Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6666, del 07-12-2011 (2011/12206)

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2011, de la Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la construcció de la línia elèctrica subterrània d'alta tensió a 132 kV, simple circuit, entre la ST Aqua i la ST Cabanyal, al terme municipal de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública. (ATLINE/2010/409/46).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6666

Data del DOGV
:   07-12-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/12206

CVE


Data del document
:   22-07-2011

Organisme emissor
:   Agència Valenciana de l'Energia, AVEN

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2011, de la Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la construcció de la línia elèctrica subterrània d'alta tensió a 132 kV, simple circuit, entre la ST Aqua i la ST Cabanyal, al terme municipal de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública. (ATLINE/2010/409/46). [2011/12206]  
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions a 46023 València, carrer Menorca, número 19, en data 28 de juny de 2010, davant el Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a la construcció de la línia elèctrica subterrània d'alta tensió a 132 kV, simple circuit, entre la ST Aqua i la ST Cabanyal, al terme municipal de València, província de València, s'aprove el projecte tècnic d'execució i se'n declare, en concret, la utilitat pública.   
Al mencionat escrit s'adjunta el projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en data 15 de maig de 2010.  
Vist que es va efectuar la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat; en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia; en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental; en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana; i que se n'ha fet també la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València de data 3 de novembre de 2010, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 2 de novembre de 2010 i en el diari Levante, El Mercantil Valenciano de data 5 de novembre de 2010, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de València.  
  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que, de conformitat amb el que s'ha previst en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
Vist que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005, es va traslladar a l'Ajuntament de València la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a l'efecte de prestació de conformitat o oposició, i simultàniament s'hi va traslladar, i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, se sol·licita un informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que resulte aplicable.   
L'Ajuntament de València va contestar i va manifestar que, després de l'examen de la documentació aportada, han sigut emesos els corresponents informes pels servicis municipals que han sigut consultats, i s'han manifestat en sentit favorable, sense haver posat cap inconvenient o observació, i aquells altres servicis que han emés informe amb condicionats específics a l'esmentada instal·lació projectada.   
L'informe indicat s'ha traslladat a l'empresa sol·licitant, que manifestà la seua conformitat amb el contingut dels condicionats indicats.  
  
Vist que, d'acord amb el que s'ha establit en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual es determinen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va trametre una separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si corresponia, els oportuns condicionats, concretament als següents:  
- Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA, que indica en el seu informe els condicionats precisos, entre els quals s'assenyala que no es preveuen les infraestructures previstes de conformitat amb la revisió del pla general d'ordenació urbana en tràmit, destacant el sector NPR-4 Grau; PEPRI Cabanyal-Canyamelar i nou sector Vera-II, i que la documentació adjuntada no recull la previsió pressupostària en relació amb les seues xarxes de proveïment, així com que no inclou la relació de béns i drets que es manifesta adjuntar.  
- Telefónica de España, SA, que manifesta no tenir res a oposar a l'execució dels treballs sempre que es complisquen les distàncies de seguretat en els encreuaments i paral·lelismes amb les seues canalitzacions.  
- Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), que indica els condicionats per a l'execució quant a l'afecció de la instal·lació a la línia de ferrocarril València-Tarragona, tenint en compte que la perforació dirigida haurà de fer-se per davall de la vora inferior de les pantalles del túnel, indicant-hi les profunditats dels encreuaments amb algunes de les seues instal·lacions.  
- Correos Telecom, SA, respecte a l'encreuament amb la canalització en el punt del carrer Menorca - carrer José Aguirre, que indica en el seu informe els condicionats per a l'execució de la instal·lació.  
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel que fa a encreuaments de la línia elèctrica subterrània amb la plataforma reservada del tramvia, que manifesta la seua conformitat amb la instal·lació projectada.  
No apareixen en l'expedient els informes sol·licitats a la Conselleria d'Infraestructures i Transport, Direcció General de Transport i Logística i a les mercantils Gas Natural Cegás, SA, France Telecom España, SA, i ONO, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia de València.  
Els informes contestats es van traslladar a l'empresa peticionària que manifestà la conformitat amb el contingut dels condicionats indicats.  
Informa, així mateix, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, respecte de l'informe de l'entitat Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA, que s'identificaran totes les instal·lacions a través de georadar i es reposaran els servicis en el cas que resulten afectats, i que aquelles canonades coincidents amb la traça de la línia seran tingudes en compte en l'execució, i es comptarà per a esta finalitat amb la supervisió dels servicis tècnics de l'Ajuntament.  
Atés que, d'acord amb el projecte presentat i a causa de la situació d'expansió, modernització i evolució de sectors productius i residencials que es produïxen a València ciutat i la seua àrea metropolitana, es fa necessària la connexió de les zones situades al nord i al sud de la ciutat, ja que la fiabilitat i els subministraments es troben actualment pròxims a la saturació per les capacitats existents de les distintes subestacions i línies elèctriques d'alimentació corresponents. Per això, s'instal·larà esta nova línia subterrània, amb traçat per la part est de la ciutat, a fi de desenvolupar la xarxa de distribució, la qual cosa permetrà un subministrament més eficient i amb les degudes garanties de consum per a l'horitzó del curt i llarg termini.  
Atés que, amb data 25 de maig de 2011, la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar Declaració d'Impacte Ambiental que estimava acceptable, solament als efectes ambientals i sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte de línia elèctrica a 132 kV (SC), entre la ST Aqua i la ST Cabanyal, al terme municipal de València, sempre que este es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient, i amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva de la present resolució.  
  
Vist que el projecte de la instal·lació presenta un traçat plenament concretat, té entre la seua documentació els plans pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient, ha emés informe favorable de la sol·licitud.  
  
Atés que el projecte reunix una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la major seguretat i la millor funcionalitat de la línia elèctrica, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar, i això sense perjudici d'indemnitzar-los adequadament.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. es troba inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Es considera aplicable el que s'ha disposat en els articles 73, 74 i 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i en l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric; en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Atesa la Resolució de 14 de juliol de 2011, de la secretària autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es deleguen atribucions en el director de l'Agència Valenciana de l'Energia, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 20 de juliol de 2011, esta direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia resol:  
  
Primer  
Autoritzar administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcció de la línia elèctrica subterrània d'alta tensió a 132 kV, simple circuit, entre la ST Aqua i la ST Cabanyal, al terme municipal de València, i les característiques principals de la qual són les següents:  
- Característiques  
Els treballs a realitzar consistixen en l'execució d'una connexió entre l'origen, que és la posició (nova) de 132 kV de la ST Aqua, situada en la rotonda de l'Albereda, i el final, que són les posicions de línia (noves) del sistema de 132 kV de la ST Cabanyal. La línia esmentada s'executa a través d'una canalització entubada sota prisma formigonat, subterrània, de simple circuit, sota tub i distribució a portell, les característiques de la qual són:   
· Tensió nominal: 132 kV (1a categoria).  
· Freqüència: 50 Hz.  
· Tipologia constructiva: subterrània.  
· Potència màxima a transportar: 187,5 MVA.  
· Nombre de circuits: un.  
· Nombre de conductors per fase: un.  
· Conductors: cable d'aïllament sec -tres conductors per circuit- tipus HEPR-Z1, amb secció d'alumini de 1.200 mm².   
· Nombre de cambres de connexió: són prefabricades monobloc. El traçat està dividit en cinc trams i disposa de quatre cambres de connexió de dimensions 7,90 x 2,40 m. La connexió de les pantalles dels cables és del tipus mixt.  
· Un cable de comunicacions per fibra òptica, tipus OSGZ1-90, instal·lat en tota la longitud de cada circuit.  
· Els terminals són unipolars per fase, de tipus interior per a la subestació ST Aqua, amb aïllament d'hexafluorur de sofre (SF6) i de tipus exterior en la posició de la ST Cabanyal amb aïllament de material composite. Els empalmaments que s'utilitzen són seccionats premodelats.  
  
· Els parallamps són d'òxid metàl·lic en cada fase exterior.  
· Les preses de terra de les pantalles es basen en un sistema mixt. La connexió es fa directa en les dues parts de la línia i en la resta de cambres de connexió, la connexió ho és a través de descarregadors. En les altres pantalles es realitza mitjançant cable de coure equipotencial.  
· Obra civil:   
a) Rasa oberta en traça simple circuit: 0,80 m d'ample i 1,50 m, mínim, de profunditat; separadors de tubs (un cada 1,50 m); dues ternes de tubs de 250 mm de diàmetre per cada circuit, a portell; solera de neteja en tota l'extensió, de 5 cm de gruix de formigó HM-150 i una altra capa de HM-20. El tancament es fa amb formigó HM-125 i posterior reposició de firmes.  
b) Perforacions dirigides: es fa amb un tub beina de diàmetre 710 mm en polietilé d'alta densitat, amb traçat i curvitats variables, capaç de suportar els esforços mecànics del terreny o de sotmetiment a qualsevol càrrega externa i en l'interior dels quals s'instal·len els conductes elèctrics.  
- Longitud total de: 4.870 m amb els següents trams:  
  
  
  
- Pressupost: 6.969.551,91 euros.   
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució firmat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 14 de maig de 2010, sotmetent-lo a les condicions següents:  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de l'obra serà de 10 mesos comptadors des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola podrà sol·licitar-ne l'ampliació per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'esta direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia.  
3. El titular de la instal·lació haurà d'atendre, en l'execució del projecte, les condicions imposades pels organismes afectats, les quals se li notificaren oportunament i van ser acceptades. En particular, haurà de tenir en compte els condicionats recollits en l'informe del servici integral cicle de l'aigua de l'Ajuntament de València i de l'entitat Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA.  
4. Per a la posada en servici i el manteniment de línies, el titular de la present autorització administrativa haurà de complir tots els requisits de presentació i elaboració queden determinats en l'article 20 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d'Alta Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
5. La present resolució s'atorga sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
6. Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
7. Condicions d'ordre mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 18 de maig de 2011:  
a) Hauran d'adoptar-se els condicionats establits en els informes sectorials emesos per a l'actuació.  
b) El promotor comunicarà a l'òrgan ambiental, amb la suficient antelació, la data de començament de l'execució del projecte, d'acord amb l'article 4 del Reial Decret Llei 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, i incorporat en l'article 14 del Reial Decret Llei 1/2008, d'11 de gener.  
c) Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com qualsevol impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental que poguera detectar-se, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és el cas, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública dels trams de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat ocupació dels béns i drets afectats i n'implica la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat; s'informa que la publicació d'esta es farà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat, o a aquells en què, tot i haver-se intenta la notificació, no s'hi haguera pogut practicar.  
  
  
Línia elèctrica subterrània d'alta tensió a 132 kV, SC, entre la ST Aqua i la ST Cabanyal  
Terme municipal: València.  
  
  
  
  
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta podrà interposar-se un recurs d'alçada davant el conseller d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
València, 22 de juliol de 2011.- El director de l'Agència Valenciana de l'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.  
  
  
  
\* \* \* \* \*  
Línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV, SC, entre la ST Aqua y la ST Cabanyal  
Término Municipal: Valencia.  
  
  
  
  
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 22 de julio de 2011.- El director de la Agencia Valenciana de la Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6666, del 07-12-2011 (2011/12206)

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la construcción de la línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV, simple circuito, entre la ST Aqua y la ST Cabanyal, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (ATLINE/2010/409/46).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6666

Fecha DOGV
:   07-12-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/12206

CVE


Fecha del documento
:   22-07-2011

Organismo emisor
:   Agencia Valenciana de la Energía, AVEN

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la construcción de la línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV, simple circuito, entre la ST Aqua y la ST Cabanyal, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (ATLINE/2010/409/46). [2011/12206]  
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 46023 Valencia, calle Menorca, número 19, en fecha 28 de junio de 2010 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, solicitando se le conceda autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV, simple circuito, entre la ST Aqua y la ST Cabañal, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública.   
Al mencionado escrito se adjunta el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en fecha 15 de mayo de 2010.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 3 de noviembre de 2010, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 2 de noviembre de 2010 y en el diario Levante, El Mercantil Valenciano de fecha 5 de noviembre de 2010, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Valenciade la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al mismo y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.   
El Ayuntamiento de Valencia contestó manifestando que, tras el examen de la documentación aportada, se han emitido los correspondientes informes por los servicios municipales que han sido consultados, señalándose en sentido favorable, sin haber opuesto reparo u observación alguna y aquellos otros servicios que han informado con condicionados específicos a dicha instalación proyectada.  
Del mencionado informe se ha dado traslado a la empresa solicitante, que vino a manifestar su conformidad con el contenido de los condicionados referidos.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, indicando en su informe los condicionados precisos, entre los que se señalan que no se contemplan las infraestructuras previstas de conformidad con la revisión del plan general de ordenación urbana en trámite, destacando el sector NPR-4 Grao; PEPRI Cabanyal-Canyamelar y nuevo sector Vera-II, y que la documentación acompañada no recoge la previsión presupuestaria en relación con sus redes de abastecimiento, así como que no incluye la relación de bienes y derechos que se manifiesta acompañar.  
- Telefónica de España, SA, manifestando no tener nada que oponer a la ejecución de los trabajos siempre y cuando se cumplan las distancias de seguridad en los cruces y paralelismos con sus canalizaciones.  
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), indicando los condicionados para la ejecución en cuanto a la afección de la instalación a la línea de ferrocarril Valencia-Tarragona, teniendo en cuenta que la perforación dirigida deberá realizarse por debajo del borde inferior de las pantallas del túnel, indicando las profundidades de los cruces con algunas de sus instalaciones.  
- Correos Telecom, SA, respecto al cruce con la canalización en el punto de la calle Menorca - calle José Aguirre, indicando en su informe los condicionados para la ejecución de la instalación.  
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en cuanto a cruzamientos de la línea eléctrica subterránea con la plataforma reservada del tranvía, manifestando su conformidad con la instalación proyectada.  
No figuran en el expediente los informes solicitados a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Dirección General de Transporte y Logística y a las mercantiles, Gas Natural Cegas, SA; France Telecom España, SA; y ONO, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
De los informes contestados se dio traslado a la empresa peticionaria, manifestando su conformidad con el contenido de los condicionados referidos.  
Se informa asimismo por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con respecto del informe de la entidad Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, que se identificarán todas las instalaciones a través de georadar, reponiendo los servicios en el caso de verse afectados, y que aquellas tuberías coincidentes con la traza de la línea, serán tenidas en cuenta en la ejecución, contando a dicho fin con la supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento.  
Considerando que, de acuerdo con el proyecto presentado y debido a la situación de expansión, modernización y evolución de sectores productivos y residenciales que se viene produciendo en Valencia ciudad y su área metropolitana, se hace necesaria la conexión de las zonas situadas al norte y al sur de la ciudad, puesto que la fiabilidad y los suministros se hallan actualmente próximos a la saturación, dadas las capacidades existentes de las distintas subestaciones y líneas eléctricas de alimentación correspondientes. Por ello se va a instalar esta nueva línea subterránea, con trazado por la parte este de la ciudad, a fin de desarrollar la red de distribución lo cual permitirá un suministro más eficiente y con las debidas garantías de consumo para el horizonte del corto y largo plazo.  
Considerando que, con fecha 25 de mayo de 2011, la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de línea eléctrica a 132 kV (SC), entre la ST Aqua y la ST Cabanyal, en el término municipal de Valencia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando que el proyecto de la instalación presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell, de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando la Resolución de 14 de julio de 2011, de la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio por la que se delegan atribuciones en el director de Agencia Valenciana de la Energía, publicada en el Diari oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 20 de julio de 2011, esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía resuelve:   
  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcción de la línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV, simple circuito, entre la ST Aqua y la ST Cabanyal, en el término municipal de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
- Características  
Consisten los trabajos a realizar, en la ejecución de una conexión entre el origen que es la posición (nueva) de 132 kV de la S.T. Aqua, situada en la rotonda de la Alameda, y el final que son las posiciones de línea (nuevas) del sistema de 132 kV de la ST Cabanyal. Dicha línea se ejecuta a través de una canalización entubada bajo prisma hormigonado, subterránea, de simple circuito, bajo tubo y distribución al tresbolillo, cuyas características son:   
· Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Tipología constructiva: subterránea.  
· Potencia máxima a transportar: 187,5 MVA.  
· Número de circuitos: uno.  
· Número de conductores por fase: uno.  
· Conductores: cable de aislamiento seco -tres conductores por circuito- tipo HEPR-Z1, con sección de aluminio de 1200 mm².   
· Número de cámaras de empalme: son prefabricadas monobloque. El trazado está dividido en cinco tramos y dispone de cuatro cámaras de empalme de dimensiones 7,90 x 2,40 m. El conexionado de las pantallas de los cables es del tipo mixto.  
· Un cable de comunicaciones por fibra óptica, tipo OSGZ1-90, instalado en toda la longitud de cada circuito.  
· Los terminales son unipolares por fase, de tipo interior para la subestación ST Aqua, con aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6), y de tipo exterior en la posición de la ST Cabanyal cuyo aislamiento es de material composite. Los empalmes que se utilizan son seccionados premoldeados.  
· Los pararrayos son de óxido metálico en cada fase exterior.  
· Las tomas de tierra de las pantallas son a base de un sistema mixto. La conexión se hace directa en las dos partes de la línea y en el resto de cámaras de empalme, la conexión lo es a través de descargadores. En las otras pantallas se realiza mediante cable de cobre equipotencial.  
· Obra civil.   
a) Zanja abierta en traza simple circuito: 0,80 m de ancho y 1,50 m, mínimo, de profundidad; separadores de tubos (uno cada 1,50 m); dos ternas de tubos de 250 mm de diámetro por cada circuito, al tresbolillo; solera de limpieza en toda su extensión, de 5 cm de espesor de hormigón HM-150 y otra capa de HM-20. El cierre se hace con hormigón HM-125 y posterior reposición de firmes.  
b) Perforaciones dirigidas: se realiza con un tubo vaina de diámetro 710 mm en polietileno de alta densidad, con trazado y curvaturas variables, capaz de soportar los esfuerzos mecánicos del terreno o de sometimiento a cualquier carga externa y en cuyo interior se instalan los conductos eléctricos.  
- Longitud total de 4.870 m, cuyos tramos respectivos son:  
  
  
  
- Presupuesto: 6.969.551,91 euros.   
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 14 de mayo de 2010, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de 10 meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía.  
3. El titular de la instalación deberá atender en la ejecución del proyecto a las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas. En particular deberá tener en cuenta los condicionados recogidos en el informe del Servicio Integral Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Valenciay de la entidad Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA.  
4. Para la puesta en servicio y mantenimiento de líneas, el titular de la presente autorización administrativa deberá dar cumplimiento a cuantos requisitos de presentación y elaboración quedan determinados en el artículo 20 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
6. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
7. Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 18 de mayo de 2011:  
a) Deberán adoptarse los condicionados establecidos en los informes sectoriales emitidos para la actuación.  
b) El promotor comunicará, al órgano ambiental con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto Ley 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, e incorporado en el artículo 14 del Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero.  
c) Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como cualquier impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental que pudiera detectarse, deberá ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto   
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
  
Línia elèctrica subterrània d'alta tensió a 132 kV, SC, entre la ST Aqua i la ST Cabanyal  
Terme municipal: València.  
  
  
  
  
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta podrà interposar-se un recurs d'alçada davant el conseller d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
València, 22 de juliol de 2011.- El director de l'Agència Valenciana de l'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.  
  
  
  
\* \* \* \* \*  
Línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV, SC, entre la ST Aqua y la ST Cabanyal  
Término Municipal: Valencia.  
  
  
  
  
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 22 de julio de 2011.- El director de la Agencia Valenciana de la Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML