Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7298, del 18-06-2014 (2014/5188)

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2014, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la construcció d'una xarxa de distribució de gas natural i una planta satèl·lit de gas natural liquat en el municipi de San Miguel de Salinas. Expedient número CBREDE/2012/16/03 - CBREDE/2013/14/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7298

Data del DOGV
:   18-06-2014

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2014/5188

CVE


Data del document
:   14-05-2014

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2014, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la construcció d'una xarxa de distribució de gas natural i una planta satèl·lit de gas natural liquat en el municipi de San Miguel de Salinas. Expedient número CBREDE/2012/16/03 - CBREDE/2013/14/03. [2014/5188]  
Antecedents de fet  
Amb data 24 d'agost de 2012, Gas Natural Cegas, SA, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, escrit en què sol·licitava:  
- autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació d'una planta satèl·lit de gas natural liquat i la seua interconnexió amb la xarxa de distribució de gas en la població de San Miguel de Salinas,  
- aprovació del projecte tècnic d'execució d'estes.  
Junt amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'adjuntava la documentació següent:  
- Projecte tècnic, firmat per tècnic competent, acompanyat de declaració responsable d'este, subscrita en data 22 d'agost de 2012.  
  
- Separates tècniques per a l'obtenció del condicionat tècnic de:  
· Ajuntament de San Miguel de Salinas.  
· Confederació Hidrogràfica del Segura.  
El procediment administratiu corresponent a esta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència CBREDE/2012/16/03, incoat pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant a este efecte.  
Posteriorment, i amb data 10 d'octubre de 2013, Gas Natural Cegas, SA, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant un escrit en què sol·licitava:  
  
- Autorització administrativa per a la construcció de la xarxa de distribució MOP 0,4 bar per al subministrament de gas natural en el terme municipal de San Miguel de Salinas,  
- Aprovació del projecte tècnic d'execució d'estes.  
Junt amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'adjuntava la documentació següent:  
- Projecte tècnic, firmat per tècnic competent.  
- Separates tècniques per a l'obtenció del condicionat tècnic de:  
· Ajuntament de San Miguel de Salinas.  
· Confederació Hidrogràfica del Segura.  
· Servici Territorial de Medi Ambient.  
Posteriorment, en data 5 de novembre de 2013, es va presentar la declaració responsable del tècnic competent projectista, subscrita en data 28 d'octubre de 2013.  
El procediment administratiu corresponent a esta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència CBREDE/2013/14/03, incoat pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant a este efecte.  
La sol·licitud d'autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació de la planta satèl·lit de gas natural liquat i la seua interconnexió amb la xarxa bàsica de distribució de gas en la població de San Miguel de Salinas, junt amb el projecte d'execució, han sigut objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 23 de novembre de 2012 (DOCV 6909),  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 30 de novembre de 2012 (BOPA 229),  
- els diaris Información i ABC, en la seua edició de la província d'Alacant, del 27 de novembre de 2012.  
No s'ha presentat cap al·legació durant el període d'informació pública de la sol·licitud presentada.  
Conforme al procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies, presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada per a la construcció de la instal·lació de la planta satèl·lit de gas natural liquat i la seua interconnexió amb la xarxa de distribució i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'este, referida a la part corresponent de la instal·lació, a les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general següents, els béns o drets de les quals a càrrec seu puguen ser afectats per esta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de San Miguel de Salinas. En data 29 de novembre de 2012, l'Ajuntament emet informe favorable en què se subjecta al desenrotllament del sector de sòl urbanitzable R-1 La Luz, on s'ubicarà la planta, junt amb les condicions previstes en este. Es va traslladar l'informe referit al sol·licitant, que va manifestar la seua conformitat amb data 31 de maig de 2013.  
- Confederació Hidrogràfica del Segura. Es va sol·licitar informe a este efecte amb data d'eixida 26 d'octubre de 2012, a més de la seua reiteració, amb data 14 d'octubre de 2013, i no consta pronunciament d'este.  
Pel que fa a la instal·lació de la xarxa de distribució per a subministrament de gas natural en el terme municipal de San Miguel de Salinas, la sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació, junt amb el projecte d'execució, han sigut objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 15 de novembre de 2013 (DOCV 7153),  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 27 de novembre de 2013 (BOPA 226),  
- els diaris Información i ABC, en la seua edició de la província d'Alacant del 10 de desembre de 2013.  
No s'ha presentat cap al·legació durant el període d'informació pública de la sol·licitud presentada.  
Conforme al procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies, presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada de la instal·lació de la xarxa de distribució per a subministrament de gas natural al terme municipal de San Miguel de Salinas i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'este, referida a la part corresponent de la instal·lació, a les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general següents, els béns o drets de les quals a càrrec seu puguen ser afectats per esta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de San Miguel de Salinas. En data 28 de novembre de 2013, l'Ajuntament emet informe favorable junt amb les condicions previstes en este. L'informe referit es va traslladar el sol·licitant, que va manifestar la seua conformitat amb data 9 de gener de 2014.  
  
- Confederació Hidrogràfica del Segura. En data 3 de desembre de 2013 emet resolució d'autorització amb condicionat annex. Es va traslladar l'informe referit al sol·licitant, que va manifestar la seua conformitat amb data 3 de març de 2014.  
- Servici Territorial de Medi Ambient d'Alacant (Secció Forestal). En data 9 de gener de 2014 emet un informe favorable condicionat. Es va traslladar l'informe referit al sol·licitant, que va manifestar la seua conformitat amb data 20 de gener de 2014.  
Les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució de gas natural.  
Per la seua relació amb la instal·lació sol·licitada, constituïxen antecedents que cal esmentar la Resolució de 18 de juny de 2009, d'esta Direcció General, per la qual es resol la concurrència de peticions a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de San Miguel de Salinas, en favor de Gas Natural Cegas, SA, (CBREDE/2005/50/03, CBREDE/2005/83/03 i CBREDE/2005/86/03).  
El sol·licitant, Gas Natural Cegas, SA, està inscrit amb el número 7 en el Registre administratiu de distribuïdors de combustibles gasosos per canalització del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.  
  
La finalitat que es perseguix amb la construcció de les instal·lacions és dotar d'infraestructura gasista el municipi de San Miguel de Salinas, per a poder realitzar el subministrament de gas natural i així satisfer les necessitats domèstiques i comercials de la zona, segons la sol·licitud i documentació presentades.  
El subministrament per mitjà de la planta satèl·lit de gas natural liquat és provisional fins a la construcció de la futura xarxa de transport secundari en la zona, moment en què se substituirà la planta per una estació de regulació i les interconnexions necessàries, després de la pertinent autorització administrativa corresponent.  
En el projecte consta delimitada la zona geogràfica per a la qual se sol·licita autorització administrativa (pla núm. 2, «Projecte d'AAYE de la xarxa de distribució de gas natural en la població de San Miguel de Salinas - Pla d'àrea d'autorització»), caracteritzada la xarxa principal en la dita zona a realitzar i el compromís d'expansió anual de la xarxa.  
Consta en l'expedient informe favorable del Servici Territorial d'Energia d'Alacant amb data 5 de març de 2014, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient i proposta de resolució del Servici d'Energia i de la Subdirecció General d'Energia i Mines amb data 14 de maig de 2014 adscrites a este centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació objecte d'este està radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana i no està enquadrada en les previstes que són competència de l'Administració General de l'Estat, d'acord amb l'article 3.2.c de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
D'acord amb el que disposa l'article 73.2 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, l'article 2.1.d de l'Orde de 9 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, concordat amb l'article 18 del Decret 193/2013, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon a la Direcció General d'Energia d'este departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb el que disposa l'article 55.1.b de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, les instal·lacions de distribució de gas natural requerixen autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 70.1.b del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, les instal·lacions de distribució de gas natural, la construcció o establiment d'estes requerix aprovació del projecte d'execució o detall d'estes.  
Els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució de gas natural han de posseir els requisits establits per a l'exercici de l'activitat de distribució en el capítol II del títol II del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
Els sol·licitants d'autoritzacions per a instal·lacions de gas hauran d'acreditar suficientment el compliment dels requisits establits en l'article 73.3 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.   
  
D'acord amb l'article 73.5 de la Llei 34/1998 i l'article 81.7 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, les autoritzacions d'instal·lacions de distribució han de contindre tots els requisits que hagen de ser observats en la seua construcció i explotació, la delimitació de la zona en què s'ha de prestar el subministrament, els compromisos d'expansió de la xarxa en la dita zona que ha d'assumir l'empresa sol·licitant i el termini per a l'execució de les dites instal·lacions i la seua caracterització.  
Considerant el que disposa el capítol V, «Distribució de combustibles gasosos per canalització», del títol IV, «Ordenació del subministrament de gasos combustibles per canalització», de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i el capítol II, «Autoritzacions per a la construcció, ampliació, modificació i explotació d'instal·lacions», del títol IV, «Procediments d'autorització de les instal·lacions d'emmagatzematge, regasificació, transport i distribució», del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, este últim per ser dret supletori a la Comunitat Valenciana, ja que no hi ha regulació autonòmica en matèria de procediment d'autorització d'instal·lacions de distribució de gas natural canalitzat.  
Considerant l'íntima connexió entre els expedients esmentats, s'ha procedit a la seua acumulació en aplicació de l'article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar a Gas Natural Cegas, SA, autorització administrativa per a la construcció d'una xarxa de distribució de gas natural i una planta satèl·lit de gas natural liquat en el municipi de San Miguel de Salinas, per a la seua gasificació, les característiques principals de la qual són:  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus de gas a transportar Gas natural (segona família), amb els requisits mínims de qualitat vigents en cada moment  
Municipis afectats San Miguel de Salinas  
1. PLANTA SATÈL·LIT GAS NATURAL LIQUAT (GNL)  
Ubicació Parcel·la 128, polígon 11, referència cadastral 03120A011001280000G, en la zona de La Ginetesa, a l'oest del nucli urbà (San Miguel de Salinas)  
Capacitat d'emmagatzematge 30 m³  
Tipus vertical  
Alçària aprox. 10,64 m  
Diàmetre aprox. 2,40 m  
Capacitat màxima de gasificació (hivern) 487 m³(N)/h  
Pressió normal de servici d'emmagatzematge de GNL 4 bar  
Temperatura de disseny - 196 °C  
Temperatura de servici - 160 °C  
Pressió de subministrament a la xarxa 0,4 bar  
Temperatura de subministrament 0-20 °C  
Material recinte interior Acer inoxidable austenític o semblant  
Material recinte exterior Acer al carboni o semblant  
Aïllament per cambra de buit i perlita (o superior) grossària 0,19 mm  
Components instal·lació: 1. Vaporitzadors: atmosfèrics de tubs aletejats  
2. Recalfador forçat, tipus elèctric de 3 kW  
3. Mòdul de regulació i mesura  
4. Sistema d'odorització  
5. Sistema de seguretat (tall per baixa temperatura, vàlvules de seguretat, etc.)  
6. Resta d'elements auxiliars de funcionament, control i seguretat  
Interconnexió amb xarxa de distribució 209 metres canonada MOP 0,4 polietilé PE100 sdr 17,6 i diàmetre 160 mm  
Des del punt de connexió amb la planta fins a la xarxa de distribució prevista en el nucli urbà en el carrer Juan XXIII  
Pressupost (inclou interconnexió) 274.588,77 euros  
2. XARXA de DISTRIBUCIÓ  
Punt de connexió inicial Connexió a l'eixida de la planta de GNL descrita anteriorment  
Longitud i diàmetre La xarxa autoritzada tindrà una longitud total de 3.587 metres, segons el detall següent:  
Longitud (m)  
Diàmetre (mm)  
  
2.602  
Ø 160  
  
985  
Ø 110  
  
(no inclou 209 metres d'interconnexió amb la planta de GNL)  
Zona geogràfica autoritzada Zona delimitada per  
Límit nord: carretera CV-95  
Límit sud: canal del Campo de Cartagena  
Límit est: urbanització Balcón de la Costa Blanca  
Límit oest: sector Los Invernaderos  
  
Segons plànol núm. 2, «Projecte d'AAYE de la xarxa de distribució de gas natural en la població de San Miguel de Salinas - Pla d'àrea d'autorització»  
  
En l'àrea geogràfica autoritzada l'empresa peticionària estarà obligada a realitzar en els terminis i condicions establits normativament les connexions de servicis i la connexió de nous consumidors o ampliació dels existents que es plantegen, sense perjuí dels règims d'autorització i econòmics que s'apliquen a estes connexions.  
  
Traçat El subministrament es durà a terme des de la planta satèl·lit de GNL a instal·lar en la zona de La Ginetesa, a loest del nucli urbà, des de la qual partirà un eix principal amb MOP 0,4 i PE Ø 160 que posteriorment es dividirà en diferents ramals de menor diàmetre per a cobrir adequadament la demanda de gas de les diferents àrees del nucli urbà. Els carrers objecte de projecte seran: Miguel Hernández, Juan XXIII, Camilo José Cela, San Miguel, Joaquín Ortuño, avinguda Mar, Romea, Diecinueve de abril, Luisa Fernanda, Gran Vía i Mar Caribe.  
Tipus constructiu Canalització soterrada  
Pressió màx. operació MOP (bar) MOP 0,4  
Material Polietilé PE100  
Sdr = diàmetre nominal/grossària 17,6  
Elements auxiliars Vàlvules de sectorització, sistemes de telecontrol i resta d'accessoris necessaris per a la correcta funcionalitat de la xarxa  
Pressupost (no inclou interconnexió amb planta de GNL) 196.264,05 euros  
  
  
  
La pressió mínima a garantir en els diferents punts de la xarxa és de 0,05 bar en els trams amb MOP 0,4 bar (segons article 65.2 del Reial Decret 1434/2002).  
El pressupost total segons els projectes presentats ascendix a quatre-cents setanta mil huit-cents cinquanta-dos euros amb huitanta-dos cèntims d'euro (470.852,82 ?).  
La present autorització administrativa s'atorga a l'empara del que disposa la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
1. El titular de la instal·lació constituirà en el termini d'un mes una garantia per valor de nou mil quatre-cents dèsset euros amb cinc cèntims d'euro (9.417,05 ?), import del dos per cent (2 %) del pressupost total de les instal·lacions afectades que figuren en la present resolució, per a garantir el compliment de les seues obligacions, conforme assenyala l'article 82 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
  
La dita fiança es constituirà a favor d'esta Direcció General d'Energia en la Tresoreria del Servici Territorial de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, de conformitat amb l'Orde de 14 de febrer de 1986 i l'Orde de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.  
Una vegada constituïda la fiança, abans del termini d'un mes des de la notificació de la present resolució, el titular haurà de presentar en el Servici Territorial d'Energia la carta de pagament resguard emesa per la Tresoreria esmentada, com a acreditació del compliment de l'obligació esmentada.  
La fiança serà tornada al titular de la present autorització, amb la sol·licitud prèvia, una vegada que davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades de la present autorització i el dit Servici Territorial formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què es referix la present resolució.  
2. El titular de la present autorització complirà les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com el punt 3 de l'article 10 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, i la resta de l'ordenament jurídic aplicable a l'exercici d'esta activitat vigent en cada moment. En especial, estarà obligat a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, així com d'acord amb les previsions recollides en els plans anuals d'ampliació de les xarxes de distribució que li siguen autoritzats, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.  
  
3. El titular de la present autorització disfrutarà, com a distribuïdor, dels drets que assenyala l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i l'article 10 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
4. La present autorització en cap cas concedirà al seu titular drets exclusius d'ús, i s'atorga sense perjuí de tercers, deixant a banda els drets particulars, i sense perjuí, i independentment, de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal d'este o d'altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la legislació sectorial corresponent o amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre.  
5. Serà causa de revocació de la present autorització l'incompliment de les condicions que s'hi expressen, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o altres causes previstes en l'ordenament jurídic.  
6. El titular de la present autorització comunicarà anualment a la Direcció General d'Energia un resum de la base de dades dels consumidors connectats a les instal·lacions autoritzades en la present resolució, segons el que disposa l'incís l de l'apartat 3 de l'article 10 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, en què s'especificarà el nombre d'altes i baixes, si és el cas, realitzades en l'últim any.  
  
Segon  
Aprovar els projectes tècnics d'execució per a la construcció d'una xarxa de distribució de gas natural i una planta satèl·lit de gas natural liquat en el municipi de San Miguel de Salinas, per a la seua gasificació, descrites en el punt primer d'esta resolució, redactats per tècnic titulat competent, segons les declaracions responsables d'este del 22 d'agost de 2012 i 28 d'octubre de 2013, i habilitar el titular de la present resolució per a la construcció de la instal·lació interessada, d'acord amb les condicions que a continuació s'indiquen:  
1. La instal·lació de gas natural haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'esta. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta Direcció General l'aprovació corresponent.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que establix el Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 i, en especial, la seua instrucció tècnica complementària ITC-ICG 01, «Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització», així com les disposicions i normes tècniques que hi siguen aplicables. Així mateix la construcció de les instal·lacions aprovades pel present acte administratiu hauran d'ajustar-se a la resta de normatives tècniques de qualitat i seguretat industrials derivades de la la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i el seu desplegament reglamentari. Estes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir abastiments flexibles i segurs.  
3. El termini d'execució de les obres serà de 12 mesos, a comptar a partir de la data en què es notifique esta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del termini, l'empresa peticionària podrà sol·licitar una ampliació concreta d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia, acompanyant a este efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivades de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
5. El personal tècnic en la matèria adscrit a esta Direcció General o al Servici Territorial d'Energia corresponent podrà realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució. A este efecte, el titular de la present resolució haurà de comunicar amb l'adequada antelació al Servici Territorial d'Energia corresponent l'inici de les obres.  
Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta Direcció General com al Servici Territorial d'Energia corresponent.  
6. Finalitzades les obres de construcció i realitzades les proves corresponents, el titular de la present resolució sol·licitarà l'autorització d'explotació corresponent (o acta de posada en marxa) prevista en l'article 85 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre. A la dita comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, en què conste que la instal·lació s'ha realitzat d'acord amb la normativa i les especificacions previstes en el projecte d'execució aprovat, així com amb les prescripcions de la reglamentació tècnica i de seguretat aplicable a les instal·lacions objecte del projecte. Quan el certificat de direcció i final d'obra mencionat no estiga visat pel col·legi professional corresponent, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme a allò que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV número 6389, de 3 de novembre de 2010.  
  
7. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació (o acta de posada en marxa), incloses les possibles autoritzacions parcials, de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d'Energia corresponent ho comunicarà a esta Direcció General.  
8. Esta Direcció General, amb el tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
Tercer  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
- La notificació de la present resolució a Gas Natural Cegas, SA, a totes les administracions o organismes públics i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o han pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això de conformitat amb el que disposa l'article 81.5 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
Se significa que la publicació mencionada es realitzarà, a més, als efectes de notificació de la present resolució als interessats en esta que siguen desconeguts, dels qui s'ignore el lloc o domicili de la notificació o el mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per aquells o els seus representants, tot això d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Energia, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 15 de maig de 2014.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7298, del 18-06-2014 (2014/5188)

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2014, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de una red de distribución de gas natural y una planta satélite de gas natural licuado en el municipio de San Miguel de Salinas. Expediente número CBREDE/2012/16/03 - CBREDE/2013/14/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7298

Fecha DOGV
:   18-06-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2014/5188

CVE


Fecha del documento
:   14-05-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2014, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de una red de distribución de gas natural y una planta satélite de gas natural licuado en el municipio de San Miguel de Salinas. Expediente número CBREDE/2012/16/03 - CBREDE/2013/14/03. [2014/5188]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 24 de agosto de 2012, Gas Natural Cegas, SA, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, escrito en el que solicitaba:  
- autorización administrativa para la construcción de la instalación de una planta satélite de gas natural licuado y su interconexión con la red de distribución de gas en la población de San Miguel de Salinas,  
- aprobación del proyecto técnico de ejecución de las mismas.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico, firmado por técnico competente, acompañado de declaración responsable de este, suscrita en fecha 22 de agosto de 2012.  
- Separatas técnicas para la obtención del condicionado técnico de:  
· Ayuntamiento de San Miguel de Salinas.  
· Confederación Hidrográfica del Segura.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia CBREDE/2012/16/03, incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante al efecto.  
Posteriormente, y con fecha 10 de octubre de 2013, Gas Natural Cegas, SA, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, escrito en el que solicitaba:  
- Autorización administrativa para la construcción de la red de distribución MOP 0,4 bar para el suministro de gas natural en el término municipal de San Miguel de Salinas.  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución de las mismas.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico, firmado por técnico competente,  
- Separatas técnicas para la obtención del condicionado técnico de:  
· Ayuntamiento de San Miguel de Salinas  
· Confederación Hidrográfica del Segura  
· Servicio Territorial de Medio Ambiente  
Posteriormente, en fecha 5 de noviembre de 2013, se presentó la declaración responsable del técnico competente proyectista, suscrita en fecha 28 de octubre de 2013.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia CBREDE/2013/14/03, incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante al efecto.  
La solicitud de autorización administrativa para la construcción de la instalación de la planta satélite de gas natural licuado y su interconexión con la red básica de distribución de gas en la población de San Miguel de Salinas, junto al proyecto de ejecución, han sido objeto de información pública durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 23 de noviembre de 2012, (DOCV 6909),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 30 de noviembre de 2012 (BOPA 229),  
- los diarios Información y ABC, en su edición de la provincia de Alicante, del 27 de noviembre de 2012.  
No habiéndose presentado alegación alguna durante el período de información pública de la solicitud presentada.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada para la construcción de la instalación de la planta satélite de gas natural licuado y su interconexión con la red de distribución y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. En fecha del 29 de noviembre de 2012, el Ayuntamiento informa favorablemente sujetándose al desarrollo del Sector de suelo urbanizable R-1, La Luz, donde se ubicará la planta, junto a las condiciones contempladas en el mismo. Del referido informe se dio traslado al solicitante, que manifestó su conformidad con fecha del 31 de mayo de 2013  
€ Confederación Hidrográfica del Segura. Habiéndose solicitado informe al efecto con fecha de salida del 26 de octubre de 2012, además de su reiteración, con fecha del 14 de octubre de 2013, no consta pronunciamiento del mismo.  
Por lo que afecta a la instalación de la red de distribución para suministro de gas natural en el término municipal de San Miguel de Salinas, la solicitud de autorización administrativa de la instalación junto al proyecto de ejecución han sido objeto de información pública durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 15 de noviembre de 2013, (DOCV 7153),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 27 de noviembre de 2013 (BOPA 226),  
- los diarios Información y ABC, en su edición de la provincia de Alicante, del 10 de diciembre de 2013.  
No habiéndose presentado alegación alguna durante el período de información pública de la solicitud presentada.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada de la instalación de la red de distribución para suministro de gas natural al término municipal de San Miguel de Salinas y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. En fecha del 28 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento informa favorablemente junto a las condiciones contempladas en el mismo. Del referido informe se dio traslado al solicitante, que manifestó su conformidad con fecha del 9 de enero de 2014.  
- Confederación Hidrográfica del Segura. En fecha del 3 de diciembre de 2013 emite resolución de autorización con condicionado anexo. Del referido informe se dio traslado al solicitante, que manifestó su conformidad con fecha del 3 de marzo de 2014.  
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante (Sección Forestal). En fecha del 9 de enero de 2014 emite informe favorable condicionado. Del referido informe se dio traslado al solicitante, que manifestó su conformidad con fecha del 20 de enero de 2014.  
Las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución de gas natural.  
Por su relación con la instalación solicitada constituyen antecedentes a reseñar la Resolución de 18 de junio de 2009, de esta Dirección General, por la que se resuelve la concurrencia de peticiones a la autorización administrativa para la gasificación del municipio de San Miguel de Salinas, en favor de Gas Natural Cegas, SA, (CBREDE/2005/50/03, CBREDE/2005/83/03 y CBREDE/2005/86/03).  
El solicitante, Gas Natural Cegas, SA, está inscrito con en el número 7 en el Registro administrativo de distribuidores de combustibles gaseosos por canalización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
La finalidad que se persigue con la construcción de las instalaciones es dotar de infraestructura gasista al municipio de San Miguel de Salinas, para poder realizar el suministro de gas natural y así satisfacer las necesidades domésticas y comerciales de la zona, según la solicitud y documentación presentadas.  
El suministro mediante la planta satélite de gas natural licuado es provisional hasta la construcción de la futura red de transporte secundario en la zona, momento en el que se sustituirá la planta por una estación de regulación y las interconexiones necesarias, tras la pertinente autorización administrativa correspondiente.  
En el proyecto consta delimitada la zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa (plano núm. 2 «Proyecto de AAYE de la red de distribución de gas natural en la población de San Miguel de Salinas - Plano de área de autorización»), caracterizada la red principal en dicha zona a realizar y el compromiso de expansión anual de la red.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Energía de Alicante con fecha del 5 de marzo de 2014, órgano encargado de la instrucción del expediente, y propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas con fecha del 14 de mayo de 2014 adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2.c de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el artículo 2.1.d de la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Consellería de Industria y Comercio, concordado con el artículo 18 del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.1.b de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 70.1.b del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural las instalaciones de distribución de gas natural, la construcción o establecimiento de las mismas requiere aprobación del proyecto de ejecución o detalle de las mismas.  
Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de gas natural deben reunir los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad de distribución en el capítulo II del título II del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas deberán acreditar suficientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 73.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
De acuerdo con el artículo 73.5 de la Ley 34/1998 y el artículo 81.7 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, las autorizaciones de instalaciones de distribución deben contener todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación, la delimitación de la zona en la que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la red en dicha zona que debe asumir la empresa solicitante y el plazo para la ejecución de dichas instalaciones y su caracterización.  
Considerando lo dispuesto en el capítulo V, «Distribución de combustibles gaseosos por canalización» del título IV, «Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización» de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el capítulo II, «Autorizaciones para la construcción, ampliación, modificación y explotación de instalaciones» del título IV, «Procedimientos de autorización de las instalaciones de almacenamiento, regasificación, transporte y distribución» del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, este último por ser derecho supletorio en la Comunitat Valenciana, al carecer de regulación autonómica en materia de procedimiento de autorización de instalaciones de distribución de gas natural canalizado.  
Considerando la íntima conexión entre los citados expedientes, se ha procedido a su acumulación en aplicación del artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa para la construcción de una red de distribución de gas natural y una planta satélite de gas natural licuado en el municipio de San Miguel de Salinas, para su gasificación, cuyas características principales son:  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de gas a transportar Gas natural (segunda familia), con los requisitos mínimos de calidad vigentes en cada momento  
Municipios afectados San Miguel de Salinas  
1. PLANTA SATÉLITE GAS NATURAL LICUADO (GNL)  
Ubicación Parcela 128 polígono 11 referencia catastral 03120A011001280000G, en la zona de La Ginetesa, al Oeste del Núcleo Urbano (San Miguel de Salinas)  
Capacidad de  
almacenamiento 30 m³  
Tipo vertical  
Altura aprox. 10,64 m  
Diámetro aprox. 2,40 m  
Capacidad máxima de gasificación (invierno) 487 m³(N)/h  
Presión normal de servicio de almacenaje de GNL 4 bar  
Temperatura de diseño - 196 ºC  
Temperatura de servicio - 160 ºC  
Presión de suministro a la red 0,4 bar  
Temperatura de suministro 0-20 ºC  
Material recinto interior Acero inoxidable austenítico o similar  
Material recinto exterior Acero al carbono o similar  
Aislamiento por cámara de vacío y perlita (o superior) espesor 0,19 mm  
Componentes instalación: 1. Vaporizadores: Atmosféricos de tubos aleteados  
2. Recalentador forzado, tipo eléctrico de 3 kW  
3. Módulo de regulación y medida  
4. Sistema de odorización  
5. Sistema de seguridad (corte por baja temperatura, válvulas de seguridad, etc)  
6. Resto de elementos auxiliares de funcionamiento, control y seguridad  
Interconexión con red de distribución 209 metros tubería MOP 0,4 Polietileno PE100 sdr 17,6 y diámetro 160 mm.  
Desde el punto de conexión con la planta, hasta la red de distribución prevista en el núcleo urbano en la calle Juan XXIII.  
Presupuesto (incluye interconexión) 274.588,77 euros  
2. RED de DISTRIBUCION  
Punto de conexión inicial Conexión a la salida de la planta de GNL descrita anteriormente  
Longitud y diámetro La red autorizada tendrá una longitud total de 3.587 metros, según el siguiente detalle:  
Longitud (m)  
Diámetro (mm)  
  
2.602  
Ø 160  
  
985  
Ø 110  
  
(no incluye 209 metros de interconexión con la planta de GNL)  
Zona geográfica autorizada Zona delimitada por  
Límite norte: Carretera CV-95  
Límite Sur: Canal del Campo de Cartagena  
Límite Este: Urbanización Balcón de la Costa Blanca  
Límite Oeste: Sector los Invernaderos  
  
Según plano núm. 2 «Proyecto de AAYE de la red de distribución de gas natural en la población de San Miguel de Salinas - Plano de área de autorización»  
  
En el área geográfica autorizada la empresa peticionaria vendrá obligada a realizar en los plazos y condiciones establecidos normativamente las acometidas y la conexión de nuevos consumidores o ampliación de los existentes que se les planteen, sin perjuicio de los regímenes de autorización y económicos que sean de aplicación a dichas acometidas y conexiones.  
Trazado El suministro se llevará a cabo desde la planta satélite de GNL a instalar en la zona de La Ginetesa, al Oeste del Núcleo Urbano, desde la cual partirá un eje principal con MOP 0,4 y PE Ø160 que posteriormente se dividirá en diferentes ramales de menor diámetro para cubrir adecuadamente la demanda de gas de las diferentes áreas del núcleo urbano. Las calles objeto de proyecto serán: Miguel Hernández, Juan XXIII, Camilo José Cela, San Miguel, Joaquín Ortuño, Avenida Mar, Romea, Diecinueve de abril, Luisa Fernanda, Gran Vía y Mar Caribe.  
Tipo constructivo Canalización enterrada  
Presión máx. operación MOP (bar) MOP 0,4  
Material Polietileno PE100  
sdr=Diámetro nominal/espesor  
 17,6  
Elementos auxiliares Válvulas de sectorización, sistemas de telecontrol y resto de accesorios necesarios para la correcta funcionalidad de la red  
Presupuesto (no incluye interconexión con planta de GNL) 196.264,05 euros  
  
  
  
La presión mínima a garantizar en los diferentes puntos de la red es de 0,05 bar en los tramos con MOP 0,4 bar (según artículo 65.2 del Real Decreto 1434/2002).  
El presupuesto total según los proyectos presentados ascienden a cuatrocientos setenta mil ochocientos cincuenta y dos euros con ochenta y dos céntimos de euro (470.852,82 ?).  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de nueve mil cuatrocientos diecisiete euros con cinco céntimos de euro (9.417,05 ?), importe del dos por ciento (2 %) del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre.  
Dicha fianza se constituirá a favor de esta Dirección General de Energía en la Tesorería del Servicio Territorial de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.  
Una vez constituida la fianza, antes del plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, el titular deberá presentar en el Servicio Territorial de Energía la Carta de Pago-Resguardo emitida por la citada Tesorería, como acreditación del cumplimiento de la citada obligación.  
La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización y dicho Servicio Territorial formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
2. El titular de la presente autorización cumplirá con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, y el resto del Ordenamiento Jurídico aplicable al ejercicio de esta actividad vigente en cada momento. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, así como de acuerdo con las previsiones recogidas en los planes anuales de ampliación de las redes de distribución que le sean autorizados, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
4. La presente autorización en ningún caso concederá a su titular derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e independientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.   
5. Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas en ella, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otras causas previstas en el ordenamiento jurídico.  
6. El titular de la presente autorización comunicará anualmente, a la Dirección General de Energía, un resumen de la base de datos de los consumidores conectados a las instalaciones autorizadas en la presente resolución, según lo dispuesto en el inciso l) del apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, en la que vendrá especificado el número de altas y bajas, en su caso, realizadas en el último año.  
  
Segundo  
Aprobar los proyectos técnicos de ejecución para la construcción una red de distribución de gas natural y una planta satélite de gas natural licuado en el municipio de San Miguel de Salinas, para su gasificación, descritas en el punto primero de esta resolución, redactados por técnico titulado competente, según las declaraciones responsables del mismo del 22 de agosto de 2012 y 28 de octubre de 2013, habilitando al titular de la presente resolución a la construcción de la instalación interesada, con arreglo a las condiciones que seguidamente se relacionan:  
1. La instalación de gas natural deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, su Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización», así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación. Asimismo la construcción de las instalaciones aprobadas por el presente acto administrativo deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y su desarrollo reglamentario. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
3. El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses, a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización del plazo, la empresa peticionaria podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
5. Personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o al Servicio Territorial de Energía correspondiente podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. A tal efecto, el titular de la presente resolución deberá comunicar con la adecuada antelación al Servicio Territorial de Energía correspondiente el inicio de las obras.  
Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Energía correspondiente.  
6. Finalizadas las obras de construcción y realizadas las pruebas correspondientes, el titular de la presente resolución solicitará la autorización de explotación correspondiente (o acta de puesta en marcha) prevista en el artículo 85 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa y especificaciones contempladas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad aplicable a las instalaciones objeto del proyecto. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV Núm. 6389 del 3 de noviembre de 2010.  
7. Una vez otorgada la autorización de explotación (o acta de puesta en marcha), incluidas las posibles autorizaciones parciales, de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía correspondiente lo comunicará a esta Dirección General.  
8. Esta Dirección General, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
- La notificación de la presente resolución a Gas Natural Cegas, SA, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.5 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 15 de mayo de 2014.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML