Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5016, del 30-05-2005 (2005/5318)

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2005, del director general d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte tècnic d'execució per a la reforma de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la subestació transformadora denominada ST Vila-real-sud, situada en el terme municipal de Vila-real en la província de Castelló. (ATRCCT/2004/9/12).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5016

Data del DOGV
:   30-05-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2005/5318

CVE


Data del document
:   04-03-2005

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Vila-real](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2005, del director general d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte tècnic d'execució per a la reforma de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la subestació transformadora denominada ST Vila-real-sud, situada en el terme municipal de Vila-real en la província de Castelló. (ATRCCT/2004/9/12). [2005/5318]
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en data 28 de setembre de 2004, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la reforma de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Vila-real-sud, situada en terrenys de la seua propietat en la Carretera Nacional 340 PK 57, paratge Venta de l'Home, en el terme municipal de Vila-real (Castelló). Al mencionat escrit s'adjuntaven exemplars del projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada reforma, firmats per l'enginyer industrial Sr. Rafael Adobes Golfe i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana i Albacete en data 3 de setembre de 2004.
  
Resultant que els dies 17 i 25 de gener de 2005 es va publicar, respectivament, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló l'anunci corresponent a la informació pública prevista la Llei 54/1997, del Sector Elèctric, i en l'article 125 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.
  
Vist l'informe tècnic, de 15 de novembre de 2004, emés pel Servici Territorial d'Energia de Castelló.
  
Considerant que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la reforma sol·licitada es realitzarà en els mateixos terrenys ocupats per les instal·lacions actuals.
  
Considerant que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.
  
Resultant que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la secció 1a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats del Ministeri d'Economia, amb àmbit d'actuació nacional.
  
Resultant que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de l'ampliació sol·licitada és satisfer la creixent demanda d'energia en la zona de Castelló, amb garanties de seguretat i regularitat, així com facilitar les operacions de manteniment de la xarxa.
  
Considerant la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 118/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
  
Considerant que s'han complit els tràmits previstos en la legislació aplicable a la sol·licitud.
  
Esta Direcció General Energia resol:
  
Primer
  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la reforma de la subestació transformadora denominada ST Vila-real-sud situada en terrenys de la seua propietat en la Carretera Nacional 340 PK 57, paratge Venta de l'Home, en el terme municipal de Vila-real (Castelló).
  
L'abast de l'ampliació que s'autoritza és la següent:
  
- Dotació d'una nova posició de línia de 132 kV denominada: la Plana 2, que consta de:
  
Un transformador de tensió amb capacitat.
  
Un seccionador tripolar, comandament elèctric, a posada a terra.
  
Tres transformadors d'intensitat 400-800/5-5-5 A.
  
Un seccionador tripolar de connexió a barres, amb comandament manual.
  
Un interruptor tripolar de 132 kV, 3150 A, 40 ca.
  
- Pressupost: 122.859,73 euros.
  
Segon
  
Aprovar el projecte tècnic d'execució per a la reforma de la subestació citada en el punt primer de la present resolució i habilitar el titular d'esta per a la construcció de la instal·lació projectada.
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:
  
1. La present resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.
  
2. Les instal·lacions que cal realitzar compliran amb els reglaments de seguretat industrial aplicables a este tipus d'instal·lacions i, en particular, amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
3. Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General d'Energia la corresponent autorització.
  
4. El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de tres mesos, comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, abans de l'acabament del termini esmentat, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia. Una vegada executat el projecte, s'haurà de presentar sol·licitud de posada en servici davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló acompanyada de la documentació establida reglamentàriament.
  
5. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5016, del 30-05-2005 (2005/5318)

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2005 del director general de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la reforma de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora denominada .ST Villarreal-Sur. ubicada en el término municipal de Vila-Real en la provincia de Castellón. (ATRCCT/2004/9/12).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5016

Fecha DOGV
:   30-05-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/5318

CVE


Fecha del documento
:   04-03-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Vila-real](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2005 del director general de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la reforma de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora denominada ?ST Villarreal-Sur- ubicada en el término municipal de Vila-Real en la provincia de Castellón. (ATRCCT/2004/9/12). [2005/5318]
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en fecha 28 de septiembre de 2004 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la reforma de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ?ST. Villarreal-Sur?, situada en terrenos de su propiedad en la Carretera Nacional 340 p.k. 57, paraje Venta de l'Home, en el término municipal de Vila-Real (Castellón). Al mencionado escrito se adjuntaban ejemplares del proyecto técnico para la ejecución de la citada reforma, firmados por el ingeniero industrial D. Rafael Adobes Golfe y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en fecha 3 de septiembre de 2004.
  
Resultando que los días 17 y 25 de enero de 2005 se publicó, respectivamente, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el anuncio correspondiente a la información pública prevista la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Visto el informe técnico, de fecha 15 de noviembre de 2004, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Castellón.
  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la reforma solicitada se realizará en los mismos terrenos ocupados por las instalaciones actuales.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados del Ministerio de Economía, con ámbito de actuación nacional.
  
Resultando que de acuerdo con el proyecto presentado la finalidad de la ampliación solicitada es satisfacer la creciente demanda de energía en la zona de Castellón, con garantías de seguridad y regularidad, así como facilitar las operaciones de mantenimiento de la red.
  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 118/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Considerando que se han cumplido los trámites previstos en la legislación aplicable a la solicitud.
  
Esta Dirección General Energía resuelve:
  
Primero
  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la reforma de la subestación transformadora denominada ?ST. Villarreal-Sur- situada en terrenos de su propiedad en la Carretera Nacional 340 p.k. 57, paraje Venta de l'Home, en el término municipal de Vila-Real (Castellón).
  
El alcance de la ampliación que se autoriza es la siguiente:
  
- Dotación de una nueva posición de línea de 132 kV denominada: ?La Plana 2?, que consta de:
  
Un transformador de tensión capacitivo.
  
Un seccionador tripolar, mando eléctrico, con puesta a tierra.
  
Tres transformadores de intensidad 400-800/5-5-5 A.
  
Un seccionador tripolar de conexión a barras, con mando manual.
  
Un interruptor tripolar de 132 kV, 3150 A, 40 kA.
  
- Presupuesto: 122.859'73 Euros.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución para la reforma de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, habilitando al titular de la misma a la construcción de la instalación proyectada.
  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
  
1. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
  
2. Las instalaciones a realizar cumplirán con los reglamentos de seguridad industrial aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General de Energía la correspondiente autorización.
  
4. El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía. Una vez ejecutado el proyecto, se deberá presentar solicitud de puesta en servicio ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón acompañada de la documentación establecida reglamentariamente.
  
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML