Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6912, del 28-11-2012 (2012/10841)

RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parc de Capçalera, en ubicació subterrània, situada en el terme municipal de València, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública (ATASCT/2010/256/46).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6912

Data del DOGV
:   28-11-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/10841

CVE


Data del document
:   11-09-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parc de Capçalera, en ubicació subterrània, situada en el terme municipal de València, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública (ATASCT/2010/256/46). [2012/10841]  
Vista la sol·licitud presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada als efectes de notificacions a 48950 Erandio, (Biscaia), c/ Ribera d'Axpe núm. 5, en data 21 de setembre de 2010, davant del Servici Territorial d'Energia de València, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora a 220/20 kV, ST Parc de Capçalera, instal·lació soterrada davall la rotonda circular en la confluència de les avingudes Pío Baroja, General Avilés i Bulevard Nord, al terme municipal de València, província de València, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. (ATASCT/2010/256/46).  
A la mencionada sol·licitud, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent.  
Vist que es va realitzar la informació pública de la mencionada sol·licitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 19 de gener de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 14 de gener de 2011, en el diari Las Provincias de 5 de gener de 2011 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de València, únic municipi afectat pel projecte, i es va complementar posteriorment per mitjà d'anuncis en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 24 de febrer de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 2 de març de 2011, en el diari Las Provincias d'1 de març de 2011 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de València, als efectes previstos en l'article 9 del citat Decret 88/2005, de 29 d'abril, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Vist que de conformitat amb el que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
  
Vist que d'acord amb el mencionat Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va traslladar a l'Ajuntament de València la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa entitat, als efectes de prestar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar al referit Ajuntament, d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, que sol·licita informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga aplicable.  
  
L'Ajuntament de València va contestar i va manifestar que, després de l'examen de la documentació aportada, han sigut consultats els servicis municipals corresponents, i han assenyalat aquells que no han informat en termini, tots el que han contestat en sentit favorable, sense haver oposat inconvenient o cap observació, i aquells altres servicis que han informat amb condicions específiques a la instal·lació projectada.  
Del mencionat informe s'ha donat trasllat a l'empresa sol·licitant, que va manifestar la seua conformitat amb el contingut de les condicions referides, i va indicar que seran tingudes en compte, igual que per a qualsevol altre servici, i es reposaran en cas de veure's afectats amb la supervisió dels tècnics municipals que es considere.   
El referit escrit es va traslladar a l'Ajuntament de València, havent-se pronunciat alguns dels servicis municipals que es ratifiquen en els seus informes anteriors.  
Vist que de la documentació que hi ha en l'expedient no hi ha afectació a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general que puguen veure's afectats per la instal·lació.   
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, ha informat favorablement la instal·lació sol·licitada.  
Vist que figura en l'expedient còpia de la Resolució emesa amb data 11 de juny de 2012 pel director general d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per mitjà de la qual s'estima acceptable, als efectes ambientals únicament, i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte d'execució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Parc de Capçalera, i la seua línia de connexió entrada/eixida des de la línia de 220 kV Font de Sant Lluís-Beniferri, promogut per Red Eléctrica de España, SAU, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el terme municipal de València, província de València, sempre que este es desenrotlle amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient, i amb les condicions que es recullen en la part dispositiva de la present resolució.   
  
Vist que el projecte presentat té entre la documentació els plans pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Vist que la sol·licitud i documentació adjunta reunix una definició i concreció de les característiques tècniques que garantisquen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afectacions que a tercers puguen representar, i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Vist que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la subestació transformadora és donar resposta amb la deguda garantia, a l'augment de potència demandada en la ciutat de València, com a conseqüència de l'augment vegetatiu, tant residencial com industrial, unit a la saturació de la capacitat de potència existent de les subestacions que donen subministrament elèctric actualment a la ciutat.  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució d'energia elèctrica.  
Atés que la present instal·lació en estar radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada dins de les previstes en l'article 3.2.a) de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que corresponen a l'administració General de l'Estat, la Generalitat Valenciana és la competent per a la seua tramitació i autorització.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Atés que esta Direcció General és competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que establix l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció donada pel Decret 122/2011, de 16 de setembre, concordat amb l'article 4.1.a) del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parc de Capçalera, soterrada davall la rotonda circular en la confluència de les avingudes Pío Baroja, General Avilés i Bulevard Nord en la ciutat de València, i les característiques tècniques principals, de la qual són les següents:  
Transformadors de potència:   
El sistema de transformació esta compost per la instal·lació d'un transformador de potència d'instal·lació d'interior, situat en el seu cubiculum corresponent en l'edifici i de característiques següents:  
- Potència nominal: 50 MVA.  
- Relació de transformació, 225.000±9x2.500/21.500 V  
- Grup de connexió: YNd11  
- Freqüència 50 Hz  
- El born del neutre anirà directament connectat a terra.  
En paral·lel amb l'eixida en 20 kV del transformador de potència (T-1), s'instal·la una reactància trifàsica per a limitar el corrent de defecte a terra, que s'ubicarà, en el mateix compartiment que el transformador, amb les característiques següents:  
- Tensió nominal: 20 kV  
- Freqüència, 50 Hz  
- Grup de connexió, en ZIG-ZAG  
- Intensitat de defecte a terra, 500 A.  
- Duració del defecte a terra, 30 segons.  
Esta reactància serà trifàsica, aïllada en oli, i en cada una de les fases i en el neutre porten incorporats transformadors d'intensitat tipus Bushing de les característiques següents:  
- En cada fase: 3T/i tipus BR, relació 300/5 A, 15 VA, 5P20.  
- En el Neutre: 1T/i tipus BR, relació 300/5 A, 15 VA 5P20.  
Sistema elèctric de 20 kV:   
Estarà format per una instal·lació blindada, interior, amb envoltant metàl·lica i aïllament per a 24 kV, en hexafluorur de sofre (SF6), amb una configuració de doble barra, compost per les següents posicions, en el mòdul següent:  
- Mòdul 1, compost per (17 posicions):  
Deu posicions de línia, compostes per: un interruptor automàtic; un seccionador de tres posicions (obert, tancat i presa de terra); un seccionador de dos posicions (obert, tancat); tres transformadors d'intensitat toroïdals; un transformador toroïdal que comprén les tres fases; tres terminals endollables; i testimonis de presència de tensió.   
  
Una d'estes posicions s'adaptarà per a l'arribada del TSA-2  
Una posició d'enllaç de barra, composta per: un interruptor automàtic; tres transformadors d'intensitat; i dos seccionadors de dos posicions.  
Una posició de mesura, composta per: sis transformadors de tensió; i dos seccionadors de tres posicions.   
Una posició de transformador, composta per: un interruptor automàtic; un seccionador de tres posicions; un seccionador de dos posicions; tres transformadors d'intensitat toroïdals; nou terminals endollables; i testimonis de presència de tensió.  
Una posició de servicis auxiliars, (TSA-1) composta per: un interruptor-fusible; un seccionador de tres posicions; un seccionador de dos posicions; tres terminals endollables; i testimonis de presència de tensió.   
Una posició de bateria de condensadors, composta per: un interruptor automàtic; un seccionador de tres posicions; un seccionador de dos posicions; tres transformadors d'intensitat toroïdals; tres terminals unipolars; i testimonis de presència de tensió.  
Dos posicions per a partició de barres amb cable, compostes per: un interruptor automàtic; un seccionador de dos posicions; tres transformadors d'intensitat; i nou terminals endollables.  
El desenrotllament final de la subestació seran tres mòduls independents de cel·les de 20 kV de 10 línies en cada un, ubicats en tres sales de MT independents, dins de l'edifici. El sistema quedarà completat, junt amb les bateries de condensadors, amb dos transformadors de servicis auxiliars (TSA-1 i TSA-2) de 22/0,420-0,242 kV i 250 kVA de potència. Connectada a les seues corresponents cel·les, s'instal·larà un conjunt de bateria de condensadors compactes d'instal·lació interior de 10,8 MVAr, formada per una bateria de 3,6 i una altra de 7,2 MVAr, treballant de forma escalonada.  
S'ha previst la instal·lació dels corresponents aparells de mesura, comandament control i proteccions, així com els sistemes de distribució de servicis auxiliars en corrent altern i corrent continu des dels respectius equips rectificadors-bateria. Són de tipus interior, ubicats en quadros i armaris situats en les sales d'edifici on s'instal·laran els sistemes de 220 i 20 kV, així com en la sala de control i comunicacions.  
Obra civil: la instal·lació comprén dos edificis subterranis paral·lels units entre si pels corresponents passos per a cables. L'edifici d'equips es dividix en dos zones, una corresponent a les dos sales de major altura que albergaran els sistemes de 220 kV i una altra de menor altura que contindrà els sistemes més reduïts i les sales de control i equips. Ambdós edificis disposaran d'un forjat per al pas de cables i instal·lacions.  
  
Pressupost: cinc milions vint-i-nou mil nou-cents dènou euros amb quaranta-sis cèntims d'euro (5.029.919,46 €).  
  
Segon  
Aprovar el projecte tècnic d'execució, firmat per tècnic competent, per a la construcció de les instal·lacions de transport secundari relacionades en el punt primer d'esta resolució.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) Segons el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
  
b) La instal·lació a executar complirà els reglaments tècnics aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran d'executar-se segons el projecte aprovat. En cas que siga necesari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta Direcció General l'aprovació corresponent.  
  
d) El termini d'execució de l'obra serà de trenta-sis mesos comptador des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació concreta d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, i acompanyarà la documentació justificativa de la demora i del nou termini previst que sol·licite.   
e) El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acreditarà que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que establix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'Administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
g) Les d'ordes mediambientals establides en la declaració d'impacte ambiental, d'11 de juny de 2012, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient següents:  
1. En cas de produir-se qualsevol troballa d'índole arqueològica o paleontològica durant les obres, es paralitzaran estes i es comunicarà a l'administració competent.  
2. Hauran d'adoptar-se les condicions fixades en l'estudi d'integració paisatgística que acompanya el projecte, d'acord amb el contingut de l'informe de 10 de gener de 2011 del Servici de Paisatge.  
3. El tractament dels exemplars arboris existents en la parcel·la de la subestació transformadora es coordinarà amb el departament municipal competent.  
4. S'adoptaran els aspectes regulats en el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, en relació amb l'ús de gasos fluorats en la subestació transformadora.  
5. A la posada en marxa de la instal·lació, es realitzaran els mesuraments a l'efecte de comprovar les estimacions incloses en l'estudi d'impacte ambiental i en el projecte relatives a emissions sonores   
ANNEX I  
  
Relació de béns i de drets afectats del projecte: ST Parc de Capçalera 220/20 kV.   
Terme municipal de València, província València. (Instal·lacions de distribució).  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \*  
  
ANEXO I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Parque de Cabecera 220/20 kV.   
Término municipal de Valencia,provincia Valencia. (Instalaciones de distribución)  
  
(auditoria acústica) i camps electromagnètics i el compliment dels valors establits en la normativa aplicable. Els resultats s'acompanyaran de les condicions de funcionament de la subestació (equips en funcionament, grau de càrrega, horari, etc.)  
6. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
7. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, hauran de ser comunicades a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de les instal·lacions elèctriques de distribució autoritzades en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afectació a les finques particulars, incloses en la relació de l'annex I, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, significant-se que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què s'ha intentat la notificació i no s'ha pogut realitzar.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 11 setembre de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6912, del 28-11-2012 (2012/10841)

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque de Cabecera, en ubicación subterránea, situada en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (ATASCT/2010/256/46).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6912

Fecha DOGV
:   28-11-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/10841

CVE


Fecha del documento
:   11-09-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque de Cabecera, en ubicación subterránea, situada en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (ATASCT/2010/256/46). [2012/10841]  
Vista la solicitud presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio, (Vizcaya), c/ Ribera de Axpe núm. 5, en fecha 21 de septiembre de 2010, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora a 220/20 kV, ST Parque de Cabecera, instalación soterrada bajo la rotonda circular en la confluencia de las avenidas Pío Baroja, General Avilés y Bulevar Norte, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2010/256/46).  
A la mencionada solicitud, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 19 de enero de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 14 de enero de 2011, en el diario Las Provincias de fecha 5 de enero de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia, único municipio afectado por el proyecto, complementándose posteriormente mediante anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 24 de febrero de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 2 de marzo de 2011, en el diario Las Provincias de fecha 1 de marzo de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril, se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
El Ayuntamiento de Valencia contestó manifestando que, tras el examen de la documentación aportada, han sido consultados los servicios municipales correspondientes, señalando aquellos que no han informado en plazo, cuantos han contestado en sentido favorable, sin haber opuesto reparo u observación alguna, y aquellos otros Servicios que han informado con condicionados específicos a la instalación proyectada.  
Del mencionado informe se ha dado traslado a la empresa solicitante, que vino a manifestar su conformidad con el contenido de los condicionados referidos, indicando que serán tenidos en cuenta, al igual que para cualquier otro servicio, reponiéndose en caso de verse afectados con la supervisión de los técnicos municipales que se considere.   
Del referido escrito se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia, habiéndose pronunciado algunos de los servicios municipales que se ratifican en sus mismos informes anteriores.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las administraciones públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, ha informado favorablemente la instalación solicitada.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 11 de junio de 2012 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Parque de Cabecera, y su línea de conexión entrada/salida desde la línea de 220 kV Fuente San Luis-Beniferri, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.   
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la subestación transformadora es dar respuesta con la debida garantía, al aumento de potencia demandada en la ciudad de Valencia, como consecuencia del aumento vegetativo, tanto residencial como industrial, unido a la saturación de la capacidad de potencia existente de las subestaciones que dan suministro eléctrico actualmente a la ciudad.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución de energía eléctrica.  
Considerando que la presente instalación al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre, concordado con el artículo 4.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque de Cabecera, soterrada bajo la rotonda circular en la confluencia de las avenidas Pío Baroja, General Avilés y Bulevar Norte en la ciudad de Valencia, y cuyas características técnicas principales, son las siguientes:  
  
Transformadores de potencia:   
El sistema de transformación esta compuesto por la instalación de un transformador de potencia de instalación de interior, situado en su cubículo correspondiente en el edificio y de características siguientes:  
- Potencia nominal: 50 MVA.  
- Relación de transformación, 225.000±9x2.500/21.500 V  
- Grupo de conexión: YNd11  
- Frecuencia 50 Hz  
- La borna del neutro irá directamente conectada a tierra.  
En paralelo con la salida en 20 kV del transformador de potencia (T-1), se instala una reactancia trifásica para limitar la corriente de defecto a tierra, que se ubicará, en el mismo compartimiento que el transformador, con las siguientes características:  
- Tensión nominal: 20 kV  
- Frecuencia, 50 Hz  
- Grupo de conexión, en ZIG-ZAG  
- Intensidad de defecto a tierra, 500 A.  
- Duración del defecto a tierra, 30 segundos.  
Esta reactancia será trifásica, aislada en aceite, y en cada una de las fases y en el neutro llevan incorporados transformadores de intensidad tipo Bushing de las características siguientes:  
- En cada fase: 3 T/i tipo BR, relación 300/5 A, 15 VA, 5P20.  
- En el Neutro: 1 T/i tipo BR, relación 300/5 A, 15 VA 5P20.  
Sistema eléctrico de 20 kV:   
Estará formado por una instalación blindada, interior, con envolvente metálica y aislamiento para 24 kV, en hexafluoruro de azufre (SF6), con una configuración de doble barra, compuesto por las siguientes posiciones, en el módulo siguiente:  
- Módulo 1, compuesto por (17 posiciones):  
Diez posiciones de línea, compuestas por: Un interruptor automático; un seccionador de tres posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra); un seccionador de dos posiciones (abierto, cerrado); tres transformadores de intensidad toroidales; un transformador toroidal que abarca las tres fases; tres terminales enchufables; y testigos de presencia de tensión.   
Una de estas posiciones se adaptará para la llegada del TSA-2  
Una posición de enlace de barra, compuesta por: Un interruptor automático; tres transformadores de intensidad; y dos seccionadores de dos posiciones.  
Una posición de medida, compuesta por: Seis transformadores de tensión; y dos seccionadores de tres posiciones.   
Una posición de transformador, compuesta por: Un interruptor automático; Un seccionador de tres posiciones; un seccionador de dos posiciones; tres transformadores de intensidad toroidales; nueve terminales enchufables; y testigos de presencia de tensión.  
Una posición de servicios auxiliares, (TSA-1) compuesta por: Un interruptor-fusible; un seccionador de tres posiciones; un seccionador de dos posiciones; tres terminales enchufables; y testigos de presencia de tensión.   
Una posición de batería de condensadores, compuesta por: Un interruptor automático; un seccionador de tres posiciones; un seccionador de dos posiciones; tres transformadores de intensidad toroidales; tres terminales unipolares; y testigos de presencia de tensión.  
Dos posiciones para partición de barras con cable, compuestas por: Un interruptor automático; un seccionador de dos posiciones; tres transformadores de intensidad; y nueve terminales enchufables.  
El desarrollo final de la subestación serán tres módulos independientes de celdas de 20 kV de 10 líneas en cada uno, ubicados en tres salas de MT independientes, dentro del edificio. El sistema quedará completado, junto con las baterías de condensadores, con dos transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2) de 22/0,420-0,242 kV y 250 kVA de potencia. Conectada a sus correspondientes celdas, se instalará un conjunto de batería de condensadores compactas de instalación interior de 10,8 MVAr, formada por una batería de 3,6 y otra de 7,2 MVAr, trabajando de forma escalonada.  
Se ha previsto la instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando control y protecciones, así como los sistemas de distribución de servicios auxiliares en corriente alterna y corriente continua desde los respectivos equipos rectificadores-batería. Son de tipo interior, ubicados en cuadros y armarios situados en las salas de edificio donde se instalarán los sistemas de 220 y 20 kV, así como en la sala de control y comunicaciones.  
Obra civil: La instalación comprende dos edificios subterráneos paralelos unidos entre si por los correspondientes pasos para cables. El edificio de equipos se divide en dos zonas, una correspondiente a las dos salas de mayor altura que albergarán los sistemas de 220 kV y otra de menor altura que contendrá los sistemas más reducidos y las salas de control y equipos. Ambos edificios contarán con un forjado para el paso de cables e instalaciones.  
Presupuesto: cinco millones veintinueve mil novecientos diecinueve euros con cuarenta y seis céntimos de euro (5.029.919,46 €).  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por técnico competente, para la construcción de las instalaciones de transporte secundario relacionadas en el punto primero de la presente resolución.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Conforme el Titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos técnicos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto aprobado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de treinta y seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando la documentación justificativa de la demora y del nuevo plazo previsto que solicite.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Las de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, de 11 de junio de 2012, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente siguientes:  
1. En caso de producirse cualquier hallazgo de índole arqueológica o paleontológica durante las obras, se paralizarán éstas y se comunicará a la administración competente.  
2. Deberán adoptarse las condiciones fijadas en el estudio de integración paisajística que acompaña al proyecto, de acuerdo con el contenido del informe de 10 de enero de 2011 del Servicio de Paisaje.  
3. El tratamiento de los ejemplares arbóreos existentes en la parcela de la subestación transformadora se coordinará con el departamento municipal competente.  
4. Se adoptarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, en relación al uso de gases fluorados en la subestación transformadora.  
5. A la puesta en marcha de la instalación, se realizarán las mediciones al efecto de comprobar las estimaciones incluidas en el estudio de impacto ambiental y en el proyecto relativas a emisiones sonoras   
ANNEX I  
  
Relació de béns i de drets afectats del projecte: ST Parc de Capçalera 220/20 kV.   
Terme municipal de València, província València. (Instal·lacions de distribució).  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \*  
  
ANEXO I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Parque de Cabecera 220/20 kV.   
Término municipal de Valencia,provincia Valencia. (Instalaciones de distribución)  
  
(auditoria acústica) y campos electromagnéticos y el cumplimiento de los valores establecidos en la normativa aplicable. Los resultados se acompañarán de las condiciones de funcionamiento de la subestación (equipos en funcionamiento, grado de carga, horario, etc.)  
6. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuesta y la comprobación de su eficacia.  
7. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberán ser comunicadas al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de las instalaciones eléctricas de distribución autorizadas en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del Anexo I, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 11 septiembre de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML