Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5426, del 11-01-2007 (2006/14524)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2006, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació de la línia aèria d'alta tensió de 132 kV, simple circuit, ST Xixona-ST Benidorm, entre els suports núm. 84 i núm. 86, en el terme municipal de Finestrat, província d'Alacant. (ATLIRE/2006/26/03).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5426

Data del DOGV
:   11-01-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2006/14524

CVE


Data del document
:   26-10-2006

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Finestrat](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

Vist l'expedient amb referència ATLIRE/2006/26/03 incoat pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant a instàncies d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (d'ara endavant, Iberdrola), amb domicili en 03006 Alacant, carrer Ausó i Monzó, 16, 7a planta, relatiu a la sol·licitud de 13 de març de 2006 sobre l'autorització administrativa i l'aprovació de projecte d'execució, per a la modificació de la línia aèria d'alta tensió de 132 kV S/C, ST Xixona-ST Benidorm, entre els suports núm. 84 i núm. 86, en el terme municipal de Finestrat, província d'Alacant.  
A la mencionada petició s'adjunta el projecte d'execució firmat per l'enginyer industrial Sr. Diego Sánchez Rodríguez, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers de l'ICAI amb data 3 de març de 2006.  
Vist que, el dia 1 de juny de 2006, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat l'anunci corresponent a la informació pública prevista en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització de les instal·lacions d'energia elèctrica, per a ser examinat el projecte de la instal·lació i formular les reclamacions que s'estimaren oportunes.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.  
Vist que, d'acord amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va traslladar a l'Ajuntament de Finestrat la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada, ja que la instal·lació afectava béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa administració, a l'efecte de donar la conformitat o mostrar l'oposició.  
No consta en l'expedient resposta a este efecte per part del mencionat Ajuntament.  
Vist que, d'acord amb el mencionat Decret 88/2005, es va traslladar la separata corresponent perquè donaren la seua conformitat o mostraren la seua oposició i, si és el cas, les condicions tècniques procedents a l'autorització sol·licitada, als diferents organismes afectats per la instal·lació, concretament a:  
 Telefónica de España, SA, que va contestar sobre la necessitat de realització de sondejos per a la localització exacta de les seues instal·lacions, així com la legislació aplicable i la documentació per a l'obtenció dels permisos pertinents.  
 Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana, Unitat de Carreteres d'Alacant, respecte de l'encreuament de la instal·lació amb la carretera N-332, PK 143+640, en el terme municipal de Finestrat, resol autoritzar l'encreuament d'acord amb la documentació que ha sigut aportada per l'empresa sol·licitant, amb data 31 d'agost de 2006, i amb les condicions generals i particulars que es contenen, i destaca el referit que, en tot cas, la distància del suport a l'aresta exterior de la calçada no serà inferior a una vegada i mitja la seua alçària.  
Les mencionades condicions es van traslladar a l'empresa peticionària, i esta va mostrar la seua conformitat amb les condicions arreplegades.  
Vist que consta com a antecedent l'autorització administrativa de l'última modificació de la línia aèria d'alta tensió a 132 kV entre la ST Xixona i la ST Benidorm, amb suports en zelosia i conductor dúplex Hawk, de 17 de setembre de 2002, de la Direcció General d'Energia i la seua autorització d'explotació de 20 de novembre de 2002.  
Vist que, amb data 29 d'agost de 2006, la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge va dictar Declaració d'Impacte Ambiental i va estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte de modificació de l'esmentada línia elèctrica a 132 kV Xixona-Benidorm, entre els suports 84 i 86, sempre que este es desenvolupe amb les previsions de l'Estudi d'Impacte Ambiental i amb les condicions de l'apartat segon que en la part resolutiva de la present autorització s'exposaran.   
Vist que, d'acord amb la sol·licitud i el projecte d'execució presentats, la finalitat que es perseguix amb la instal·lació sol·licitada és dur a terme les modificacions necessàries d'adaptació per actuacions urbanístiques derivades de la construcció d'un polígon industrial en el terme municipal de Finestrat.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia d'Alacant, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, n'ha emés un informe favorable.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés a la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 182/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol  
Primer. Autoritzar administrativament l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la modificació de la línia aèria d'alta tensió 132 kV, simple circuit, ST Xixona-ST Benidorm entre els suports núm. 84 i núm. 86, en el terme municipal de Finestrat, província d'Alacant i les característiques principals del qual són les següents:  
 Traçat: desviació del tram de línia aèria d'alta tensió a 132 kV S/C, ST Xixona-ST Benidorm entre els suports núm. 84 i núm. 86, per mitjà del soterrament des del nou suport núm. 84 bis, fins al nou suport núm. 85, de transició aerosubterrània, i enllaçar este amb el nou suport núm. 85 bis, tram aeri, per a entroncar amb la línia existent en el seu suport núm. 86 (existent).  
 Tensió nominal: 132 kV (1a categoria).  
 Freqüència: 50 Hz.  
 Tipologia constructiva:  
a) Tram subterrani.  
 Inici de la línia: suport nou núm. 84 bis  
 Final de la línia: nou suport núm. 85 al seu pas per l'actuació urbanística.  
La connexió amb la línia elèctrica aèria, s'efectua per dos suports tubulars de pas aerosubterrani.  
 Conductors: cable d'aïllament sec, amb secció de 2000 mm², fibra òptica amb diàmetre de cable 16,7 mm i terminals exteriors unipolars per fase amb aïllador compòsit. En els suports de pas a subterrani s'instal·larà un parallamps d'òxid metàl·lic (sense explosors per fase).  
 Longitud: 165 m.  
b) Tram aeri.  
 Inici de la línia: suport núm. 84 existent  
 Final de la línia: suport núm. 86 existent.  
 Conductors: alumini-acer, tipus dúplex Hawk, amb seccions respectives de 241,7 mm² i 39,4 mm². Cable de terra tipus OPGW-15, amb fibra òptica en el seu nucli, de secció 118,30 mm² i aïlladors de compòsit de columna.  
 Suports:  
1) Tubulars de xapa plegada, per a les transicions aerosubterrànies:  
 Xapa galvanitzada en calent i secció poligonal decreixent de braços rígids amb fonamentació monobloc.  
2) De zelosia, per a la resta del traçat.  
 Metàl·lic i fonamentacions independents, amb perfils angulars de costats iguals, galvanitzats en calent, d'acer S355J2G3 i S275JR. Forma troncopiramidal (des de base al braç inferior), prismàtica (des d'este al superior) i dos pals metàl·lics (part superior) per al cable de fibra.   
 Preses de terra: sistema mixt de piques i anelles.  
 Longitud: 651 m corresponent als tres vans que s'han d'instal·lar, és a dir, [suport núm. 84-suport núm. 84 bis]; [suport núm. 85-suport núm. 85 bis]; i [suport núm. 85 bis-suport núm. 86].  
 Pressupost: 1.026.966,13 euros.  
Segon. Aprovar el projecte d'execució referit a la modificació de la línia autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat per l'enginyer industrial Sr. Diego Sánchez Rodríguez, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers de l'ICAI amb data 3 de març de 2006, i sotmetre'l a les condicions següents:  
1. La instal·lació haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de la instal·lació serà de tres mesos, comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, abans de l'acabament del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
3. El titular informarà de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu competent, en què acredite que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment en què observe l'incompliment de les condicions que esta imposa.  
A més, s'hauran de complir les condicions mediambientals descrites en les declaracions d'Impacte Ambiental, de 29 d'agost de 2006, de la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient i que a continuació es transcriuen:  
 Una vegada efectuada la instal·lació es procedirà a l'arreplegada del material sobrant i el trasllat a l'abocador autoritzat, i a la restauració de l'estat original de les zones afectades per mitjà de l'aportació de terra vegetal.  
 Minimització del risc de col·lisió contra el cable de terra per mitjà de la seua senyalització amb espirals, tires o boles de colors vistosos.  
 Si durant l'execució de les obres es produïra qualsevulla troballa arqueològica, el fet es comunicarà à la Direcció de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de forma immediata, i s'adoptaran les mesures pertinents amb vista a la seua protecció i conservació, de conformitat amb el que establixen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 26 d'octubre de 2006.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5426, del 11-01-2007 (2006/14524)

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2006 de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la Línea Aérea de Alta Tensión de 132 kV, simple circuito, "S.T. Jijona-S.T. Benidorm", entre los apoyos nº 84 y nº 86, en el término municipal de Finestrat, provincia de Alicante. (ATLIRE/2006/26/03).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5426

Fecha DOGV
:   11-01-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/14524

CVE


Fecha del documento
:   26-10-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Finestrat](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

Visto el expediente con referencia ATLIRE/2006/26/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. (en adelante, Iberdrola), con domicilio en 03006 Alicante, Calle Ausó y Monzó, 16, 7ª Planta, relativo a la solicitud de 13 de marzo de 2006 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, para la modificación de la Línea Aérea de Alta Tensión de 132 kV S/C "S.T. Jijona - S.T.Benidorm", entre los apoyos nº 84 y nº 86, en el término municipal de Finestrat, provincia de Alicante.  
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial D. Diego Sánchez Rodríguez, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros del I.C.A.I. con fecha 3 de marzo de 2006.  
Resultando que el día 1 de junio de 2006 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica, para ser examinado el proyecto de la instalación y formular las reclamaciones que se estimaran oportunas.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que conforme al Decreto 88/2005 de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se dio traslado al Ayuntamiento de Finestrat de la separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar la instalación a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa Administración, a efectos de prestar su conformidad u oposición.  
No figura en el expediente contestación al efecto por parte del mencionado Ayuntamiento.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, se dio traslado de la separata correspondiente para que prestaran su conformidad u oposición y en su caso el condicionado técnico procedente a la autorización solicitada, a los diferentes Organismos afectados por la instalación, concretamente a:  
 Telefónica de España, SA., que contestó sobre la necesidad de realización de catas para la localización exacta de sus instalaciones, así como la legislación aplicable y la documentación para la obtención de los permisos pertinentes.  
 Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, Unidad de Carreteras de Alicante, respecto del cruzamiento de la instalación con la Carretera N-332, p.k.143+640 en el término municipal de Finestrat, que resuelve autorizar el cruzamiento de acuerdo con la documentación que ha sido aportada por la empresa solicitante en fecha 31 de agosto de 2006, y con los condicionantes generales y particulares que se contienen, destacando el referido a que, en todo caso, la distancia del apoyo a la arista exterior de la calzada no será inferior a vez y media su altura.  
De los mencionados condicionados se dio traslado a la empresa peticionaria, mostrando ésta su conformidad con las condiciones recogidas los mismos.  
Resultando que consta como antecedente la autorización administrativa de la última modificación de la Línea Aérea de Alta Tensión a 132 kV entre la S.T. Jijona y la S.T. Benidorm, con apoyos en celosía y conductor dúplex Hawk, de fecha 17 de septiembre de 2002 de la Dirección General de Energía y su autorización de explotación de 20 de noviembre de 2002.  
Resultando que con fecha 29 de agosto de 2006 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de modificación de la citada Línea eléctrica a 132 kV Jijona-Benidorm, entre los apoyos 84 y 86, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental y con los condicionantes del apartado segundo que en la parte resolutiva de la presente autorización se expondrán.   
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es llevar a efecto las modificaciones necesarias de adaptación por actuaciones urbanísticas derivadas de la construcción de un polígono industrial en el término municipal de Finestrat.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve  
Primero. Autorizar administrativamente a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. la modificación de la Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV, simple circuito, "S.T.Jijona-S.T. Benidorm" entre los apoyos nº 84 y nº 86, en el término municipal de Finestrat, provincia de Alicante y cuyas características principales son las siguientes:  
 Trazado: Desvío del tramo de Línea aérea de alta tensión a 132 kV S/C "S.T.Jijona-S.T. Benidorm" entre los apoyos nº 84 y nº 86, mediante el soterramiento desde el nuevo apoyo nº 84 bis, hasta el nuevo apoyo nº 85, de transición aéreo-subterránea, enlazando éste con el nuevo apoyo nº 85 bis, tramo aéreo, para entroncar con la línea existente en su apoyo nº 86 (existente).  
 Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
 Frecuencia: 50 Hz.  
 Tipología constructiva:  
Tramo subterráneo.  
 Inicio de la línea: Apoyo nuevo nº 84 bis  
 Final de la línea: Nuevo Apoyo nº 85 a su paso por la actuación urbanística.  
La conexión con la línea eléctrica aérea, se efectúa por dos apoyos tubulares de paso aéreo-subterráneo.  
 Conductores: Cable de aislamiento seco, con sección de 2000 mm², fibra óptica con diámetro de cable 16'7 mm. y terminales exteriores unipolares por fase con aislador composite. En los apoyos de paso a subterráneo se instalará un pararrayos de óxido metálico (sin explosores por fase).  
 Longitud: 165 m.  
Tramo aéreo.  
 Inicio de la línea: Apoyo nº 84 existente  
 Final de la línea: Apoyo nº 86 existente.  
 Conductores: Aluminio-Acero, tipo dúplex Hawk, con secciones respectivas de 241'7 mm² y 39'4 mm² . Cable de tierra tipo OPGW-15, con fibra ópticas en su núcleo, de sección 118'30 mm² y aisladores de composite de columna.  
 Apoyos:  
 Tubulares de chapa plegada, para las transiciones aéreo-subterránea:  
 Chapa galvanizada en caliente y sección poligonal decreciente de brazos rígidos con cimentación monobloque.  
De celosía, para el resto del trazado.  
 Metálico y cimentaciones independientes, con perfiles angulares de lados iguales, galvanizados en caliente, de acero S355J2G3 y S275JR. Forma troncopiramidal (desde base al brazo inferior), prismática (desde éste al superior) y dos castilletes (parte superior) para el cable de fibra.   
 Tomas de tierra: Sistema mixto de picas y anillas  
 Longitud: 651 m. correspondiente a los tres vanos a instalar, es decir, [Apoyo nº 84-Apoyo nº 84 bis]; [Apoyo nº 85-Apoyo nº 85 bis]; y [Apoyo nº 85 bis-Apoyo nº 86].  
 Presupuesto: 1.026.966'13 euros.  
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución referido a la modificación de la línea autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por el ingeniero industrial D. Diego Sánchez Rodríguez, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros del I.C.A.I. con fecha 3 de marzo de 2006, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Además, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en las Declaraciones de Impacto Ambiental de fecha de 29 de agosto de 2006 de la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente y que a continuación se transcriben:  
 Una vez efectuada la instalación se procederá a la recogida del material sobrante y traslado a vertedero autorizado, y a la restauración del estado original de las zonas afectadas mediante el aporte de tierra vegetal.  
 Minimización del riesgo de colisión contra el cable de tierra mediante su señalización con espirales, tiras o bolas de colores vistosos.  
 Si durante la ejecución de las obras se produjese cualquier hallazgo arqueológico, el hecho se pondrá en conocimiento de la Dirección de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de forma inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 26 de octubre de 2006.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML