Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9343, del 19-05-2022 (2022/4167)

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació amb ampliació del sistema de 66 kV, ampliació del sistema de 20 kV i ampliació de la potència de transformació, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220 /66/20 kV denominada «ST Segorbe», titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, situada al terme municipal de Segorbe, i es convalida la Resolució de data 30 d'octubre de 2019, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual es desestima la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública d'aqueixes instal·lacions. Expedient ATRCCT/2016/34/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9343

Data del DOGV
:   19-05-2022

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2022/4167

CVE


Data del document
:   22-10-2021

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació amb ampliació del sistema de 66 kV, ampliació del sistema de 20 kV i ampliació de la potència de transformació, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220 /66/20 kV denominada «ST Segorbe», titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, situada al terme municipal de Segorbe, i es convalida la Resolució de data 30 d'octubre de 2019, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual es desestima la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública d'aqueixes instal·lacions. Expedient ATRCCT/2016/34/12. [2022/4167]  
  
  
Antecedents  
Amb data 14 d'octubre de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant el llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, imprés normalitzat en què sol·licitava:  
- autorització administrativa prèvia per a la modificació amb ampliació del sistema de 66 kV, ampliació del sistema de 20 kV i ampliació de la potència de transformació, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220 /66/20 kV denominada «ST Segorbe», situada al terme municipal de Segorbe, província de Castelló,  
- autorització administrativa de construcció de la referida ampliació, i  
- declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanyava la següent documentació:  
- «Projecte tècnic administratiu de l'ampliació de la subestació transformadora de 220/66/20 kV denominada ST Segorbe», de data juliol de 2016, per a l'execució de la citada instal·lació, signat per persona tècnica competent i acompanyat de la seua declaració responsable, de data 29 de juliol de 2016,  
- Separata tècnica del projecte en format electrònic, per a ser remeses a l'Ajuntament de Segorbe, i a la resta de les administracions públiques, organismes i empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la instal·lació;  
- Document ambiental, a fi d'obtindre el pronunciament ambiental de la instal·lació sol·licitada; i  
- «Full resum de subestacions, centres de transformació i línies de transport i distribució d'energia elèctrica», de data 27 de desembre de 2016, signat per la persona tècnica competent projectista.  
  
Amb data 24 de novembre de 2016, el sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat.  
Posteriorment, en data 19 d'abril de 2017, la interessada presenta nova relació de béns i drets afectats després de l'agrupació cadastral de diverses finques afectades.  
En data 30 de juliol de 2019, la interessada presenta telemàticament annex modificatiu al projecte original acompanyat de declaració responsable conforme amb l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i declaració del tècnic titulat competent projectista, juntament amb nou imprés de sol·licitud d'autorització i l'abonament de la taxa complementària relativa a l'increment del pressupost introduït per aquest annex al projecte inicial. Aquest annex es presenta després de l'acord aconseguit entre I- Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, i Red Eléctrica de España, SAU (d'ara en avant també com a REE), en considerar aquesta última que amb la nova ubicació proposada per la interessada del sistema de 66 kV no es comprometen futures ampliacions del sistema de 220 kV de l'ST Segorbe. Conformitat que és aportada per la interessada en data 23 d'octubre de 2019, acompanyat de pla d'implantació en l'ST Segorbe.  
Després de requeriment del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló relatiu a l'esmena de la relació de béns i drets afectats per la instal·lació, en constar únicament com a afectada i titular la interessada, amb data 18 d'octubre de 2019, la interessada presenta justificació i hi manifesta en síntesi que:  
- pretén dotar les seues instal·lacions de la seguretat jurídica derivada d'aquesta declaració d'utilitat pública, en concret, i d'una major celeritat en l'execució d'aquestes instal·lacions, tant per a obra nova com ampliacions o reformes.  
- la sol·licitud té per objectiu aconseguir una simplificació en la legalització de la instal·lació, segons estableix el «Capítol XX, De les infraestructures del sector energètic», de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, modificat per la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, en eximir de tràmits urbanístics davant l'administració local per l'execució d'aquesta instal·lació.  
En relació amb la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, mitjançant Resolució del cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de data 30 d'octubre de 2019 (accessible en l'URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=sheecjfg-ifr3ze1z-9rsekqkg, CSV: SHEECJFG-IFR3ZE1Z-9RSEKQKG), es desestima la citada sol·licitud per no existir en la relació de béns i drets afectats titulars susceptibles de ser expropiats o de requerir servitud de pas. Traslladada aquesta resolució a la peticionària, no consta la interposició de recurs d'alçada a aquesta.  
  
Així les coses, conforme amb el que s'ha indicat adés, l'expedient continua amb la seua instrucció únicament a l'efecte d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció.  
Amb data 18 de febrer de 2021, la interessada va presentar notificació acompanyada d'escrit de REE datat a 17 de desembre de 2020, en la qual entén la conformitat de REE al projecte redactat inicialment, i sol·licita la continuació del procediment conforme amb aquest projecte tècnic.  
Requerit aclariment i justificació per part d'aquesta unitat administrativa a la interessada, en entendre que l'escrit de REE anterior no indica la conformitat amb el projecte original sinó amb l'annex de modificació del projecte inicial, i advertint així mateix, del possible conflicte entre la instal·lació projectada per la peticionària i la instal·lació projectada per REE en l'expedient ATRCCT/2019/83/12 d'ampliació del parc de transport de l'ST Segorbe, en data 13 de juliol de 2021, aquesta aporta declaració responsable relativa a la conformitat de REE al projecte redactat inicialment, juntament amb un pla d'implantació de la situació actual i futura en l'ST Segorbe justificatiu de la inexistència de conflicte entre les instal·lacions plantejades, a més d'escrit de conformitat al projecte inicial de REE. Amb el lliurament de la citada documentació, l'annex de modificació del projecte inicial presentat en el seu moment decau de la seua aplicació en el present expedient, continuant la tramitació amb el projecte inicial presentat.  
Així mateix, en atenció al requeriment adés esmentat, la interessada va presentar: declaració responsable de la persona tècnica projectista del projecte inicial relativa al compliment de la normativa que li és aplicable, conforme amb l'art. 53.1, apartat b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; plec de condicions actualitzat incorporant el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants, segons estableix l'annex I del Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat; i justificant de pagament complementari de taxa administrativa, ajustant-se la quantitat liquidada a la diferència entre el pressupost del projecte tècnic i el valor indicat en el pla d'inversió triennal 2022-2024.  
  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATRCCT/2016/34/12, incoat a l'efecte pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló.  
Amb data 9 de juliol de 2019, ha sigut publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (núm. 129), la inscripció del canvi de denominació social «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» per la denominació «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mateix sentit, a data de la present, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible des del lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats citades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
La instal·lació de distribució d'energia elèctrica per a la qual se sol·licita autorització es localitza al sud-est del nucli urbà de Segorbe en el paratge denominat mont de Torcas, concretament part en l'exterior de l'actual tancament perimetral de la subestació transformadora de distribució existent «ST Segorbe 220/66/20 kV», de la parcel·la amb referència cadastral: 12104A013004560000LY, i amb coordenada georeferenciada UTM (Fus 30, ETRS89) següent: X: 717.654,33 / I: 4.411.700,14, titularitat de la interessada I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, com així consta en la relació de béns i drets afectats.  
En relació amb l'alimentació del sistema de 66 kV de la «ST Segorbe», aquesta es realitzarà des d'un dels circuits de la línia de 66 kV Sagunt - Segorbe, concretament connectarà amb un nou suport a instal·lar per al desviament de la citada línia, a partir del qual discorrerà en doble circuit fent entrada-eixida en l'ST Segorbe, amb una longitud de 34 m en aeri. Aquesta instal·lació s'instrueix sota l'expedient ATLIRE/2020/3/12, sent la seua autorització objecte d'una altra resolució.  
Consten com a antecedents de la subestació, els actes administratius següents:  
- Resolució de 20 de juny de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia de la Generalitat Valenciana, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova l'avantprojecte de la nova subestació transformadora 220/20 kV, denominada ST Segorbe, situada al terme municipal de Segorbe a la província de Castelló (DOGV 4568 / 19.08.2003).  
- Resolució d'1 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, de la Generalitat Valenciana, per la qual s'aprova a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el projecte tècnic per a l'execució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Segorbe, situada en el paratge mont de Torcas, al terme municipal de Segorbe, província de Castelló (ATASCT/2001/106/12) (DOGV 5062/ 02.08.2005).  
- Resolució de 17 d'agost de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte tècnic d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/66/20 kV denominada ST Segorbe, al terme municipal de Segorbe, província de Castelló. ATRCCT/2007/10/12 (DOGV 5612 / 03.10.2007).  
  
- Resolució de 24 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Política Energètica i Mines per la qual s'autoritza la transmissió de titularitat a favor de Red Eléctrica de España, SA, de les instal·lacions de transport d'energia propietat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
Mitjançant aquesta resolució, es transmet, entre altres, la titularitat a favor de REE de 6 posicions de 220 kV en la subestació de Segorbe, això és la totalitat de les instal·lacions de transport de la subestació.  
- Acta de posada en servei de part de la instal·lació elèctrica d'alta tensió de la xarxa de distribució actualment en explotació, de la «ST Segorbe 220/66/20 kV», titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a l'efecte de regularització administrativa segons la disposició transitòria tercera del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió (expedient ATASCT/2015/82/12), emesa pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló el 04.06.2020 (accessible en l'URL de validació:  
https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=zsummlse-ju3vvmhi-7vd9nz44).  
En atenció a aquest últim antecedent i donades les discrepàncies detectades entre aquesta i la situació inicial de ST Segorbe que consta en el projecte presentat en el seu moment, la interessada presenta telemàticament a data 20 de setembre de 2021, aclariment mitjançant addenda modificativa d'aquest projecte indicant el nombre definitiu de transformadors de serveis auxiliars existents en la subestació i les característiques correctes de les reactàncies i resistències de posada a terra, juntament amb el número definitiu en aquest últim cas.  
En relació amb l'alimentació del sistema de 66 kV de la subestació, consta el següent antecedent:  
- Resolució de 27 de juliol de 2006, del Servei Territorial d'Energia per la qual s'autoritza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcció d'una línia aèria trifàsica a 66 kV, Tipus LA-180 per a interconnexió de la futura ST Segorbe amb el suport núm. 954112 al terme municipal de Segorbe (Castelló) s'aprova el seu projecte d'execució i se'n declara en concret la utilitat pública. Expedient: ATLINE/2006/8/12 (DOGV 5368 / 17.10.2006).  
Pel que la subestació actualment té la configuració següent autoritzada en els sistemes objecte d'aquesta modificació:  
- En la transformació:  
· Un (1) transformador de potència trifàsic T-1, de relació 225±10 %/21,5 kV - 50 MVA, connexió YNd11, aïllat en oli mineral amb regulació en càrrega i amb la seua reactància trifàsica de posada a terra de 1.000A 10s, connectada en sèrie amb la seua resistència monofàsica de posada a terra de 20 , 500A 15s.  
· Un (1) transformador de potència trifàsic T-3, bitensió amb doble secundari, de relació 225±8x2812/69,3/21,5 kV -60/60/20 MVA, connexió YNyn0-YNd11, aïllat en oli mineral amb regulació en càrrega i amb la seua reactància trifàsica de posada a terra de 500A 30s.  
- En el sistema de 66 kV d'intempèrie, disposa d'una (1) posició de línia-transformador,  
- En el sistema de 20 kV, interior en cel·les d'aïllament en SF6 amb configuració en doble barra, propietat d'IBDE, amb les posicions següents:  
· Dos (2) posicions de transformador (T-1 i T-3).  
· Dotze (12) posicions de línia (L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12, L-21 i L-22).  
· Quatre (4) posicions d'unió de barres.  
· Una (1) posició d'enllaç de barres.  
· Una (1) posició de bateria de condensadors.  
· Dos (2) posicions de serveis auxiliars.  
· Una (1) posició de mesura.  
· Onze (11) posicions reserva.  
La sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, declaració en concret d'utilitat pública i autorització administrativa de construcció, ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del citat Decret 88/2005, de 29 d'abril, i en l'article 144 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, respectivament, durant el termini reglamentari en:  
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 7 de febrer de 2017 (DOGV 7974),  
- Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de2 5 de febrer de 2017 (BOPC 24), i  
- Periòdic Mediterráneo, edició Vila-real, de 22 de febrer de 2017.  
  
Amb la mateixa finalitat i termini, el llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló va remetre a l'Ajuntament de Segorbe, per a la seua exposició al tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica. No obstant això, se significa que, després de la desestimació de la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública, mitjançant resolució del cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de data 30 d'octubre de 2019, decau el tràmit d'informació pública i següents a la citada sol·licitud de declaració d'utilitat pública.  
D'acord amb la documentació que obra en l'expedient no han sigut presentades al·legacions.  
Conforme amb el procediment reglamentàriament disposat en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, a fi que en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si escau, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, se'n va remetre separata a les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general següents, els béns o els drets de les quals, a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Red Eléctrica de España, SAU (REE). Després de diversos pronunciaments negatius de REE a la instal·lació, i objeccions per part de la interessada, REE finalment accepta el condicionat tècnic al projecte inicial de la instal·lació com s'ha indicat en els antecedents.  
- Direcció General Medi natural i Avaluació Ambiental. Servei d'Espais Naturals Protegits. Mitjançant informe amb el vistiplau del cap del Servei de Gestió d'Espais Naturals Protegits, de data 04.04.2017, es conclou que «el projecte relatiu a l'ampliació de la subestació transformadora 220/66/20 ST Segorbe, no està afectat pels instruments d'Ordenació i Gestió del Parc Natural de la Serra Calderona».  
  
- Direcció General Medi Natural i Avaluació Ambiental. Mitjançant resolució de valoració preliminar de repercussions sobre la xarxa natura 2000 corresponent al projecte de referència (exp. 152/2017 VS) i signada pel director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, de data 09.05.2017, es conclou que, «el projecte no tindrà efectes apreciables sobre la Xarxa Natura 2000 sempre que complisca el Reial decret 1432/2008», a més que l'esmentat projecte «no ha de sotmetre's a avaluació detallada dels seus efectes sobre la Xarxa Natura 2000», sense perjudici de les obligacions del promotor per a continuar amb la tramitació conforme amb la legislació vigent.  
No figura en l'expedient l'informe sol·licitat a l'Ajuntament de Segorbe, malgrat la reiteració efectuada pel Servei Territorial.  
En atenció a la resolució del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló relativa a la desestimació de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública de les instal·lacions objecte de la present resolució, no es donen els supòsits per a l'aplicació del que es disposa en l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana.  
Consta en l'expedient informe d'impacte ambiental (exp. 57/2017-AIA) de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de data 13 de setembre de 2017 i publicat el 17 de novembre de 2017 en el DOGV número 8172, en el qual, en atenció i aplicació de la normativa bàsica estatal i autonòmica en matèria d'avaluació ambiental, es conclou que el projecte d'ampliació de la «ST Segorbe», no té efectes significatius adversos sobre el medi ambient sempre que les actuacions a realitzar s'ajusten a les previsions incloses en el projecte i document ambiental. Així mateix, s'estableix una vigència màxima de 4 anys del citat informe, una vegada publicat en el DOGV, i cessaran els seus efectes si en l'esmentat termini no s'obté l'autorització corresponent del projecte.  
El projecte tècnic presentat de la «ST Segorbe» relativa a la present resolució té per objecte, en síntesi:  
- l'ampliació en la potència de transformació, amb la incorporació d'un tercer autotransformador de potència (denominat T-4) de relació 66/21,5 kV i 20-25 MVA, fins i tot instal·lació de resistència monofàsica de posada a terra de 20 , 500 A,15 s i reactància trifàsica de posada a terra de 1000 A i 10 s de protecció;  
- l'ampliació del sistema de 66 kV, amb una altra segona posició de transformador i dues posicions més de línia;  
- la modificació de l'actual posició línia-transformador del sistema de 66 kV per a convertir-la en dues posicions completes i independents de línia i transformador; i  
- la instal·lació, en el sistema de 20 kV, de nova posició interior de protecció de transformador en configuració de doble barra; no es contempla cap modificació en la resta de les instal·lacions.  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i a avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, ve determinada, essencialment, tal com expressa la distribuïdora en la documentació, per poder atendre les peticions de nous subministraments que apareixen en la zona amb el nivell de tensió de 66 kV, millora en la fiabilitat d'aquest sistema, així com la consolidació dels compromisos de demanda en 20 kV a mitjà termini mitjançant la instal·lació de la transformació 66/20 kV - 20/25 MVA.  
Ha d'entendre's que la instal·lació no generarà incidències negatives en el Sistema, tenint en consideració que la instal·lació en qüestió forma part d'un conjunt d'actuacions la fi de les quals és atendre les necessitats d'infraestructura elèctrica de la zona per a prestar el servei a què està destinat.  
A l'efecte de la seua justificació ha d'indicar-se que l'ampliació de la subestació de transformació «ST Segorbe», objecte de la present resolució, ha sigut prevista, entre altres, en els plans d'Inversió anuals i triennals següents, presentats per I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal:  
- En el Pla d'inversió anual 2021 i Triennal 2021-2023, informats favorablement per aquesta direcció general, es va recollir l'actuació denominada SEGORBE ST. NOU SISTEMA 66 kV en la subestació «ST Segorbe», com a inversió prevista per al 2021, codi d'obra 100429749, i inversió bruta d'1.778.855,31 ?, estant previstos ingressos per tercers per un valor de 310.000 ?.  
- En el Pla d'inversió triennal 2022-2024, s'actualitza la inversió bruta de l'actuació a 1.695.614,31 - per a 2023, i s'iguala la previsió d'ingressos per tercers a la quantitat bruta indicada.  
Consta en l'expedient proposta del Servei d'Energia, la qual ha sigut elevada per la Subdirecció General d'Energia i Mines a aquest centre directiu per a la seua resolució.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte del mateix radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 13 del Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, desenvolupat mitjançant l'Ordre 1/2021, de 6 d'abril, i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment.  
D'acord amb l'article 38.1 de la Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'article 37 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'administració per als qui exerceixen l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció.  
  
De conformitat amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'estableix que serà objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada, qualsevol modificació de les característiques d'un projecte consignat en l'annex I o en l'annex II, diferents de les modificacions descrites en l'article 7.1.c ja autoritzats, executat o en procés d'execució, quan valorades per l'òrgan ambiental competent, tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, conforme als criteris de valoració definits en l'article 7.2.c.  
  
D'acord amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
Conforme als articles 54 i 55.1 de la Llei 24/2013 i 140 del Reial decret 1.955/2000, la declaració d'utilitat pública de les instal·lacions elèctriques de generació, transport i distribució d'energia elèctrica, es realitza a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas, sent necessària per al reconeixement en concret de la utilitat pública de les instal·lacions al·ludides, la presentació, per part de l'empresa que ho sol·licite, una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que considere de necessària expropiació. Per això, en la present sol·licitud no s'estableix causa per a la declaració d'utilitat pública concreta als efectes expropiatoris que preveu la llei, com tampoc de cap dels efectes establits en l'article 56 de la citada norma legal, atés que l'únic bé identificat en la citada relació és titularitat de la peticionària.  
  
Quant a l'aplicació del «Capítol XX. De les infraestructures del sector energètic», de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, ha d'assenyalar-se que les normes contingudes en aquest capítol XX són aplicables una vegada formulada la declaració d'utilitat pública en concret de la corresponent instal·lació, declaració que ha de fer-se després de valorar si es donen els supòsits legals per a efectuar-la, els quals, com s'acaba de motivar en el paràgraf precedent, no concorren en la present sol·licitud.  
Conforme amb l'art. 52.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà realitzar la convalidació de l'acte viciat per l'òrgan competent, quan aquest últim siga el superior jeràrquic de qui va dictar aquest acte, si el vici consisteix en incompetència no determinant de nul·litat.  
De conformitat amb el que s'estableix en la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en aquest decret llei en tràmit a la seua entrada en vigor es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguen presentar una nova sol·licitud.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, entesa com el dret a realitzar la modificació amb ampliació del sistema de 66 kV, ampliació del sistema de 20 kV i ampliació de la potència de transformació de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220 /66/20 kV denominada «ST Segorbe», objecte de l'expedient de referència ATRCCT/2016/34/12, situada al terme municipal de Segorbe, província de Castelló, amb l'abast que es relaciona a continuació:  
  
Emplaçament:  
- Municipi (província): Segorbe (Castelló)  
- Referència cadastral parcel·la: 12104A013004560000LY  
- Superfície de subestació: 11.440 m².  
- Superfície ampliada en la subestació: 1.288 m².  
- Coordenades UTM fus 30 DÀTUM: ETRS89: X: 717.654,33 / I: 4.411.700,14  
Instal·lacions a executar:  
- Modificació del sistema de 66 kV, consistent en reforma de l'actual posició de línia - transformador per a convertir-la en dues posicions completes i independents de línia i transformador, ampliant aquest sistema amb l'abast final següent:  
· Tres (3) posicions de línia amb interruptor de 25 ca de poder de tall i intensitat nominal de 2000 A,  
· Dos (2) posicions de transformador, una per a la connexió del transformador existent T-3 i una altra per a nou transformador T-4,  
· Una (1) posició d'enllaç de barres amb interruptor de 25 ca de poder de tall,  
· Dos (2) sistemes de mesura de tensió de barres.  
Fins i tot, demolició de part del tancament actual per a ampliar l'esplanació, adequació de canalitzacions, malla de posada a terra i falques per a la connexió amb la xarxa de terres existent, ampliació del sistema de drenatges en la nova zona esplanada, fonamentacions i bancada per als nous equips i el muntatge dels equips normalitzats per la distribuïdora per a 66 kV i MT.  
- Instal·lació d'un (1) nou transformador de potència trifàsic, denominat T-4, en bany d'oli, d'instal·lació exterior amb relació de transformació 66/21,5 kV i 20-25 MVA de potència (ONAN-ONAF), grup de connexió YNd11 i amb regulació de càrrega, amb la seua reactància trifàsica limitadora de posada a terra de 1000 A i 10 s, en sèrie amb la seua resistència de posada a terra monofàsica de 20 , 500 A i 15 s.  
- Ampliació del sistema de 20 kV, consistent en la instal·lació de nova posició de transformador (per al T-4), d'interior en cel·la en configuració de doble barra amb aïllament en SF6 situada a la sala de cel·les, dins de l'edifici de control, en un dels buits preparats per a tal efecte.  
  
- Instal·lació de:  
· Tres (3) autovàlvules de 66 kV, situades el més pròxim al costat de 66 kV del transformador T-3.  
· Tres (3) autovàlvules de 66 kV situades el més pròxim al costat d'alta (66 kV) i altres tres (3) autovàlvules de 20 kV, situats el més pròxim al costat de baixa (20kV) del transformador T-4  
- Instal·lació de sis (6) nous armaris amb control integrat, un per a cada nova posició objecte d'aquest projecte i un altre per a allotjar una protecció diferencial de barres (PDB), que seran situats en l'edifici de control on es troba el sistema de control integrat (SIPCO) existent.  
  
En conseqüència, la instal·lació autoritzada resultant en la part afectada per la present modificació (sistemes de 66 kV, 20 kV i transformació), quedarà amb la composició final següent:  
- En la transformació:  
· Un (1) transformador de potència trifàsic T-1, de relació 225 ± 10 % /21,5 kV -50 MVA, connexió YNd11, aïllat en oli mineral amb regulació en càrrega i amb la seua reactància trifàsica de posada a terra de 1.000A 10s, connectada en sèrie amb la seua resistència monofàsica de posada a terra de 20 , 500A 15s.  
· Un (1) transformador de potència trifàsic T-3, bitensió amb doble secundari, de relació 225±8x2812/69,3/21,5 kV -60/60/20 MVA, connexió YNyn0-YNd11, aïllat en oli mineral amb regulació en càrrega i amb la seua reactància trifàsica de posada a terra de 500A i 30s.  
· Un (1) transformador de potència trifàsic T-4, en bany d'oli, d'instal·lació exterior amb relació de transformació 66/21,5 kV i 20-25 MVA de potència i grup de connexió YNd11 i amb regulació de càrrega, amb la seua reactància trifàsica limitadora de posada a terra de 1000 A i 10 s, en sèrie amb la seua resistència de posada a terra monofàsica de 20 , 500A i 15s, autoritzat per la present.  
- Sistema de 66 kV, de tipus convencional d'intempèrie en configuració de simple barra partida (SPB), compost per:  
Tres (3) posicions de línia amb entrada aèria de 66 kV, compostes cadascuna per:  
· Un (1) seccionador giratori de barres.  
· Un (1) seccionador giratori de línia amb posada a terra.  
· Un (1) interruptor amb poder de tall nominal de 25 ca i intensitat nominal de 2000 A.  
· Tres (3) transformadors d'intensitat.  
· Un (1) transformador de tensió.  
Dos (2) posicions de transformador, compostes cadascuna per:  
· Un (1) seccionador giratori de barres.  
· Un (1) interruptor amb poder de tall nominal de 25 ca i intensitat nominal de 2000 A.  
· Tres (3) transformadors d'intensitat.  
· Tres (3) autovàlvules.  
Una (1) posició d'enllaç de barres, composta per:  
· Dos (2) seccionadors giratoris de barres.  
· Un (1) interruptor amb poder de tall nominal de 25 ca i intensitat nominal de 2000 A.  
· Tres (3) transformadors d'intensitat.  
Dos (2) sistemes de mesura de tensió de barres, compostes cadascuna per:  
· Tres (3) transformadors de tensió cada sistema.  
- Sistema de 20 kV, de tipus interior en cel·les d'aïllament en SF6 en configuració de doble barra, compost per:  
· Tres (3) posicions de transformador (T-1, T-3 i T-4),  
· Dotze (12) posicions de línia (L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12, L-21 i L-22),  
· Quatre (4) posicions d'unió de barres,  
· Una (1) posició d'enllaç de barres,  
· Una (1) posició de bateria de condensadors,  
· Dos (2) posicions de serveis auxiliars,  
· Onze (11) posicions de reserva.  
El pressupost total del projecte d'ampliació de la instal·lació objecte de la present autorització és d'un milió sis-cents noranta-cinc mil sis-cents catorze amb trenta-un cèntims (1.695.614,31 ?), valor que s'ajusta al reflectit per la interessada en el Pla d'Inversió triennal 2022-2024. Ha d'assenyalar-se, als efectes retributius corresponents, que la inversió total de la instal·lació objecte de la present autorització estarà sufragada per tercers, tal com ha manifestat la interessada en el precitat Pla d'Inversions informat per aquesta direcció general.  
  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siga necessari obtindre per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la revocació.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució de data juliol de 2016, redactat per persona tècnica titulada competent i acompanyat de declaració responsable de data 29 de juliol de 2016, presentat per a la construcció de l'ampliació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució, habilitant a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel seu titular. En cas que fos necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent autorització.  
  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de dotze (12) mesos des de l'endemà de la notificació, havent de ser coordinada amb la modificació de la línia de 66 kV d'alimentació a aquesta (expedient: ATLIRE/2020/3/12), de manera que puga produir-se de manera racional i òptima per als costos retribuïbles del Sistema Elèctric la posada en servei efectiva d'aquestes instal·lacions, tant per la interdependència funcional entre elles com per a complir la finalitat a la qual estan destinades de suport a la xarxa de distribució. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a l'efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. El titular de la instal·lació estarà subjecte a les condicions d'ordre mediambiental establides en l'informe d'impacte ambiental (57/2017-AIA), conforme al projecte tècnic administratiu i al document ambiental presentat.  
5. El titular de la present resolució vindrà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló.  
6. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjudici del previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines, podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes, en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
8. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils el comunicarà al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló, a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, acreditant que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i autorització administrativa de construcció. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme l'indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló ho comunicarà a aquesta direcció general.  
10. Aquesta direcció general, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en aquella.  
11. Amb la sol·licitud d'autorització d'explotació, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, indicarà expressament les instal·lacions, equips i elements objecte d'aquella que hagen sigut objecte d'ajudes i aportacions de fons públics o mesures d'efecte equivalent, o hagen sigut cedides i finançades totalment o parcialment per tercers. En aqueix cas, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 31 del Reial decret 1.048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, aquesta autorització haurà de ser objecte de declaració com a instal·lació cedida i finançada totalment o parcialment per tercers, a incloure en l'informe a què es refereix aquest precepte.  
  
Tercer  
Convalidar la Resolució del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de data 30 d'octubre de 2019 (accessible en l'URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=sheecjfg-ifr3ze1z-9rsekqkg, CSV: SHEECJFG-IFR3ZE1Z-9RSEKQKG), per la qual es desestima la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació autoritzada en el punt primer, d'acord amb l'argumentació jurídica recollida en els fonaments de dret de la present resolució.  
  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificació de la present resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o haurien d'haver emés, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta conselleria, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 22 d'octubre de 2021.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9343, del 19-05-2022 (2022/4167)

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación con ampliación del sistema de 66 kV, ampliación del sistema de 20 kV y ampliación de la potencia de transformación, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/66/20 kV denominada «ST Segorbe», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Segorbe, y se convalida la Resolución de fecha 30 de octubre de 2019, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, por la que se desestima la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de esas instalaciones. Expediente ATRCCT/2016/34/12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9343

Fecha DOGV
:   19-05-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2022/4167

CVE


Fecha del documento
:   22-10-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación con ampliación del sistema de 66 kV, ampliación del sistema de 20 kV y ampliación de la potencia de transformación, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/66/20 kV denominada «ST Segorbe», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Segorbe, y se convalida la Resolución de fecha 30 de octubre de 2019, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, por la que se desestima la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de esas instalaciones. Expediente ATRCCT/2016/34/12. [2022/4167]  
  
  
Antecedentes  
Con fecha 14 de octubre de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa previa para la modificación con ampliación del sistema de 66 kV, ampliación del sistema de 20 kV y ampliación de la potencia de transformación, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/66/20 kV denominada «ST Segorbe», ubicada en el término municipal de Segorbe, provincia de Castellón,  
- autorización administrativa de construcción de la referida ampliación, y  
- declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- «Proyecto técnico administrativo de la ampliación de la subestación transformadora de 220/66/20 kV denominada ST Segorbe», de fecha julio de 2016, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de la misma de fecha 29 de julio de 2016,  
- Separata técnica del proyecto en formato electrónico, para ser remitidas al Ajuntament de Segorbe, y al resto de las administraciones públicas, organismos y empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación,  
- Documento ambiental, a fin de obtener el pronunciamiento ambiental de la instalación solicitada, y  
- «Hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica», de fecha 27 de diciembre de 2016, firmada por la persona técnica competente proyectista.  
Con fecha 24 de noviembre de 2016, el solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
Posteriormente, en fecha 19 de abril de 2017, la interesada presenta nueva relación de bienes y derechos afectados tras la agrupación catastral de varias fincas afectadas.  
En fecha 30 de julio de 2019, la interesada presenta telemáticamente anexo modificativo al proyecto original acompañado de declaración responsable conforme al artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y declaración del técnico titulado competente proyectista, junto con nuevo impreso de solicitud de autorización y el abono de la tasa complementaria relativa al incremento del presupuesto introducido por este anexo al proyecto inicial. Este anexo se presenta tras el acuerdo alcanzado entre I- Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, y Red Eléctrica de España, SAU (en adelante también como REE), al considerar esta última que con la nueva ubicación propuesta por la interesada del sistema de 66 kV no se comprometen futuras ampliaciones del sistema de 220 kV de la ST Segorbe. Conformidad que es aportada por la interesada en fecha 23 de octubre de 2019, acompañado de plano de implantación en la ST Segorbe.  
Tras requerimiento del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón relativo a la subsanación de la relación de bienes y derechos afectados por la instalación al constar únicamente como afectada y titular la propia interesada, con fecha 18 de octubre de 2019, la interesada presenta justificación manifestando en síntesis que:  
- pretende dotar a sus instalaciones de la seguridad jurídica derivada de dicha declaración de utilidad pública en concreto, y de una mayor celeridad en la ejecución de estas instalaciones, tanto para obra nueva como ampliaciones o reformas.  
- la solicitud tiene por objetivo conseguir una simplificación en la legalización de la instalación, según establece el «Capítulo XX, De las infraestructuras del sector energético», de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, modificado por la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, al eximir de trámites urbanísticos ante la Administración Local por la ejecución de esta instalación.  
En relación con la solicitud de declaración de utilidad pública, mediante resolución del jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de fecha 30 de octubre de 2019, (accesible en la URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=SHEECJFG-IFR3ZE1Z-9RSEKQKG, CSV: SHEECJFG-IFR3ZE1Z-9RSEKQKG) se desestima la citada solicitud por no existir en la relación de bienes y derechos afectados titulares susceptibles de ser expropiados o de precisar servidumbre de paso. Trasladada esta resolución a la peticionaria, no consta la interposición de recurso de alzada a la misma.  
Así las cosas, conforme a lo indicado anteriormente, el expediente continúa con su instrucción únicamente a efectos de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.  
Con fecha 18 de febrero de 2021, la interesada presentó notificación acompañada de escrito de REE fechado a 17 de diciembre de 2020, en la que entiende la conformidad de REE al proyecto redactado inicialmente, y solicita la continuación del procedimiento conforme a dicho proyecto técnico.  
Requerida aclaración y justificación por parte de esta unidad administrativa a la interesada, al entender que el escrito de REE anterior no indica la conformidad con el proyecto original sino con el anexo de modificación del proyecto inicial, y advirtiendo asimismo, del posible conflicto entre la instalación proyectada por la peticionaria y la instalación proyectada por REE en el expediente ATRCCT/2019/83/12 de ampliación del parque de transporte de la ST Segorbe, esta, en fecha 13 de julio de 2021, aporta declaración responsable relativa a la conformidad de REE al proyecto redactado inicialmente, junto con un plano de implantación de la situación actual y futura en la ST Segorbe justificativo de la inexistencia de conflicto entre las instalaciones planteadas, además de escrito de conformidad al proyecto inicial de REE. Con la entrega de la citada documentación, el anexo de modificación del proyecto inicial presentado en su momento decae de su aplicación en el presente expediente, continuando la tramitación con el proyecto inicial presentado.  
Asimismo, en atención al requerimiento citado anteriormente, la interesada presentó: declaración responsable de la persona técnica proyectista del proyecto inicial relativa al cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, conforme al art. 53.1 apartado b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, pliego de condiciones actualizado incorporando el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones según establece el anexo I del Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, y justificante de pago complementario de tasa administrativa, ajustándose la cantidad liquidada a la diferencia entre el presupuesto del proyecto técnico y el valor indicado en el plan de inversión trienal 2022-2024.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATRCCT/2016/34/12, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La instalación de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización se localiza al sudeste del núcleo urbano de Segorbe en el paraje denominado Monte Torcas, concretamente parte en el exterior del actual cierre perimetral de la subestación transformadora de distribución existente «ST Segorbe 220/66/20 kV», de la parcela con referencia catastral: 12104A013004560000LY, y con coordenada georreferenciada UTM (Huso 30, ETRS89) siguiente: X: 717.654,33 / Y: 4.411.700,14, titularidad de la interesada I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, como así consta en la relación de bienes y derechos afectados.  
En relación con la alimentación del sistema de 66 kV de la «ST Segorbe», esta se realizará desde uno de los circuitos de la línea de 66 kV Sagunto - Segorbe, concretamente conectará con un nuevo apoyo a instalar para el desvío de la citada línea, a partir del cual discurrirá en doble circuito haciendo entrada-salida en la ST Segorbe, con una longitud de 34 m en aéreo. Esta instalación se instruye bajo el expediente ATLIRE/2020/3/12, siendo su autorización objeto de otra resolución.  
Constan como antecedentes de la subestación, los siguientes actos administrativos:  
- Resolución de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de la Generalitat Valenciana, por la cual se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el anteproyecto de la nueva subestación transformadora 220/20 kV, denominada ST Segorbe, ubicada en el término municipal de Segorbe en la provincia de Castelló. (DOGV 4568, 19.08.2003).  
- Resolución de 1 de julio de 2005, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, de la Generalitat Valenciana, por la cual se aprueba a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el proyecto técnico para la ejecución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Segorbe, situada en el paraje Monte de Torcas, en el término municipal de Segorbe, provincia de Castellón (ATASCT/2001/106/12). (DOGV 5062, 02.08.2005).  
- Resolución de 17 de agosto de 2007, de la Dirección General de Energía, por la cual se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto técnico de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 220/66/20 kV denominada ST Segorbe, en el término municipal de Segorbe, provincia de Castellón. ATRCCT/2007/10/12. (DOGV 5612, 03.10.2007).  
- Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza la transmisión de titularidad a favor de Red Eléctrica de España, SA, de las instalaciones de transporte de energía propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
Mediante esta resolución, se transmite, entre otras, la titularidad a favor de REE de 6 posiciones de 220 kV en la subestación de Segorbe, esto es la totalidad de las instalaciones de transporte de la subestación.  
- Acta de puesta en servicio de parte de la instalación eléctrica de alta tensión de la red de distribución actualmente en explotación, de la «ST Segorbe 220/66/20 kV», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a los efectos de regularización administrativa según la disposición transitoria tercera del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión (expediente ATASCT/2015/82/12), emitida por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón el 04.06.2020 (accesible en la URL de validación:   
https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=ZSUMMLSE-JU3VVMHI-7VD9NZ44).  
En atención a este último antecedente y dadas las discrepancias detectadas entre esta y la situación inicial de ST Segorbe que consta en el proyecto presentado en su momento, la interesada presenta telemáticamente a fecha 20 de septiembre de 2021, aclaración mediante adenda modificativa de dicho proyecto indicando el número definitivo de transformadores de servicios auxiliares existentes en la subestación y las características correctas de las reactancias y resistencias de puesta a tierra, junto con el número definitivo en este último caso.  
En relación con la alimentación del sistema de 66 kV de la subestación, consta el siguiente antecedente:  
- Resolución de 27 de julio de 2006, del Servicio Territorial de Energía por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcción de una línea aérea trifásica a 66 kV, Tipo LA-180 para interconexión de la futura ST Segorbe con el apoyo núm. 954112 en el término municipal de Segorbe (Castellón) se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: ATLINE/2006/8/12. (DOGV 5368, 17.10.2006).  
Por lo que la subestación actualmente tiene la siguiente configuración autorizada en los sistemas objeto de esta modificación:  
- En la transformación:  
· Un (1) transformador de potencia trifásico T-1, de relación 225±10 %/21,5 kV - 50 MVA, conexión YNd11, aislado en aceite mineral con regulación en carga y con su reactancia trifásica de puesta a tierra de 1.000A 10s, conectada en serie con su resistencia monofásica de puesta a tierra de 20 , 500A 15s.  
· Un (1) transformador de potencia trifásico T-3, bitensión con doble secundario, de relación 225±8x2812/69,3/21,5 kV -60/60/20 MVA, conexión YNyn0-YNd11, aislado en aceite mineral con regulación en carga y con su reactancia trifásica de puesta a tierra de 500A 30s.  
- En el sistema de 66 kV de intemperie, dispone de una (1) posición de línea-transformador,  
- En el sistema de 20 kV, interior en celdas de aislamiento en SF6 con configuración en doble barra, propiedad de IBDE, con las siguientes posiciones:  
· Dos (2) posiciones de transformador (T-1 y T-3).  
· Doce (12) posiciones de línea. (L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12, L-21 y L-22).  
· Cuatro (4) posiciones de unión de barras.  
· Una (1) posición de enlace de barras.  
· Una (1) posición de batería de condensadores.  
· Dos (2) posiciones de servicios auxiliares.  
· Una (1) posición de medida.  
· Once (11) posiciones reserva.  
La solicitud de autorización administrativa previa, declaración en concreto de utilidad pública y autorización administrativa de construcción, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo reglamentario en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 7 de febrero de 2017, (DOGV 7974),  
- el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de 25 de febrero de 2017 (BOPC 24), y  
- el diario de prensa el Periódico Mediterráneo, edición Vila-real, de 22 de febrero de 2017.  
Con la misma finalidad y plazo, el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón remitió al Ayuntamiento de Segorbe, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica. No obstante, se significa que, tras la desestimación de la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública, mediante resolución del jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de fecha 30 de octubre de 2019, decae el trámite de información pública y siguientes a la citada solicitud de declaración de utilidad pública.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente dispuesto en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Red Eléctrica de España, SAU (REE). Tras varios pronunciamientos negativos de REE a la instalación, y reparos por parte de la interesada, REE finalmente acepta el condicionado técnico al proyecto inicial de la instalación como se ha indicado en los antecedentes.  
- Dirección General Medio Natural y Evaluación Ambiental. Servicio de Espacios Naturales Protegidos. Mediante informe con el visto bueno del jefe del Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de fecha 04.04.2017, se concluye que, «el proyecto relativo a la ampliación de la subestación transformadora 220/66/20 ST Segorbe no está afectada por los instrumentos de Ordenación y Gestión del Parque Natural de la Sierra Calderona».  
- Dirección General Medio Natural y Evaluación Ambiental. Mediante resolución de valoración preliminar de repercusiones sobre la red natura 2000 correspondiente al proyecto de referencia (exp. 152/2017 VS) y firmada por el director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de fecha 09.05.2017, se concluye que, «el proyecto no tendrá efectos apreciables sobre la Red Natura 2000 siempre que cumpla el Real decreto 1432/2008», además que el mencionado proyecto «no debe someterse a evaluación detallada de sus efectos sobre la Red Natura 2000», sin perjuicio de las obligaciones del promotor para continuar con la tramitación conforme a la legislación vigente.  
No figura en el expediente el informe solicitado al Ayuntamiento de Segorbe, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
En atención a la resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón relativa a la desestimación de la solicitud de declaración de utilidad pública de las instalaciones objeto de la presente resolución, no se dan los supuestos para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana.  
Consta en el expediente informe de impacto ambiental (exp. 57/2017-AIA) de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de fecha 13 de septiembre de 2017 y publicado el 17 de noviembre de 2017 en el DOGV número 8172, en el cual, en atención y aplicación de la normativa básica estatal y autonómica en materia de evaluación ambiental, se concluye que el proyecto de ampliación de la «ST Segorbe», no tiene efectos significativos adversos sobre el medio ambiente siempre que las actuaciones a realizar se ajusten a las previsiones incluidas en el proyecto y documento ambiental. Asimismo, se establece una vigencia máxima de 4 años del citado informe, una vez publicado en el DOGV, cesando sus efectos si en el mencionado plazo no se obtiene la autorización correspondiente del proyecto.  
El proyecto técnico presentado de la «ST Segorbe» atinente a la presente resolución tiene por objeto, en síntesis:  
- la ampliación en la potencia de transformación, con la incorporación de un tercer autotransformador de potencia (denominado T-4) de relación 66/21,5 kV y 20-25 MVA, incluso instalación de resistencia monofásica de puesta a tierra de 20 , 500 A,15 s y reactancia trifásica de puesta a tierra de 1000 A y 10 s de protección,  
- la ampliación del sistema de 66 kV, con otra segunda posición de transformador y dos posiciones más de línea,  
- la modificación de la actual posición línea-transformador del sistema de 66 kV para convertirla en dos posiciones completas e independientes de línea y transformador, y  
- la instalación, en el sistema de 20 kV, de nueva posición interior de protección de transformador en configuración de doble barra, no contemplándose ninguna modificación en el resto de las instalaciones.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada, esencialmente, conforme expresa la distribuidora en la documentación, para poder atender las peticiones de nuevos suministros que aparecen en la zona con el nivel de tensión de 66 kV, mejora en la fiabilidad de dicho sistema, así como la consolidación de los compromisos de demanda en 20 kV a medio plazo mediante la instalación de la transformación 66/20 kV - 20/25 MVA.  
Debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el Sistema, teniendo en consideración que la instalación en cuestión forma parte de un conjunto de actuaciones cuyo fin es atender las necesidades de infraestructura eléctrica de la zona para prestar el servicio a la que está destinada.  
A los efectos de su justificación debe indicarse que la ampliación de la subestación de transformación «ST Segorbe», objeto de la presente resolución, ha sido prevista, entre otros, en los siguientes Planes de Inversión anuales y trienales presentados por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal:  
- En el Plan de Inversión Anual 2021 y Trienal 2021-2023, informados favorablemente por esta dirección general, se recogió la actuación denominada Segorbe ST. Nuevo Sistema 66 kV en la subestación «ST Segorbe», como inversión prevista para el 2021, código de obra 100429749, e inversión bruta de 1.778.855,31 ?, estando previstos ingresos por terceros por un valor de 310.000 ?.  
- En el Plan de Inversión Trienal 2022-2024, se actualiza la inversión bruta de la citada actuación a 1.695.614,31 - para 2023, y se iguala la previsión de ingresos por terceros a la cantidad bruta indicada.  
Consta en el expediente propuesta del Servicio de Energía, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 1/2021, de 6 de abril, y de conformidad con el título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.  
De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c.  
De acuerdo con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4 del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
Conforme a los artículos 54 y 55.1 de la Ley 24/2013 y 140 del Real decreto 1955/2000, la declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, se realiza a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, siendo necesaria para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas, la presentación, por parte de la empresa que lo solicite, una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Por ello, en la presente solicitud no se establece causa para la declaración de utilidad pública concreta a los efectos expropiatorios que prevé la ley, como tampoco de ninguno de los efectos establecidos en el artículo 56 de la citada norma legal, dado que el único bien identificado en la citada relación es titularidad de la peticionaria.  
En cuanto a la aplicación del «Capítulo XX, De las infraestructuras del sector energético», de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, debe señalarse que las normas contenidas en dicho capítulo XX son aplicables una vez formulada la declaración de utilidad pública en concreto de la correspondiente instalación, declaración que debe hacerse tras valorar si se dan los supuestos legales para efectuarla, los cuales, como se acaba de motivar en el párrafo precedente, no concurren en la presente solicitud.  
Conforme al art. 52.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se podrá realizar la convalidación del acto viciado por el órgano competente, cuando este último sea el superior jerárquico de quien dictó dicho acto, si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad.  
De conformidad con lo dispuesto de la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, entendida como el derecho a realizar la modificación con ampliación del sistema de 66 kV, ampliación del sistema de 20 kV y ampliación de la potencia de transformación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/66/20 kV denominada «ST Segorbe», objeto del expediente de referencia ATRCCT/2016/34/12, ubicada en el término municipal de Segorbe, provincia de Castellón, con el alcance que se relaciona a continuación:  
Emplazamiento:  
- Municipio (provincia): Segorbe (Castellón)  
- Referencia catastral parcela: 12104A013004560000LY  
- Superficie subestación: 11.440 m².  
- Superficie ampliada en la subestación: 1.288 m².  
- Coordenadas UTM huso 30 DATUM: ETRS89: X: 717.654,33 / Y: 4.411.700,14  
Instalaciones a ejecutar:  
- Modificación del sistema de 66 kV, consistente en reforma de la actual posición de línea-transformador para convertirla en dos posiciones completas e independientes de línea y transformador, ampliando este sistema con el alcance final siguiente:  
· Tres (3) posiciones de línea con interruptor de 25 kA de poder de corte e intensidad nominal de 2000 A,  
· Dos (2) posiciones de transformador, una para la conexión del transformador existente T-3 y otra para nuevo transformador T-4,  
· Una (1) posición de enlace de barras con interruptor de 25 kA de poder de corte,  
· Dos (2) sistemas de medida de tensión de barras,  
Incluso demolición de parte del cerramiento actual para ampliar la explanación, adecuación de canalizaciones, malla de puesta a tierra y latiguillos para la conexión con la red de tierras existente, ampliación del sistema de drenajes en la nueva zona explanada, cimentaciones y bancada para los nuevos equipos y el montaje de los equipos normalizados por la distribuidora para 66 kV y MT.  
- Instalación de un (1) nuevo transformador de potencia trifásico, denominado T-4, en baño de aceite, de instalación exterior con relación de transformación 66/21,5 kV y 20-25 MVA de potencia (ONAN-ONAF), grupo de conexión YNd11 y con regulación de carga, con su reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra de 1000 A y 10 s, en serie con su resistencia de puesta a tierra monofásica de 20 , 500 A y 15 s.  
- Ampliación del sistema de 20 kV, consistente en la instalación de nueva posición de transformador (para el T-4), de interior en celda en configuración de doble barra con aislamiento en SF6 ubicada en la sala de celdas, dentro del edificio de control, en uno de los huecos preparados para tal efecto.  
- Instalación de:  
· Tres (3) autoválvulas de 66 kV, situados lo más próximo al lado de 66 kV del transformador T-3.  
· Tres (3) autoválvulas de 66 kV situados lo más próximo al lado de alta (66 kV) y otros tres (3) autoválvulas de 20 kV, situados lo más próximo al lado de baja (20kV) del transformador T-4  
- Instalación de seis (6) nuevos armarios con control integrado, uno para cada nueva posición objeto de este proyecto y otro para alojar una protección diferencial de barras (PDB), situándose estos en el edificio de control donde se encuentra el sistema de control integrado (SIPCO) existente.  
En consecuencia, la instalación autorizada resultante en la parte afectada por la presente modificación (sistemas de 66 kV, 20 kV y transformación), quedará con la siguiente composición final:  
- En la transformación:  
· Un (1) transformador de potencia trifásico T-1, de relación 225 ± 10 %/21,5 kV -50 MVA, conexión YNd11, aislado en aceite mineral con regulación en carga y con su reactancia trifásica de puesta a tierra de 1.000A 10s, conectada en serie con su resistencia monofásica de puesta a tierra de 20 , 500A 15s.  
· Un (1) transformador de potencia trifásico T-3, bitensión con doble secundario, de relación 225±8x2812/69,3/21,5 kV -60/60/20 MVA, conexión YNyn0-YNd11, aislado en aceite mineral con regulación en carga y con su reactancia trifásica de puesta a tierra de 500A y 30s.  
· Un (1) transformador de potencia trifásico T-4, en baño de aceite, de instalación exterior con relación de transformación 66/21,5 kV y 20-25 MVA de potencia y grupo de conexión YNd11 y con regulación de carga, con su reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra de 1000 A y 10 s, en serie con su resistencia de puesta a tierra monofásica de 20 , 500 A y 15 s, autorizado por la presente.  
- Sistema de 66 kV, de tipo convencional de intemperie en configuración de simple barra partida (SPB), compuesto por:  
Tres (3) posiciones de línea con entrada aérea de 66 kV, compuestas cada una por:  
· Un (1) seccionador giratorio de barras.  
· Un (1) seccionador giratorio de línea con puesta a tierra.  
· Un (1) interruptor con poder de corte nominal de 25 kA e intensidad nominal de 2000 A.  
· Tres (3) transformadores de intensidad.  
· Un (1) transformador de tensión.  
Dos (2) posiciones de transformador, compuestas cada una por:  
· Un (1) seccionador giratorio de barras.  
· Un (1) interruptor con poder de corte nominal de 25 kA e intensidad nominal de 2000 A.  
· Tres (3) transformadores de intensidad.  
· Tres (3) autoválvulas.  
Una (1) posición de enlace de barras, compuesta por:  
· Dos (2) seccionadores giratorios de barras.  
· Un (1) interruptor con poder de corte nominal de 25 kA e intensidad nominal de 2000 A.  
· Tres (3) transformadores de intensidad.  
Dos (2) sistemas de medida de tensión de barras, compuestas cada una por:  
· Tres (3) transformadores de tensión cada sistema.  
- Sistema de 20 kV, de tipo interior en celdas de aislamiento en SF6 en configuración de doble barra, compuesto por:  
· Tres (3) posiciones de transformador (T-1, T-3 y T-4),  
· Doce (12) posiciones de línea. (L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12, L-21 y L-22),  
· Cuatro (4) posiciones de unión de barras,  
· Una (1) posición de enlace de barras,  
· Una (1) posición de batería de condensadores,  
· Dos (2) posiciones de servicios auxiliares,  
· Once (11) posiciones de reserva,  
El presupuesto total del proyecto de ampliación de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón seiscientos noventa y cinco mil seiscientos catorce con treinta y un céntimos (1.695.614,31 ?), valor que se ajusta al reflejado por la interesada en el Plan de Inversión trienal 2022-2024. Debe señalarse, a los efectos retributivos correspondientes, que la inversión total de la instalación objeto de la presente autorización estará sufragada por terceros, tal y como ha manifestado la interesada en el precitado Plan de Inversiones informado por esta dirección general.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción del proyecto técnico de ejecución de fecha julio de 2016, redactado por persona técnica titulada competente y acompañado de declaración responsable de fecha 29 de julio de 2016, presentado para la construcción de la ampliación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de doce (12) meses desde el día siguiente a su notificación, debiendo ser coordinada con la modificación de la línea de 66 kV de alimentación a esta (Expediente: ATLIRE/2020/3/12), de modo que pueda producirse de forma racional y óptima para los costes retribuibles del Sistema Eléctrico la puesta en servicio efectiva de estas instalaciones, tanto por la interdependencia funcional entre ellas como para cumplir la finalidad a la que están destinadas de apoyo a la red de distribución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la instalación estará sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en el informe de impacto ambiental (57/2017-AIA), conforme al proyecto técnico administrativo y al documento ambiental presentado.  
5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
6. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y autorización administrativa de construcción. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón lo comunicará a esta dirección general.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
11. Con la solicitud de autorización de explotación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal indicará expresamente las instalaciones, equipos y elementos objeto de aquella que hayan sido objeto de ayudas y aportaciones de fondos públicos o medidas de efecto equivalente, o hayan sido cedidas y financiadas total o parcialmente por terceros. En ese caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, esta autorización deberá ser objeto de declaración como instalación cedida y financiada total o parcialmente por terceros a incluir en el informe a que se refiere dicho precepto.  
  
Tercero  
Convalidar la Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de fecha 30 de octubre de 2019 (accesible en la URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=SHEECJFG-IFR3ZE1Z-9RSEKQKG, CSV: SHEECJFG-IFR3ZE1Z-9RSEKQKG), por la que se desestima la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación autorizada en el punto primero, de acuerdo con la argumentación jurídica recogida en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 22 de octubre de 2021.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML