Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4195, del 21-02-2002 (2002/1413)

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, de 27 de desembre de 2001, per la qual s'autoritza administrativament a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcció de la subestació transformadora de 220/20 kV i potència nominal 2x60 MVA, emplaçada a Quart de Poblet (València), i s'aprova el seu projecte d'execució corresponent a l'expedient amb referència ATASCT/2000/240 del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4195

Data del DOGV
:   21-02-2002

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2002/1413

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació i Competitivitat

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, de 27 de desembre de 2001, per la qual s'autoritza administrativament a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcció de la subestació transformadora de 220/20 kV i potència nominal 2x60 MVA, emplaçada a Quart de Poblet (València), i s'aprova el seu projecte d'execució corresponent a l'expedient amb referència ATASCT/2000/240 del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València. [2002/X1413]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, a instància d'Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, relatiu a la subestació transformadora de 220/20 kV i potència nominal 2x60 MVA emplaçada a Quart de Poblet (València).
  
Vist que en el període d'informació pública establit per l'article 9 del Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, ha presentat al·legacions on manifesta, en síntesi, que:
  
- En l'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València del dia 24 de gener de 2001 s'especificà una localització de la instal·lació diferent a la que apareix en el projecte tècnic.
  
- En la documentació presentada no s'ha tingut en compte el caràcter del sòl per a l'actuació que es projecta.
  
- Hi ha deficiències i omissions en l'Estudi d'Impacte Ambiental, d'acord amb la normativa aplicable a aquest tipus d'instal·lacions.
  
- Hi ha deficiències en l'avantprojecte tècnic presentat per a l'autorització administrativa.
  
i sol·licita que no siga concedida l'autorització administrativa per a la construcció de la subestació esmentada a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, i que es comunique a la Conselleria de Medi Ambient el caràcter no urbanitzable del sòl en el qual es pretén situar la subestació pel consegüent incompliment urbanístic.
  
Vist que aquestes al·legacions han sigut contestades pel peticionari d'acord amb l'article 10.1 del Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre.
  
Vist que amb data 24 de febrer de 2001 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València la correcció d'errades detectada en el període d'informació pública.
  
Vist que, amb data 7 de març de 2001, l'Ajuntament de Quart de Poblet va emetre informe favorable en relació amb la ubicació proposada per a la subestació i el Pla General d'Ordenació Urbana.
  
Vist que, amb data 19 de juliol de 2001, la directora general de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient estimà favorable el projecte de la subestació que Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, pretén construir a Quart de Poblet (València).
  
Vist que, amb data 23 d'agost de 2001, l'òrgan instructor de l'expedient ha emés informe favorable sobre la sol·licitud d'autorització administrativa i l'aprovació de projecte.
  
Vist que, amb data 30 d'agost de 2001, l'alcaldia de l'Ajuntament de Quart de Poblet (València), mitjançant Decret 1.648/2001, atorgà llicència municipal d'obres a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, per a la construcció de la subestació esmentada.
  
Vist que el peticionari ha acreditat el compliment dels requisits indicats en l'article 40.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Vist que la sol·licitud d'autorització i aprovació de projecte indicada ha seguit la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, i en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Atesa la condició 5 de la Resolució d'aquesta Direcció General d'Indústria i Energia de data 17 de novembre de 2000.
  
Atés que la Llei 54/1997 reconeix la lliure iniciativa empresarial per a l'exercici de les activitats destinades al subministrament d'energia elèctrica sota els principis d'objectivitat, transparència i lliure competència.
  
Atés que l'article 40.2 de la Llei 54/1997 estableix que les autoritzacions administratives en cap cas s'entendran concedides en règim de monopoli ni atorgaran drets exclusius.
  
Atés que la disposició transitòria onzena del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, disposa que els expedients sobre les matèries que hi regula i que hagen sigut iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest, es tramitaran fins a la seua resolució de conformitat amb la normativa anterior.
  
Atés que, d'acord amb els articles 10.2 i 14 del Decret 2.617/1966, la competència per a resoldre correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcció de la subestació transformadora les característiques principals de la qual són les següents:
  
- Situació: partida Mas del Escarabat, polígon 28, parcel·la 22, a Quart de Poblet (València).
  
- Tensions nominals d'entrada/eixida: 220/20 kV.
  
- Potència nominal: 2x60 MVA. Prevista per a una futura ampliació de dos transformadors addicionals de 60 MVA de 220/20 kV amb les seues corresponents posicions en 220 kV i cabines d'eixida en 20 kV.
  
- Sistema de 220 kV: constituït per una configuració elèctrica en simple barra amb acoblament longitudinal, amb cel·les blindades aïllades en SF6, tipus GIS, amb la següent composició:
  
- Dues posicions de línia de 220 kV.
  
- Dues posicions de transformador de 220/20 kV.
  
- Una posició d'acoblament de barres.
  
- Dues posicions de mesura.
  
- Sistema de 20 kV: constituït per una configuració elèctrica en simple barra amb dos acoblaments longitudinals, format per dos mòduls de cel·les blindades aïllades en SF6 amb la següent composició cada un:
  
- Una cel·la de connexió.
  
- Sis cel·les de línia.
  
- Una cel·la d'acoblament, mesura i remunta.
  
- Una cel·la de transformador de serveis auxiliars.
  
- Pressupost: 608.966.935 pessetes (3.659.965 euros).
  
De conformitat amb l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, aquesta autorització s'atorga sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que hi resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució, sotmetent-lo a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos comptats a partir de la notificació de la present resolució. Amb anterioritat a l'acabament del dit termini, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, podrà sol·licitar la seua ampliació mitjançant sol·licitud motivada davant aquesta Direcció General d'Indústria i Energia.
  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, haurà d'ajustar les seues instal·lacions als preceptes establits en el Reial Decret 2.018/1997, de 26 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Punts de Mesura dels Consums i Trànsits d'Energia Elèctrica, i en l'Ordre de 12 d'abril de 1999, per la qual es dicten les Instruccions Tècniques Complementàries a aquest Reglament. Així mateix, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
5. La present instal·lació es connectarà a la xarxa de transport de 220 kV, a través de la línia elèctrica per a la qual Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, ha sol·licitat autorització administrativa per a la construcció al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València i incoat el corresponent expedient (ref.: ATLINE/2000/695), d'acord amb el que s'ha establit en la Resolució de 17 de novembre de 2000 d'aquesta Direcció General.
  
6. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Innovació i Competitivitat en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4195, del 21-02-2002 (2002/1413)

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía de 27 de diciembre de 2001, por la que se autoriza administrativamente a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcción de la subestación transformadora de 220/20 kV y potencia nominal 2x60 MVA, emplazada en Quart de Poblet (Valencia) y se aprueba su proyecto de ejecución correspondiente al expediente con referencia ATASCT/2000/240 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4195

Fecha DOGV
:   21-02-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/1413

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación y Competitividad

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía de 27 de diciembre de 2001, por la que se autoriza administrativamente a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcción de la subestación transformadora de 220/20 kV y potencia nominal 2x60 MVA, emplazada en Quart de Poblet (Valencia) y se aprueba su proyecto de ejecución correspondiente al expediente con referencia ATASCT/2000/240 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. [2002/X1413]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, relativo a la subestación transformadora de 220/20 kV y potencia nominal 2x60 MVA emplazada en Quart de Poblet (Valencia).
  
Resultando que en el periodo de información pública establecido por el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, ha presentado alegaciones manifestando, en síntesis, que:
  
- En el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del día 24 de enero de 2001 se especificó una localización de la instalación diferente a la que aparece en el proyecto técnico.
  
- En la documentación presentada no se ha tenido en cuenta el carácter del suelo para la actuación que se proyecta.
  
- Existen deficiencias y omisiones en el Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo con la normativa aplicable a este tipo de instalaciones.
  
- Existen deficiencias en el anteproyecto técnico presentado para la autorización administrativa.
  
y solicitando no sea concedida la autorización administrativa para la construcción de la subestación citada a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, y se comunique a la Conselleria de Medio Ambiente el carácter no urbanizable del suelo en el que se pretende ubicar la subestación por el consiguiente incumplimiento urbanístico.
  
Resultando que estas alegaciones han sido contestadas por el peticionario de acuerdo con el artículo 10.1 del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre.
  
Resultando que con fecha 24 de febrero de 2001 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia la corrección de errores detectada en el período de información pública.
  
Resultando que con fecha 7 de marzo de 2001 el Ayuntamiento de Quart de Poblet emitió informe favorable en relación con la ubicación propuesta para la subestación y el Plan General de Ordenación Urbana.
  
Resultando que con fecha 19 de julio de 2001 la directora general de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente estimó favorable el proyecto de la subestación que Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, pretende construir en Quart de Poblet (Valencia).
  
Resultando que con fecha 23 de agosto de 2001 el órgano instructor del expediente ha informado favorablemente la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto.
  
Resultando que con fecha 30 de agosto de 2001 la Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia), por Decreto nº 1648/2001, otorgó licencia municipal de obras a Hidrocantábrico Distribución eléctrica, SA, para la construcción de la subestación citada.
  
Resultando que el peticionario ha acreditado el cumplimiento de los requisitos relacionados en el artículo 40.1 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Resultando que la solicitud de autorización y aprobación de proyecto indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando la condición 5 de la Resolución de esta Dirección General de Industria y Energía de fecha 17 de noviembre de 2000.
  
Considerando que la Ley 54/1997 reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia.
  
Considerando que el artículo 40.2 de la Ley 54/1997 establece que las autorizaciones administrativas en ningún caso se entenderán concedidas en régimen de monopolio ni otorgarán derechos exclusivos.
  
Considerando que la disposición transitoria undécima del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, dispone que los expedientes sobre las materias reguladas por él e iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, se tramitarán hasta su resolución conforme a la normativa anterior.
  
Considerando que de acuerdo con los artículos 10.2 y 14 del Decreto 2.617/1966, la competencia para resolver corresponde a la Dirección General de Industria y Energía.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcción de la subestación transformadora cuyas características principales son las siguientes:
  
- Situación: Partida «Mas del Escarabajo», polígono 28, parcela 22 en Quart de Poblet (Valencia).
  
- Tensiones nominales de entrada/salida: 220/20 kV
  
- Potencia nominal: 2x60 MVA. Prevista para una futura ampliación de dos transformadores adicionales de 60 MVA de 220/20 kV con sus correspondientes posiciones en 220 kV y cabinas de salida en 20 kV.
  
- Sistema de 220 kV: Constituido por una configuración eléctrica en simple barra con acoplamiento longitudinal, con celdas blindadas aisladas en SF6, tipo GIS, con la siguiente composición:
  
- Dos posiciones de línea de 220 kV.
  
- Dos posiciones de transformador de 220/20 kV.
  
- Una posición de acoplamiento de barras.
  
- Dos posiciones de medida.
  
- Sistema de 20 kV: Constituido por una configuración eléctrica en simple barra con dos acoplamientos longitudinales formado por dos módulos de celdas blindadas aisladas en SF6 con la siguiente composición cada uno:
  
- Una celda de acometida.
  
- Seis celdas de línea.
  
- Una celda de acoplamiento, media y remonte.
  
- Una celda de transformador de servicios auxiliares.
  
- Presupuesto: 608.966.935 pesetas (3.659.965 euros).
  
De conformidad con el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Industria y Energía.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, deberá ajustar sus instalaciones a los preceptos establecidos en el Real Decreto 2.018/1997, de 26 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica, y la Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las Instrucciones Técnicas Complementarias a dicho Reglamento. Asimismo, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
5. La presente instalación se conectará a la red de transporte de 220 kV a través de la línea eléctrica que Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, ha solicitado autorización administrativa para su construcción en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia e incoado el correspondiente expediente (Ref: ATLINE/2000/695), de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 17 de noviembre de 2000 de esta Dirección General.
  
6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Innovación y Competitividad en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML