciado en el proyecto, justificante de abono de tasas administrativas complementarias, correspondientes al importe de inversión consignado en Plan de Inversión Trienal para el periodo 2025-2027, haciendo un PEM de 696.211 €;

El objeto de este proyecto es la conexión de las instalaciones eléctricas de la subestación transformadora de transporte de tensión nominal 220 kV, denominada «ST Morvedre B 220 kV», titularidad de REE, con las instalaciones de distribución de la subestación de 20 kV, denominada «ST Morvedre 220/20 kV», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (en adelante también como I-DE), mediante la instalación de cable aislado de 220 kV de tensión nominal entre ambas instalaciones, motivado por el apoyo a la red de distribución desde la red de transporte.

La línea eléctrica del presente proyecto tiene una longitud de 40 m, discurriendo en simple circuito íntegramente subterráneo por el interior de la subestación. Tiene su origen en la posición de transformador TRP-3, del sistema GIS de 220 kV de la «ST Morvedre B 220 kV» de REE, ubicada en la calle 7, hasta el transformador de distribución TRP-3 en la «ST Morvedre» 220/20 kV de la distribuidora I-DE.

En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal dispone de las capacidades exigibles para promover el presente proyecto.

Constan como antecedentes relacionados con la instalación a autorizar, los siguientes actos administrativos:

– Resolución de 26 de abril de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a Infraestructuras de Alta Tensión, S. A. (INALTA) el sistema de 220 kV de la subestación a 220/20 kV de Morvedre, situada en el término municipal de Sagunto, en la provincia de Valencia, publicada en el [BOE](https://www.boe.es/boe/dias/2006/06/01/pdfs/B05671-05671.pdf)[Núm. 130/01.06.2006](https://www.boe.es/boe/dias/2006/06/01/pdfs/B05671-05671.pdf).

– Resolución de fecha 20 de febrero de 2009, de autorización de explotación, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal el sistema de 220 kV de la subestación a 220/20 kV de Morvedre de las instalaciones recogidas en el expediente citado anteriormente, otorgada por el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia [Expediente ATASCT/2004/250/46].

Mediante esta autorización se puso en explotación, entre otras, cinco posiciones de línea, tres posiciones de transformador, estando actualmente dos de ellas energizadas y en servicio, y quedando disponible la tercera para la conexión de la línea objeto de la presente resolución.

– Resolución de 22 de enero de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal la ampliación del sistema de 220 kV de la subestación a 220/20 kV Morvedre, en la provincia de Valencia y se declara su utilidad pública, publicada en el [BOE](https://www.boe.es/boe/dias/2007/02/28/pdfs/B02314-02314.pdf)[Núm. 2314/28.02.200](https://www.boe.es/boe/dias/2007/02/28/pdfs/B02314-02314.pdf)[7](https://www.boe.es/boe/dias/2007/02/28/pdfs/B02314-02314.pdf).

En relación con las instalaciones autorizadas en la precitada resolución, no consta autorización de explotación de las mismas.

– Resolución de 21 de junio de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorgan a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación, por ampliación de la capacidad de transformación con la instalación de un nuevo transformador T-3 de 50 MVA y relación de transformación 220/20 kV y de un nuevo módulo de celdas en el sistema de 20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora denominada «ST Morvedre 220/20 kV», ubicada en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia [Expediente de referencia ATRCCT/2024/115/46][1].

Mediante la misma se autoriza, entre otras, el transformador al cual hace conexión la línea objeto de la presente resolución.

La solicitud de autorización administrativa de construcción ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, durante el plazo de veinte días en:

el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, del 17 de junio de 2024, [(](https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2024/5573&L=1)[DOCV](https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2024/5573&L=1)[núm. 9872)](https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2024/5573&L=1).

El proyecto, asimismo, ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica <https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia2>, en castellano, y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia2>  en valenciano, en el apartado «Información pública».

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

Ayuntamiento de Sagunto. Mediante informe de fecha 24 de mayo de 2024, expone que examinada la documentación recibida manifiesta su conformidad con la misma. Consta la aceptación de la interesada de fecha 04/07/2024.

No constan en el expediente el informe solicitado a I DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

No habiendo sido solicitada la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación, por la interesada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y organización de la Generalitat Valenciana, modificado por la Ley 16/2008, no procede la aplicación de los preceptos del capítulo XX de la citada norma.

Con fecha 11 de junio de 2024, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emitió informe favorable solicitado por esta dirección general a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, al considerar que la posición objeto se encuentran recogidas en el documento «Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026», aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022 (BOE de 19 de abril de 2022), junto con el Acuerdo del Consejo de Ministros, del 16 de abril de 2024, por el que se modifican aspectos puntuales del plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026, todo ello, sin perjuicio de su inclusión en el Plan de Inversión trienal (2025-2027) en coherencia con la obtención de los permisos necesarios para su construcción y posterior entrada en explotación.

La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, se fundamenta en el apoyo a la distribución desde la red de transporte secundario a 220 kV, al objeto de conseguir una mejora en la eficiencia, lo que se traducirá en la reducción de pérdidas en el sistema, un incremento en la fiabilidad del suministro en la zona, y una mayor calidad del servicio actual en la red de distribución a la que conecta.

En el mismo sentido, la instalación objeto de la presente resolución consta incluida en el último Plan de Inversión Trienal 2025-2027 presentado por Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, bajo la denominación «SE/Morvedre 220 kV», con código de proyecto J-00A6-S1205, valor de inversión 696.211 € y fecha prevista de puesta en servicio 2025.

Por otro lado, debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el Sistema, debiendo remitirse al pronunciamiento favorable del informe de 11 de junio de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evalúa las posibles afecciones de la instalación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema.

Consta en el expediente propuesta del Servicio de Infraestructuras y Suministros Energéticos, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.

Fundamentos de derecho

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar las instalaciones eléctricas objeto del mismo radicadas íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadradas en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 16 del Decreto 226/2023, de 19 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, desarrollado mediante la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y de conformidad con el título IX del Decreto 81/2024, de 12 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.

De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y con el artículo 4 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de transporte.

De acuerdo con el artículo 34.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de la red de transporte secundario de energía eléctrica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 121 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, sin perjuicio de la exención que contempla este último para las empresas que vengan ejerciendo la actividad de transporte, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten.

De acuerdo con los artículos 35 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a) y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

De acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 9.6 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la presente instalación requiere la solicitud de informe previo a la Administración general del Estado (actualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), en el que esta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red (el actual aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2022, publicado mediante la Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022, por el que se aprueba la planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026, BOE n.º 93, de 19 de abril de 2022, junto con el Acuerdo del Consejo de Ministros, del 16 de abril de 2024, por el que se modifican aspectos puntuales del plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026), a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en la citada ley. Dicho informe deberá tenerse en cuenta en el otorgamiento de la autorización.

De acuerdo con el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, solo deberá someterse a la evaluación prevista en esa ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c. En relación con este pronunciamiento, se ha tenido en consideración el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (Tramitación no telemática) - Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos), por el cual se concluye que la instalación objeto de la presente resolución, desarrollado íntegramente en el interior de la subestación eléctrica Morvedre B de 220 kV, promovido por Redes Eléctricas de España, SAU en Sagunto (Valencia), no constituye un proyecto que deba someterse a evaluación de impacto ambiental.

De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.

Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto, el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, así como, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables,

RESUELVO

*Primero. Otorgamiento de autorización administrativa previa*

Otorgar autorización administrativa previa para la construcción de la una nueva línea eléctrica subterránea (cable) simple circuito de 220 kV de tensión nominal, para la conexión de las instalaciones de transporte de la subestación de 220 kV, denominada «ST Morvedre B», titularidad de Red Eléctrica de España, SAU, con la instalaciones eléctricas de la subestación transformadora de distribución de tensión nominal 220/20 kV, denominada «ST Morvedre», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, que discurre en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, y cuyas principales características son:

Instalaciones a ejecutar:

Equipos de alta tensión:

– Tres (3) botella terminal unipolar de tipo GIS 245-D 630KAl+T 62271-F5 50kA (en celda SF6).

– Tres (3) botella terminal unipolar de exterior 245-AF P-V 630KAL+T 50kA XLPE (en transformador de distribución).

Línea eléctrica 220 kV desde la posición TRP-3 «ST Morvedre B» a transformador TRP-3 «ST Morvedre».

La actuación a realizar consiste en la instalación de la línea eléctrica para conexión de la posición de transformador TRP-3 GIS de 220 kV de la «ST Morvedre B» 220 Kv de REE al transformador de distribución TRP-3 en la «ST Morvedre» 220/20 kV de I-DE.

Las características administrativas y técnicas de la línea a instalar son:

|  |  |
| --- | --- |
| Características  Línea eléctrica a 220 kV -desde la posición TRP-3 «ST Morvedre B» a transformador TRP-3 «ST Morvedre» | |
| Tipo de instalación | Línea eléctrica subterránea. Instalación en galería sótano GIS |
| Grupo (según el Decreto 88/2005) | Primero |
| Categoría (según el Real decreto 223/2008) | Especial |
| Sistema | Corriente alterna trifásica |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Tensión nominal (Kv eficaz) | 220 |
| Tensión más elevada de la red (Kv eficaz) | 245 |
| Longitud total de la línea (m) | 40 |
| Intensidad Máxima Admisible (A) | 929,949 |
| Capacidad de transporte de la conexión (MVA) | 350,929 |
| Pérdidas eléctricas nominales (W/m) | 201,439 |
| Circuitos (n.º ) | 1 |
| N.º conductores por fase | 1 |
| Tipo de cable | RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220 kV 1x630KAL+T375AL |
| Características físicas del cable: | Aislamiento XLPE 127/220 Kv de aluminio, cuerda compacta redonda 1x630 mm² de sección con doble obturación longitudinal en conductor y pantalla, protección radial y pantalla constituida por tubo de aluminio soldado a tope de 375 mm² de sección y cubierta exterior de poliolefina (Z1) con capa exterior semiconductora extrusionada juntamente con la cubierta, características mecánicas tipo DMZ2 y con propiedades especiales ante la reacción al fuego (AS). |
| Conexión de las pantallas | Single point con descargadores en el extremo de los terminales AIS y con puesta a tierra directa en el extremo de los terminales GIS |
| Municipios afectados por la renovación | Sagunto |
| Provincia afectada | Valencia |
| Origen instalación | ST Morvedre B (REE) |
| Final instalación | ST Morvedre (I-DE) |

  

El presupuesto total de la inversión de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de seiscientos noventa y seis mil doscientos once euros (696.211 €,) valor de inversión previsto en la «Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026» conforme a lo manifestado en los antecedentes.

De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SAU, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 35.2 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, la presente autorización se otorga teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe, de fecha 11 de junio de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso Red Eléctrica de España, SAU. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

*Segundo. Otorgamiento de autorización administrativa de construcción*

Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de ejecución de fecha 20 de marzo de 2024, para la ejecución de las instalaciones citadas, firmado por persona técnica titulada competente, y visado por colegio profesional correspondiente, presentado para la construcción de la instalación correspondiente descrita en los antecedentes de esta resolución, habilitando a Red Eléctrica de España, SAU, a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:

La presente autorización habilita a Red Eléctrica de España, SAU, a la construcción de la instalación interesada, de acuerdo con las siguientes condiciones:

La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.

En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación. Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado.

La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, así como el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El plazo de ejecución de la instalación será de seis (6) meses desde el día siguiente a su notificación, debiendo ser coordinada con la construcción del resto de instalaciones de distribución indicadas en los antecedentes de la presente resolución, en especial las relativas a las autorizadas en el expediente ATRCCT/2024/115/46, precisas para la ejecución de la instalación autorizada por la presente, de modo que pueda producirse de forma racional y óptima para los costes retribuibles del Sistema Eléctrico la puesta en servicio efectiva de las instalaciones, tanto por la interdependencia funciona entre ellas como para cumplir la finalidad a la que están destinadas. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.

Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV n.º 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.

Al tratarse de una instalación de una actividad regulada económicamente por el sistema eléctrico y sometida a planificación o retribución, se acompañará certificación del solicitante de la autorización de explotación relativa a la información de las características técnicas y económicas de aquellas contenidas en el plan anual del transportista o distribuidor y las referencias, cuando proceda, a las instalaciones tipo previstas en la regulación en que queda encuadrada, así como esta misma información correspondiente a la instalación efectivamente ejecutada y cuya autorización de explotación se solicita. Igualmente se indicará el presupuesto real de ejecución, y la parte que haya sido sufragada por terceros distintos del solicitante de dicha autorización. Esta misma información se acompañará respecto a las instalaciones existentes que son modificadas, sustituidas y/o adecuadas, aportando copia de las autorizaciones de explotación (o actas de puesta en servicio), y en caso de no aportarlas, justificación de no disponer de ellas, en cuyo caso se acompañará de la referencia al expediente y fecha de las mismas para que sea recabada por esta Administración con el fin de que en la resolución de autorización de explotación de las instalaciones cuya puesta en servicio se autorice se haga referencia expresa al desmantelamiento y cierre de las partes afectadas.

Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.

*Tercero. Publicidad y notificación de la presente resolución*

Ordenar:

– la publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*,

– la notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SAU, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.

– dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

– dar traslado de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, como interesada en su calidad de titular de las instalaciones a las que hace conexión la instalación que por la presente se autoriza.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Resolución accesible en la URL de validación: <https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GJL6A1ZK:AJGJCDKG:R22D5SY1>.

  

València, 6 de septiembre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general de Energía y Minas



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML