Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6664, del 02-12-2011 (2011/12133)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2001, de la Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Vilanova, en la part corresponent a la xarxa de transport d'energia elèctrica, ubicada al terme municipal de Villanueva de Castellón, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública. (ATASCT/2009/640/46).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6664

Data del DOGV
:   02-12-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/12133

CVE


Data del document
:   27-07-2011

Organisme emissor
:   Agència Valenciana de l'Energia, AVEN

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2001, de la Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Vilanova, en la part corresponent a la xarxa de transport d'energia elèctrica, ubicada al terme municipal de Villanueva de Castellón, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública. (ATASCT/2009/640/46).  
  
 [2011/12133]  
  
  
Vist l'escrit presentat per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions a 48950 Eranzio (Biscaia), carrer Ribera de Axpe, número 5, en data 30 de desembre de 2009, davant del Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a la reforma i l'adequació de la subestació ST Vilanova, a la tensió d'alimentació de 220 kV, ubicada al costat del camí de Santa Anna, en la parcel·la 126 del polígon 8 del terme municipal de Villanueva de Castellón, província de València, s'aprove el projecte tècnic d'execució i se'n declare, en concret, la utilitat pública. (ATASCT/2009/640/46).  
  
A l'escrit s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 17 de desembre de 2009.  
Vist que, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en la modificació que en fa la Llei 17/2007, de 4 de juliol, i amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, la Direcció General d'Energia va sol·licitar a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç informe a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.   
A este efecte, amb data 28 d'octubre de 2010 consta informe favorable emés per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, per a la reforma de la subestació de 220/20 kV, denominada ST Vilanova, vist en el document Planificació dels sectors d'electricitat i gas 2008-2016, aprovat per Acord del Consell de Ministres de data 30 de maig de 2008.  
Vist que es va efectuar la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat; en l'article 144 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia; en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental; en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana; havent-se efectuat també la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 7 d'octubre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 14 d'octubre de 2010, en el diari ABC de data 14 d'octubre de 2010 i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, únic afectat pel projecte.  
  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Vist que de conformitat amb el que s'ha previst en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
  
Vist que de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de Villanueva de Castellón la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a efectes de prestació de conformitat o oposició, i simultàniament es va traslladar a l'indicat ajuntament, i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, sol·licitava informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que resulte aplicació.  
  
No figura en l'expedient l'informe sol·licitat al mencionat ajuntament.  
Atés que amb data 17 de juny de 2011, la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar Declaració d'Impacte Ambiental que estimava favorable, únicament als efectes ambientals i sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte d'ampliació de la subestació transformadora ST Vilanova, al terme municipal de Villanueva de Castellón, província de València, sempre que este es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient, i amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva de la present resolució.  
Vist l'expedient tramés pel Servici Territorial d'Energia de València que emet informe favorable de la instal·lació sol·licitada.   
  
Vist que el projecte presentat té entre la seua documentació els plans pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Atés que la sol·licitud i documentació adjunta reunix una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i que són estos els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar, i això sense perjudici d'indemnitzar-los adequadament.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació i adequació sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment es troba ubicada la subestació transformadora, és a dir, al costat del camí de Santa Anna, en la parcel·la 126 del polígon 8 a Villanueva de Castellón.  
Atés que amb el projecte presentat, la instal·lació sol·licitada té per objecte la implementació d'un nou sistema de tensió atesa la necessitat existent de dotar d'una major cobertura al creixement de la demanda en la zona de mercat al qual proveïx, la qual cosa fa necessari disposar d'una major potència en l'alimentació elèctrica, a més de poder millorar la qualitat en el subministrament, la disminució de les pèrdues actualment hagudes i la diversificació en el proveïment en esta zona geogràfica.  
Atés que, d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1.955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de transport d'energia elèctrica.  
Atés que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que d'acord amb el que s'ha establit en l'article 3.3.c) de la Llei 54/1997, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Atesa la Resolució de 14 de juliol de 2011, de la secretària autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es deleguen atribucions en el director de l'Agència Valenciana de l'Energia, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 20 de juliol de 2011, esta Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia resol:  
Primer. Atorgar a Red Eléctrica de España, SA.U. autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Vilanova, ubicada al costat del camí de Santa Anna, en la parcel·la 126 del polígon 8 del terme municipal de Villanueva de Castellón, província de València, en la part de xarxa de transport d'energia elèctrica, i les característiques principals de la qual són:  
- Sistema de transport secundari a 220 kV (reforma i adequació de l'actual subestació transformadora de 132 kV a la tensió d'alimentació de 220 kV).  
Sistema de 220 kV, d'interior tipus GIS, amb aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), amb esquema de doble barra i compost per onze posicions: quatre de línia (Gandia 1, Gandia 2, Catadau 1 i Catadau 2), tres de transformador (T-1, T-2 i T-3), una per a enllaç de barres, una de posició de mesura, i dos de reserva per a dues posicions futures.  
  
- S'inclou, així mateix, les instal·lacions per a servicis auxiliars, equips per a mesura i control i proteccions que estan associats al mateix sistema de transport.  
- Obra civil: tancament exterior constituït per malla metàl·lica sobre pals metàl·lics.  
- Edifici: és independent, construït amb prefabricat de formigó armat, amb el tancament i la coberta, igualment, de plaques prefabricades de formigó. En este s'ubiquen els sistemes elèctrics corresponents als sistemes de transport (Red Eléctrica de España, SA.U) i de distribució (Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU), la sala GIS i els equipaments de control, protecció, comunicació, així com l'alimentació en baixa tensió.  
- Pressupost: 3.506.171,51 euros.  
Segon. Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació sol·licitada i autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 17 de desembre de 2009.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) L'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació a executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular l'establit en el Reial Decret 3.275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAUhaurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia la corresponent autorització.  
d) El termini d'execució de l'obra serà de díhuit mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Red Eléctrica de España, SA.U. podrà sol·licitar-ne una ampliació mitjançant sol·licitud motivada davant esta Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia.   
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per tècnic facultatiu competent, que acredite que és conforme amb els reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèc  
  
triques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
g) Condicions d'ordre mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 17 de juny de 2011 de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge:  
1. Es donarà prioritat a la campanya citrícola enfront de la fase d'obres, de manera que no se solapen, amb l'objectiu de no dificultar les tasques de recol·lecció i transport de la fruita, que porten associada una elevada presència de treballadors i un intens trànsit de vehicles.  
2. Hauran d'adoptar-se els condicionants establits en els informes sectorials emesos per a la actuació.  
3. El promotor comunicarà a l'òrgan ambiental, amb la suficient antelació, la data de començament de l'execució del projecte, d'acord amb l'article 4 del RDL 1.302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, i incorporat en l'article 14 del RDL 1/2008, d'11 de gener.  
4. Finalitzades les obres, es restauraran a les seues condicions inicials tant les infraestructures de l'entorn de la ST que pogueren resultar danyades, com les superfícies externes del recinte de la ST que s'hagen vist alterades.  
5. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com qualsevol impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental que poguera detectar-se, haurà de ser comunicat a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és el cas, l'aplicació de noves mesures correctores.  
Tercer. Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i n'implica la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afecció a les finques particulars incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Quart. Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat; s'informa que la publicació d'esta es farà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, tot i haver-se intentat la notificació, no s'hi haguera pogut efectuar.  
  
La relació de béns i drets afectats pel projecte aprovat de la subestació transformadora ST Vilanova és la següent:  
  
\* \* \* \* \*  
  
  
  
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 27 de juliol de 2011.- El director de l'Agència Valenciana de l'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6664, del 02-12-2011 (2011/12133)

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada STVilanova, en la parte correspondiente a la red de transporte de energía eléctrica, ubicada en el término municipal de Villanueva de Castellón, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. (ATASCT/2009/640/46).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6664

Fecha DOGV
:   02-12-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/12133

CVE


Fecha del documento
:   27-07-2011

Organismo emisor
:   Agencia Valenciana de la Energía, AVEN

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada STVilanova, en la parte correspondiente a la red de transporte de energía eléctrica, ubicada en el término municipal de Villanueva de Castellón, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. (ATASCT/2009/640/46).  
  
 [2011/12133]  
  
  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), Ribera de Axpe, número 5, en fecha 30 de diciembre de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, solicitando se le conceda autorización administrativa para la reforma y adecuación de la subestación STVilanova, a la tensión de alimentación de 220 kV, ubicada junto al camino de Santa Ana, en la parcela 126 del polígono 8 del término municipal de Villanueva de Castellón, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2009/640/46).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 17 de diciembre de 2009.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.   
A tal efecto, con fecha 28 de octubre de 2010 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la reforma de la subestación de 220/20 kV, denominada ST Vilanova, visto en documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana de 7 de octubre de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 14 de octubre de 2010, en el diario ABC de fecha 14 de octubre de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las Administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Villanueva de Castellón de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese Organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente el informe solicitado al mencionado Ayuntamiento.  
Considerando que con fecha 17 de junio de 2011 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ampliación de la subestación transformadora ST Vilanova, en el término municipal de Villanueva de Castellón, provincia de Valencia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia informando favorablemente a la instalación solicitada.   
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación y adecuación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la Subestación Transformadora, esto es, junto al camino de Santa Ana, en la parcela 126 del polígono 8 en Villanueva de Castellón.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la instalación solicitada tiene por objeto la implementación de un nuevo sistema de tensión habida cuenta la necesidad existente de dotar de una mayor cobertura al crecimiento de la demanda en la zona de mercado al que abastece, lo cual hace necesario disponer de una mayor potencia en la alimentación eléctrica, además de poder mejorar la calidad en el suministro, la disminución de las pérdidas actualmente habidas y la diversificación en el abastecimiento en esta zona geográfica.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de transporte de energía eléctrica.  
Considerando que el Titulo VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, corresponde a las Comunidades Autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando la Resolución de 14 de julio de 2011, de la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio por la que se delegan atribuciones en el director de Agencia Valenciana de la Energía, publicada en el Diari oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 20 de julio de 2011, esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía resuelve:  
Primero. Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Vilanova, ubicada junto al camino de Santa Ana, en la parcela 126 del polígono 8 del término municipal de Villanueva de Castellón, provincia de Valencia, en la parte de red de transporte de energía eléctrica, y cuyas características principales son:  
- Sistema de transporte secundario a 220 kV (Reforma y adecuación de la actual subestación transformadora de 132 kV a la tensión de alimentación de 220 kV).  
Sistema de 220 kV, de interior tipo GIS, con aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), con esquema de doble barra y compuesto por once posiciones: Cuatro de línea (Gandía 1, Gandía 2, Catadau 1 y Catadau 2); Tres de transformador (T-1, T-2 y T-3); Una para enlace de barras; Una de posición de medida; y Dos de reserva para dos posiciones futuras.  
- Se incluye, asimismo, las instalaciones para servicios auxiliares, equipos para medida y control y protecciones que están asociados al propio sistema de transporte.  
- Obra civil: cerramiento exterior constituido por malla metálica sobre postes metálicos.  
- Edificio: es independiente, construido con prefabricado de hormigón armado, siendo su cerramiento y cubierta, igualmente, de paneles prefabricados de hormigón. En el mismo se ubican los sistemas eléctricos correspondientes a los sistemas de transporte (Red Eléctrica de España, SA.U) y de distribución (Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU), la sala GIS y los equipamientos de control, protección, comunicación, así como la alimentación en baja tensión.  
- Presupuesto: 3.506.171'51 euros.  
Segundo-. Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación solicitada y autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 17 de diciembre de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía la correspondiente autorización.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de dieciocho meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instala  
  
ciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 17 de junio de 2011 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda:  
1. Se priorizará la campaña citrícola frente a la fase de obras, de manera que no se solapen, con el objetivo de no dificultar las tareas de recolección y transporte de la fruta, que llevan asociada una elevada presencia de trabajadores y un intenso tránsito de vehículos.  
2. Deberán adoptarse los condicionantes establecidos en los informes sectoriales emitidos para la actuación  
3. El promotor comunicará al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, de acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, e incorporado en el artículo 14 del RDL 1/2008, de 11 de enero.  
4. Finalizadas las obras, se restaurarán a sus condiciones iniciales tanto las infraestructuras del entorno de la ST que pudieran verse dañadas, así como las superficies externas del recinto de la ST que se hayan visto alteradas.  
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como cualquier impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental que pudiera detectarse, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
Tercero. Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto aprobado de la subestación transformadora ST Vilanova, es la siguiente:  
  
\* \* \* \* \*  
  
  
  
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 27 de julio de 2011.- El director de la Agencia Valenciana de la Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML