Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3941, del 16-02-2001 (2001/1062)

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, l'ampliació de la subestació de transformació de 220/66/20 kV denominada ST Campoamor, a la província d'Alacant, i se'n declara en concret la utilitat pública.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3941

Data del DOGV
:   16-02-2001

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2001/1062

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, l'ampliació de la subestació de transformació de 220/66/20 kV denominada ST Campoamor, a la província d'Alacant, i se'n declara en concret la utilitat pública. [2001/F1062]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant a instància d'Iberdrola, SA, relatiu a l'ampliació de la subestació de transformació de 220/66/20 kV denominada ST Campoamor (província d'Alacant).
  
Atés que la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública ha seguit la tramitació establida en el Decret 2.617/1996, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; en el Decret 2.619/1966, d'aqueixa mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques; i en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Vist que consta en l'expedient el certificat del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant relatiu al fet que durant el període d'informació pública no s'hi han presentat al·legacions.
  
Atés que amb data 15 de novembre de 2000, la Conselleria de Medi Ambient formulà, amb caràcter favorable solament a efectes ambientals i sense perjudici de les autoritzacions que siguen preceptives, la declaració d'impacte ambiental del projecte d'ampliació de la subestació transformadora 220/66/20 kV Campoamor, al terme municipal de Pilar de la Horadada (Alacant), el promotor del qual és Iberdrola, SA, sempre que s'hi desenvolupe d'acord amb el que s'ha establit en la documentació present i amb el compliment de les condicions que es recullen en la part dispositiva de la present resolució.
  
Vist l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient, de data 26 de desembre de 2000.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Iberdrola, SA, l'ampliació de la subestació transformadora 220/66/20 kV, denominada Campoamor, situada al terme municipal de Pilar de la Horadada, província d'Alacant, segons l'avantprojecte firmat pel senyor Tomás Muruzábal Sitges, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana i Albacete en data 24 de març de 2000, les característiques principals de la qual, una vegada realitzades les obres d'ampliació, són les següents:
  
- Un sistema de 220 kV esquema de doble barra amb una configuració de UI amb capacitat per a un total de huit posicions (quatre de línia, tres de transformador i un enllaç), de les quals en aquesta primera fase es muntaran sis posicions, dues de línia, tres de transformador i la d'enllaç.
  
- Un sistema de 66 kV sense transformació, amb una configuració elèctrica de simple barra amb tres de les posicions actuals, les dues de línia, San Javier i Montesinos, i la corresponent posició al transformador de 220/66 kV.
  
- Un nou sistema de 20 kV esquema de simple barra tipus interior en cel·les de aïllament a l'aire, compost per 30 cel·les (20 de línia, dues de transformador, dues de serveis auxiliars, dues de bateria de condensadors, dues de mesura, una de partició i una d'unió), agrupades en dos mòduls de cel·les ubicats en un edifici. Aquest sistema quedarà completat amb les actuals dues bateries de condensadors (BC) i els dos transformadors de serveis auxiliars (SA).
  
- La transformació constarà de tres transformadors de potència trifàsics, un de relació 220/66kV-80MVA i dos de relació 220/20kV-50MVA cada un.
  
Iberdrola, SA, haurà de presentar el projecte d'execució per a la seua aprovació en el termini de sis mesos comptats a partir de la notificació de la present resolució.
  
Condicions d'ordre mediambiental:
  
1. A part de la revegetació prevista en l'estudi d'impacte ambiental es procedirà a crear un tancament opac de dos metres d'altura com a mínim en el perímetre de la subestació transformadora, amb materials i colors propis de la zona.
  
2. Ha de procedir-se a prendre les mesures necessàries per a evitar problemes de col·lisió amb els cables de terra de les línies de 220 kV, i quant a les futures línies d'eixida de la subestació transformadora, a banda de complir els requisits previstos en la Llei d'Impacte Ambiental, la ubicació, el disseny, etc., haurà de plantejar-se de forma que resulten innòcues per a les aus.
  
Les mesures que caldrà adoptar per a evitar riscos d'electrocució seran procedir a instal·lar elements salvaocells en els cables de terra de les línies de 220 kV amb una separació de 10 metres.
  
3. Recollida de totes les restes d'obra originades i transport a abocador autoritzat.
  
Reposició de les infraestructures afectades.
  
4. Si del desenvolupament de les obres s'observaren restes d'interés per al patrimoni artístic, històric, etnològic, etc., es comunicarà de forma immediata a la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura i Educació.
  
Segon
  
Declarar en concret d'utilitat pública l'ampliació de la subestació transformadora 220/66/20 kV denominada Campoamor, als efectes assenyalats en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i la urgent ocupació dels béns i drets afectats que s'indiquen:
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3941, del 16-02-2001 (2001/1062)

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, la ampliación de la subestación de transformación de 220/66/20 kV denominada ST Campoamor, en la provincia de Alicante, y se declara en concreto la utilidad pública.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3941

Fecha DOGV
:   16-02-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2001/1062

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, la ampliación de la subestación de transformación de 220/66/20 kV denominada ST Campoamor, en la provincia de Alicante, y se declara en concreto la utilidad pública. [2001/F1062]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a instancia de Iberdrola, SA, relativo a la ampliación de la subestación de transformación de 220/66/20 kV denominada ST Campoamor (provincia de Alicante).
  
Considerando que la solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad pública ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1996, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2.619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Resultando que consta en el expediente certificación del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante relativo a que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones.
  
Considerando que con fecha 15 de noviembre de 2000, la Conselleria de Medio Ambiente formuló con carácter favorable a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de las autorizaciones que le sean preceptivas, la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la subestación transformadora 220/66/20 kV Campoamor en el término municipal de Pilar de la Horadada (Alicante), cuyo promotor es Iberdrola, SA, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación presente y con el cumplimiento de los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 26 de diciembre de 2000.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Iberdrola, SA, la ampliación de la subestación transformadora 220/66/20 kV denominada Campoamor situada en el término municipal de Pilar de la Horadada, provincia de Alicante, según anteproyecto firmado por don Tomás Muruzábal Sitges, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en fecha 24 de marzo de 2000, cuyas características principales, una vez realizadas las obras de ampliación, son las siguientes
  
- Un sistema de 220 kV esquema de doble barra con una configuración de UI con capacidad para un total de ocho posiciones (cuatro de línea, tres de transformador y un enlace), de las que en esta primera fase se montarán seis posiciones, dos de línea, tres de transformador y la de enlace.
  
- Un sistema de 66 kV sin transformación con una configuración eléctrica de simple barra con tres de las posiciones actuales, las dos de línea, San Javier y Montesinos, y la correspondiente posición al transformador de 220/66 kV.
  
- Un nuevo sistema de 20 kV esquema de simple barra tipo interior en celdas de aislamiento al aire compuesto por 30 celdas (20 de línea, dos de transformador, dos de servicios auxiliares, dos de batería de condensadores, dos de medida, una de partición y una de unión), agrupadas en dos módulos de celdas ubicados en un edificio. Este sistema quedará completado con las actuales dos baterías de condensadores (BC) y los dos transformadores de servicios auxiliares (SA).
  
- La transformación constará de tres transformadores de potencia trifásicos, uno de relación 220/66kV-80MVA y dos de relación 220/20kV-50MVA cada uno.
  
Iberdrola, SA, deberá presentar el proyecto de ejecución para su aprobación en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
Condiciones de orden medioambiental:
  
1. Aparte de la revegetación prevista en el estudio de impacto ambiental se procederá a crear un cerramiento opaco de dos metros de altura como mínimo en el perímetro de la subestación transformadora, con materiales y colores propios de la zona.
  
2. Debe procederse a tomarse las medidas necesarias para evitar problemas de colisión con los cables de tierra de las líneas de 220 kV, y en cuanto a las futuras líneas de salida de la subestación transformadora, a parte de cumplir los requisitos previstos en la Ley de Impacto Ambiental, su ubicación, diseño, etc., deberá plantearse de forma que resulten inocuas para las aves.
  
Las medidas a adoptar para evitar riesgos de electrocución serán proceder a instalar elementos salvapájaros en los cables de tierra de las líneas de 220 kV con una separación de 10 metros.
  
3. Recogida de todos los restos de obra originados y transporte a vertedero autorizado.
  
Reposición de las infraestructuras afectadas.
  
4. Si del desarrollo de las obras se observasen restos de interés para el patrimonio artístico, histórico, etnológico, etc., se comunicará de forma inmediata a la Dirección General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura y Educación.
  
Segundo
  
Declarar en concreto de utilidad pública la ampliación de la subestación transformadora 220/66/20 kV denominada Campoamor, a los efectos señalados en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados que se relacionan:
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML