Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9943, del 24-09-2024 (2024/9532)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2024, del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual es modifica a Beside 2 Ibi, SL, l'autorització administrativa de construcció d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica de potència instal·lada de 3.080 kWn, denominada FV Mutxamel, incloent-hi la seua infraestructura d'evacuació, situada al terme municipal de Novelda. Expedient ATALFE/2021/71.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9943

Data del DOGV
:   24-09-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/9532

CVE
:   DOGV-V-2024-9532

Data del document
:   12-09-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

Esta resolució modifica l'emesa el 7 de setembre de 2022 per la cap del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, corresponent a l'expedient de referència ATALFE/2021/71, corresponent a la resolució d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció de la instal·lació indicada, promoguda per Beside 2 Ibi, SL, i sobre la base dels següents:

*Fets*

Primer. Que amb data 7 de setembre de 2022 es va emetre una resolució del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorgava a Beside 2 Ibi, SL, autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i s'aprovava el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l’entorn afectat, d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació,  situada a Mutxamel (Alacant), de potència instal·lada 2.800 Wn, i potència dels mòduls fotovoltaics de 3.095,82 kWp, denominada FV Mutxamel. (Expedient ATALFE/2021/71).

En esta Resolució s'establia que s'atorgava l'autorització administrativa prèvia d’acord amb els projectes i la documentació que consta en l'expedient:

– Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica FV Mutxamel, de 2,8 MW (potència instal·lada) mitjançant seguidor a 1 eix, amb número de visat MU2201126 del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Regió de Múrcia amb data 7 d'abril de 2022.

– Projecte de nou centre de seccionament per a planta solar fotovoltaica a la Pujada Borratxina del terme municipal de Mutxamel (Alacant), de 26 de novembre de 2020. Declaració responsable del tècnic projectista de data 7 de juny de 2022.

– Projecte de línia aerosubterrània de mitjana tensió 20 kV DC des del suport A-1 fins al centre de seccionament per a evacuació d'electricitat procedent de PFV Beside 2 Ibi. Terme municipal de Mutxamel (Alacant), de 15 de juny de 2021. Declaració responsable del tècnic projectista de data 7 de juny de 2022.

En concret, en esta resolució s'establia que:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     La menciocada autorització s'atorgava condicionada al compliment de les determinacions reflectides en els diferents informes emesos i que han sigut acceptats pel promotor de la instal·lació i que succintament han sigut indicats en els antecedents.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/circulo.gif)     L'incompliment de les condicions i requisits establits en l'autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.

A més, en el resolc segon s'atorgava l'autorització administrativa de construcció segons: “En l'execució del projecte es tindran en compte les següents condicions:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/circulo.gif)     Les instal·lacions hauran d'executar-se segons els projectes presentats, els seus annexos, si és el cas, i amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per les presents instal·lacions i que han sigut acceptats pel sol·licitant. En cas que, per a això, fora necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular de la present autorització haurà de sol·licitar a este òrgan la corresponent autorització prèviament a la seua execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.”

Segon. Que amb data 12 d'abril de 2024, la mercantil Beside 2 Ibi, SL presenta en este servici territorial un escrit on s'indica que a causa dels requisits exigits per al compliment del codi de xarxa, s'han modificat els inversors del projecte, la qual cosa suposa un augment en la potència instal·lada de la instal·lació, a més d'introduir un dispositiu per a limitar la potència al permís d'accés i connexió obtingut.

Tercer. Des d'este servici territorial es notifica el 24 d'abril de 2024 requeriment al promotor per a l’esmena de deficiències.

Quart. Amb data 2 de maig de 2024, el promotor de la instal·lació presenta projecte refós amb les modificacions realitzades. Per part d'este servici territorial es va revisar la documentació que adjuntava esta sol·licitud i es van observar variacions respecte al projecte autoritzat amb les autoritzacions administratives prèvies i de construcció corresponents, que s'exposen en el resolc de la present resolució, si bé a continuació s'indiquen les més significatives:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/circulo.gif)     Augment de la potència dels inversors, i, per tant, de la potència instal·lada, en passar d'1 inversor de 2.800 kW a 14 inversors de 225 kW, si bé estos estaran limitats de fàbrica a una potència nominal de 220 kW, la qual cosa fa una potència instal·lada total de 3,08 MW, la qual cosa suposa un increment d'un 10 % en la potència instal·lada.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/circulo.gif)     Modificació de la potència unitària i de la quantitat dels mòduls fotovoltaics utilitzats, des de 6.804 mòduls de 455 Wp a 5.520 mòduls de 600 Wp, la qual cosa suposa un augment de la potència de mòduls de 3.095,92 kWp fins a 3.312 kWp, la qual cosa suposa un increment d'un 7 % de la potència pic.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/circulo.gif)     Augment de la potència del transformador des d'una potència de 3.000 kVA fins a 3.500 kVA, la qual cosa suposa un increment d'un 17 % en la capacitat de transformació.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/circulo.gif)     El sistema de subjecció dels mòduls en el projecte autoritzat era de 107 seguidors solars amb 56 mòduls fotovoltaics, i 29 seguidors amb 28 mòduls fotovoltaics, a 1 eix, amb una inclinació de ± 60°, i tipus de fonamentació mitjançant clavada. En el nou projecte seguix amb el mateix tipus d'estructura si bé el nombre és de 79 seguidors (2ST) de 60 mòduls i de 26 (1ST) de 30 mòduls.

Quint. Examinada la documentació aportada,  es proposa l'emissió de resolució de modificació de l'autorització administrativa de construcció per part de la Secció d'Inspecció i Control Energètic i Miner, ja que les modificacions realitzades descrites amb anterioritat són substancials, de conformitat amb la normativa del sector elèctric, i modifiquen la resolució d'autorització de construcció emesa.

Sext. Analitzat el projecte modificat de la instal·lació respecte als condicionats emesos pels organismes afectats, este servici territorial observa el compliment d'estos, sobre la base de la nova documentació aportada.

Per tot això, es considera que és procedent l'emissió d'una modificació de l'autorització administrativa de construcció.

A estos fets són aplicables els següents,

*Fonaments de dret*

Primer. La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat Valenciana, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'este radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.

Segon. Este servici territorial és competent per a resoldre d'acord amb el que es disposa en l'article 4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i considerant el que s'establix en l'article 14 de l'Orde 3/2024, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant la qual es desenrotlla el Decret 226/2023, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, la resolució del procediment és competència del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, en ser la potència a instal·lar igual o inferior a 10 MW.

Tercer. Segons la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en este decret llei, en tràmit a la seua entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior. Per tant, al procediment objecte de la present és aplicable el Decret 88/2005, de 29 d'abril, en la seua redacció original.

Quart. D'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d'energia elèctrica.

Quint. En tractar-se d'una central fotovoltaica a implantar en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que s'establix en l'article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, és aplicable el procediment establit en el capítol II, del títol III, del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.

Segons el que s’establix en el del Decret llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat, en cap cas s'exigirà la tramitació d'una declaració d'interés comunitari per a les instal·lacions a autoritzar mitjançant el procediment regulat en el present capítol.

Sext. D’acord amb la disposició final tercera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica que modifica l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, la potència instal·lada serà la menor entre les dos següents:

a) la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent (3,312 MWp).

b) la potència màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació: 3,08 MWn.

Segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, la nova definició de potència instal·lada introduïda mitjançant la disposició final tercera un tindrà efectes per a aquelles instal·lacions que, havent iniciat la seua tramitació, encara no hagen obtingut l'autorització d'explotació definitiva.

Sèptim. D’acord amb l'article 53.1.*b*  de la Llei 24/2013, del sector elèctric, per a la sol·licitud de l'autorització administrativa de construcció, el promotor presentarà un projecte d'execució juntament amb una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable.

Octau. Segons l'article 13 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat:

“1. Tindran la consideració de modificacions no substancials les establides amb este caràcter en l'article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica…”

Nové. Segons l'article 115.3. del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica:

“3. A l'efecte del que s'establix en l'article 53.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, es consideren modificacions no substancials, devent únicament obtindre l'autorització d'explotació, amb acreditació prèvia del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'equip associat, les que complisquen les següents característiques:

a) Que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

b) Que no suposen una alteració de les característiques tècniques bàsiques (potència, capacitat de transformació o de transport, etc.) superior al deu per cent de la potència de la instal·lació.

c) Que no suposen alteracions de la seguretat tant de la instal·lació principal com de les seues instal·lacions auxiliars en servici.

d) Que no es requerisca declaració en concret d'utilitat pública per a la realització de les modificacions previstes.

e) Les modificacions de línies que no provoquen canvis de servitud sobre el traçat.

f) Les modificacions de línies que, fins i tot provocant canvis de servitud sense modificació del traçat, s'hagen realitzat de mutu acord amb els afectats, segons el que s'establix en l'article 151 d'este reial decret.

g) Les modificacions de línies que impliquen la substitució de suports o conductors per deterioració o trencament, sempre que es mantinguen les condicions del projecte original.

h) La modificació de la configuració d'una subestació sempre que no es produïsca variació en el nombre de carrers ni en el de posicions.

i) En el cas d'instal·lacions de transport o distribució que no impliquen canvis retributius.”

En este cas, la modificació és a causa de l'increment en la capacitat de transformació en més d'un 10 %.

En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable,

Resolc:

Primer. Autoritzar la modificació de l'autorització administrativa de construcció, de data 7 de setembre de 2022, segons el projecte següent:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica FV Mutxamel, amb número de visat 2024/2313 en data 30 d'abril de 2024 pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana Demarcació Alacant, i declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (article 53.1.*b*  de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista de data 5 de setembre de 2024.

La instal·lació autoritzada queda amb les següents característiques:

Promotor: Beside 2 Ibi, SL (NIF: B05536339).

Nom de la instal·lació: FV Mutxamel.

Tecnologia: fotovoltaica.

Grups generadors:

*–* Potència total: 3.312 kWp

*–* Nombre de mòduls: 5.520

*–* Potència unitària: 600 Wp

*–* Tipologia: monofacial

*–* Sistema de subjecció i ancoratge: 79 seguidors solars (2ST) de 60 mòduls fotovoltaics, i 26 seguidors (1ST) amb 30 mòduls fotovoltaics, a 1 eix, amb una inclinació de ± 60°, i tipus de fonamentació mitjançant clavada.

Potència nominal de l'inversor: 14 inversors de 225 kW (limitats internament de fàbrica a 220 kW per a garantir que no se supera la capacitat d'accés atorgada).

Power plant controller: dispositiu per a garantir que la potència activa del parc mai excedisca el valor de capacitat màxima en el punt de connexió atorgada.

Infraestructures d'evacuació:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     Un centre de transformació d'intempèrie amb un transformador de 3.500 kVA (0,8/20 kV), dos cel·les de 20 KV (1 cel·la de línia i 1 cel·la d'interruptor automàtic) hermètic d'ompliment integral en oli mineral, situat sobre bancada. Coordenades UTM (ETRS89): X = 720.323,5; Y = 4.257.022,4.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     Centre de protecció i mesura prefabricat en coordenades UTM (ETRS89): X = 720.320,9; Y = 4.257.007,5.

Les característiques principals del centre són: sis cel·les de 20 kV amb aïllament en SF6 (2L + 3P + 1M), amb transformador de servicis auxiliars de 25 kVA.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     Línia subterrània d'alta tensió (corrent altern trifàsic, tensió de 20 kV, capacitat de la línia 10.169 kW). Longitud total 46 m, composta per 2 trams que discorren dins de la parcel·la 89 del polígon 4 del terme municipal de Mutxamel (Alacant):

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     tram 1 (subterrani), dins de la tanca, des del CT al centre de protecció i mesura, conductor tipus AL HEPRZ1 12/20 kV H16 3 (1 x 150) mm² mitjançant canalització a través de tub PVC doble capa de ? = 200 mm, i longitud de 26 m (inclosos 3 m d'entrada al CP i 3 m d'entrada al CT).

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     tram 2 (subterrani) des del centre de protecció i mesura al centre de seccionament, conductor tipus AL HEPRZ1 12/20 kV H16 3 (1 x 150) mm² mitjançant canalització a través de tub PVC doble capa de ? = 200 mm, i longitud de 20 m (inclosos 3 m d'entrada al CS i 3 m d'entrada al CPM).

Infraestructura que serà cedida al gestor de la xarxa, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     Un centre de seccionament prefabricat format per un conjunt de cel·les 3L + 1A amb aïllament integral en SF6 amb tres cel·les de línia automatitzades, equipades amb interruptor-seccionador i seccionador de connexió a terra, i una cel·la de servicis auxiliars. Tensió de servici 20 kV i freqüència 50 Hz. Coordenades UTM (ETRS89): X = 720.313,8; Y = 4.257.034,0.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     Línia mixta aerosubterrània d'alta tensió (corrent altern trifàsic, tensió de 20 kV, capacitat de la línia 10.169 kW). Longitud total 206 m (64 m en subterrani i 142 m en aeri), composta per 2 trams que discorren dins de la parcel·la 89 del polígon 4 del terme municipal de Mutxamel (Alacant):

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     tram 1 (subterrani) des del centre de seccionament al nou suport núm. A2 a instal·lar, mitjançant doble entroncament A/S (tipus C-7000-14, amb una creuera recta tipus RC2-12.5-S, una creuera recta tipus RC2-15-S i una creuera recta tipus RC2-20-S), conductor tipus HEPRZ1 12/20 kV 3 x 240 mm2 Al, directament enterrat, i longitud horitzontal de 2 x 22 m, amb línia d'entrada al centre de seccionament de 2 x 3 m i línia d'entrada a l'entroncament A/S de 2 x 12 m.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     tram 2 (aeri) entre nou suport a instal·lar núm. A2 (a emplaçar en X: 720.300; Y: 4.257.019) al nou suport núm. A1 (a emplaçar en X: 720.538; Y: 4.256.978), mitjançant entroncament aerosubterrani (tipus C-7000-20 amb dos creueres rectes tipus RC2-15-S i una creuera recta tipus RC2-20-S), en doble circuit amb conductor tipus 100-AL1/17-ST1A), longitud 2 x 71 m.

En els suports núm. 442139, núm. 442140, A-1 i A-2, s'instal·laran cadenes d'amarrament de compòsit tipus U70YB20P, i cadenes especials tipus U70PP20.

Punt de connexió a la xarxa: centre de seccionament descrit anteriorment que serà cedit a l'empresa gestora de la xarxa des d'on partix la infraestructura que aboca l'energia produïda en la instal·lació en un punt de l’LMT Benidorm, de 20 kV, de l’ST Sant Joan, concretament entre els suports 442139 i 442140, situat a la parcel·la 89 del polígon 4 del terme municipal de Mutxamel.

Xarxa a la qual es connecta: xarxa de distribució del gestor de la xarxa i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Ubicació: polígon 4, parcel·la 89, la referència cadastral de la qual és: 03090A004000890000GQ, amb una superfície total de la parcel·la de 62.293 m², al terme municipal de Mutxamel, CP 03110, província d'Alacant.

La superfície total ocupada és de 38.850 m2.

Centre geomètric:

Coordenades UTM ETRS89 (fus 30): X: 720.449; Y: 4.257.035.

LÍNIA POLIGONAL DE LA TANCA DE LA INSTAL·LACIÓ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNT Z30N - ETRS89 | | | PUNT Z30N - ETRS89 | | | PUNT Z30N - ETRS89 | | |
| N | EST (X) | NORD (Y) | N | EST (X) | NORD (Y) | N | EST (X) | NORD (Y) |
| 1 | 720.533 | 4.256.910 | 9 | 720.322 | 4.257.051 | 17 | 720.514 | 4.257.213 |
| 2 | 720.523 | 4.256.900 | 10 | 720.351 | 4.257.080 | 18 | 720.538 | 4.257.153 |
| 3 | 720.495 | 4.256.900 | 11 | 720.370 | 4.257.105 | 19 | 720.538 | 4.257.132 |
| 4 | 720.453 | 4.256.922 | 12 | 720.396 | 4.257.135 | 20 | 720.480 | 4.257.061 |
| 5 | 720.415 | 4.256.950 | 13 | 720.409 | 4.257.137 | 21 | 720.480 | 4.256.979 |
| 6 | 720.373 | 4.256.957 | 14 | 720.420 | 4.257.154 | 22 | 720.501 | 4.256.973 |
| 7 | 720.310 | 4.257.021 | 15 | 720.424 | 4.257.165 | 23 | 720.533 | 4.256.930 |
| 8 | 720.331 | 4.257.042 | 16 | 720.424 | 4.257.204 |  |  |  |

  

REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LA INSTAL·LACIÓ:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/75_1726833278071_3184269472626820839_imagen.jpeg)

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/76_1726833278078_5014076844073734977_imagen.jpeg)

Característiques de la central fotovoltaica:

La central fotovoltaica denominada FV Mutxamel, de potència màxima total de mòduls fotovoltaics (pic) de 3,312 MWp i de potència nominal d'inversors de 3,08 MW, està composta per un camp generador de 5.520 mòduls fotovoltaics de 600 Wp, muntats sobre seguidors solars a un eix. Estos mòduls fotovoltaics es connecten amb una estació formada per 14 inversors de 220 kW limitats internament de fàbrica i 1 transformador d'intempèrie 0,8/20 kV de 3.500 kVA. Això suposa una potència nominal d'inversors de 3,08 MW. Al seu torn, els inversors es connecten amb la part de baixa tensió del transformador per a elevar la tensió i cel·les de mitjana tensió fins a un centre de protecció i mesura prefabricat que, al seu torn, es connectarà amb un centre de seccionament també prefabricat, situat a la parcel·la 89, del polígon 4, del terme municipal de Mutxamel (Alacant), que se cedirà al gestor de la xarxa de distribució i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

D'este centre de seccionament partirà la línia d'alta tensió de doble circuit de 20 kV, que se cedirà al gestor de la xarxa de distribució i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, amb un tram de 142 m en línia aèria i conductor 100-AL1/17-ST1A, i un altre de 250 m de tram subterrani i conductor HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 240 mm2 Al, fins a connectar-se en un punt de l’LMT Benidorm, de 20 kV, de l’ST Sant Joan, concretament entre els suports 442139 i 442140, situat a la parcel·la 89, del polígon 4, del terme municipal de Mutxamel, de la xarxa de distribució, subjacent de la xarxa de transport Xixona 220 kV.

Pressupost global de la instal·lació: 1.305.820,14 € (un milió tres-cents cinc mil huit-cents vint euros amb catorze cèntims d'euro), dels quals 223.543,79 € (dos-cents vint-i-tres mil cinc-cents quaranta-tres euros amb setanta-nou cèntims d'euro) es correspon a la infraestructura d'evacuació particular, i 38.880,29 € (trenta-huit mil huit-cents huitanta euros amb vint-i-nou cèntims d'euro) corresponen a les infraestructures d'evacuació cedides al gestor de la xarxa de transport.

Forma part de la infraestructura d'evacuació de la planta el centre de seccionament i la derivació fins a la línia de l'empresa distribuïdora. No obstant això, després de l'execució de l'obra, després d'emetre el corresponent certificat final d'obra, abans de l'autorització d'explotació, està prevista la cessió de l'esmentat centre de seccionament i la derivació a favor de la distribuïdora, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de manera que esta part de la infraestructura d'evacuació estaria a nom de la distribuïdora en la realització de posada en marxa de la instal·lació.

Com que la potència total instal·lada i autoritzada (3,08 MW) és superior a la capacitat d'accés a la xarxa concedida (2,8 MW) s’haurà d'instal·lar el sistema de control coordinat autoritzat en el punt segon d'esta resolució per a tots els mòduls de generació autoritzats per la present que impedisca que la potència activa que la instal·lació puga injectar a la xarxa supere la citada capacitat d'accés. Amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional serà requisit imprescindible per a atorgar esta que la persona titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la instal·lació del mencionat sistema de control, acompanyat de la documentació justificativa del fabricant de les característiques de l’esmentat sistema i del compliment per este de la funcionalitat limitadora que en cap règim de funcionament de la central s'injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d'accés atorgada.

Amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional serà requisit imprescindible per a atorgar esta que la titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la limitació dels inversors i del compliment per estos de la funcionalitat limitadora que en cap règim de funcionament de la central s'injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d'accés atorgada.

Segon. Aprovació de la modificació del pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l’entorn afectat.

Aprovar la modificació del pla de desmantellament i de restauració del terreny i l’entorn afectat referit a la instal·lació descrita en l'apartat primer, el pressupost del qual ascendix a 38.717,28 € (trenta-huit mil set-cents dèsset euros amb vint-i-huit cèntims d'euro) i amb l'abast establit en la Resolució, de data 7 de setembre de 2022, emesa pel Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.

La modificació realitzada en el pla desmantellament és a causa de la modificació dels equips en el nou projecte d'execució de la instal·lació.

Es modifica la quantia de la garantia econòmica per al compliment de l'obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn, per un import de 61.600,00 € (seixanta-un mil sis-cents euros), i s’haurà d'acreditar la seua deguda constitució (aportant la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional de la instal·lació, sent requisit indispensable per a poder atorgar-se esta.

La garantia haurà de depositar-se en l'Agència Tributària Valenciana, sent beneficiari l'òrgan competent en matèria d'energia que atorga l'autorització, havent de constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada, municipis on se situen els grups generadors) i que es deposita per al compliment de l'obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn.

Esta garantia serà cancel·lada quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals aquella està afecta.

Tercer

Publicacions, notificacions i comunicacions a realitzar de la present resolució.

Ordenar, de conformitat amb el que es disposa en l'article 31 del Decret llei 14/2020:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     La publicació de la present resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*   i en el *Butlletí Oficial de la Província d'Alacant*, i fer saber que la publicació d’esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació de la present resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a aquelles a les quals s’ha intentat la notificació, però esta no s'ha pogut practicar.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     La publicació en el lloc d'internet de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l'apartat d'Energia (<https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er>  en castellà i <https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er>  en valencià).

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208363/punto.gif)     La notificació/comunicació de la present resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o hagut d'intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o degueren emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, a les persones titulars de béns i drets afectats, així com a les restants parts interessades en l'expedient.

Les autoritzacions concedides seran traslladades a l’Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el segon paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per la part sol·licitant per a l'execució i posada en marxa de la instal·lació a la qual es referix la present resolució, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers, i salvats els drets particulars.

Serà causa de revocació d'esta resolució, amb caràcter previ al tràmit de l'oportú procediment, l'incompliment o inobservança de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l'incompliment o no manteniment dels pressupostos o requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que han sigut tinguts en compte per al seu atorgament, així com qualsevol altra causa que degudament i motivadament ho justifique. En particular, la caducitat dels permisos d'accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s'atorguen en esta resolució.

Esta modificació de l'autorització administrativa de construcció haurà d'annexar-se a la resolució del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorgava a Beside 2 Ibi, SL, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i s'aprovava el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l’entorn afectat, d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada a Mutxamel (Alacant), de potència instal·lada 2.800 kWn, i potència dels mòduls fotovoltaics de 3.095,82 kWp, denominada FV Mutxamel (expedient ATALFE/2021/71), de data 7 de setembre de 2022, ja esmentada.

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Direcció General d'Energia i Mines de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'establix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les comú de les administracions públiques.

  

Alacant, 12 de setembre de 2024

Sara Blanes Bas

Cap del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9943, del 24-09-2024 (2024/9532)

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2024, del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por la que se modifica a Beside 2 Ibi, SL, la autorización administrativa de construcción de una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica de potencia instalada de 3.080 kWn, denominada FV Mutxamel, incluyendo su infraestructura de evacuación, ubicada en el término municipal de Novelda. Expediente ATALFE/2021/71.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9943

Fecha DOGV
:   24-09-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/9532

CVE
:   DOGV-C-2024-9532

Fecha del documento
:   12-09-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Esta resolución modifica a la emitida el 7 de septiembre de 2022 por la Jefa del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante correspondiente al expediente de referencia ATALFE/2021/71, correspondiente a la resolución de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación indicada, promovida por Beside 2 Ibi, SL, y con base en los siguientes:

*Hechos*

Primero. Que en fecha 7 de septiembre de 2022, se emitió Resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por la que se otorgaba a Beside 2 Ibi SL., autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y se aprobaba el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado, de una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica y de su infraestructura de evacuación, ubicada en Mutxamel (Alicante), de potencia instalada 2.800 kWn, y potencia de los módulos fotovoltaicos de 3.095,82 kWp, denominada FV Mutxamel. (Expediente ATALFE/2021/71).

En dicha Resolución se establecía que se otorgaba la autorización administrativa previa acordes a los proyectos y documentación que obra en el expediente:

– «Proyecto de instalación solar fotovoltaica FV Mutxamel de 2,8 MW (potencia instalada) mediante seguidor 1 eje» con número de visado MU2201126 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia en fecha 7 de abril de 2022.

– Proyecto de «Nuevo centro de seccionamiento para planta solar fotovoltaica en la Pujada Borratxina término municipal de Mutxamel (Alicante)», de 26 de noviembre de 2020. Declaración responsable del técnico proyectista de fecha 7 de junio de 2022.

– Proyecto de «Línea aérea-subterránea de media tensión 20kV D.C. desde apoyo A-1 hasta centro de seccionamiento para evacuación de electricidad procedente de PFV Beside 2 Ibi. Término municipal de Mutxamel (Alicante)», de 15 de junio de 2021. Declaración responsable del técnico proyectista de fecha 7 de junio de 2022.

En concreto, en dicha Resolución se establecía que:

– La citada autorización se otorgaba condicionada al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los diferentes informes emitidos y que han sido aceptados por el promotor de la instalación y que sucintamente han sido indicados en los antecedentes.

– El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

Además, en el Resuelvo Segundo se otorgaba la autorización administrativa de construcción según: «En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

– Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por el solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.»

Segundo. Que en fecha 12 de abril de 2024 la mercantil Beside 2 Ibi, SL, presenta en este Servicio Territorial escrito donde se indica que a causa de los requisitos exigidos para el cumplimiento del código de red, se ha modificado los inversores del Proyecto, lo que supone un aumento en la potencia instalada de la instalación, además de introducir un dispositivo para limitar la potencia al permiso de acceso y conexión obtenido.

Tercero. Desde este Servicio Territorial se notifica el 24 de abril de 2024 requerimiento al promotor para subsanación de deficiencias.

Cuarto. En fecha 2 de mayo de 2024 el promotor de la instalación presenta proyecto refundido con las modificaciones realizadas. Por parte de este Servicio Territorial se revisó la documentación que acompañaba a dicha solicitud y se observaron variaciones respecto al proyecto autorizado con las autorizaciones administrativas previa y de construcción correspondientes, que se exponen en el Resuelvo de la presente resolución, si bien a continuación se indican las más significativas:

– Aumento de la potencia de los inversores, y por tanto de la potencia instalada, al pasar de 1 inversor de 2.800 kW a 14 inversores de 225 kW, si bien los mismos estarán limitados de fábrica a una potencia nominal de 220 kW, lo que hace una potencia instalada total de 3,08 MW, lo que supone un incremento de un 10% en la potencia instalada.

– Modificación de la potencia unitaria y de la cantidad de los módulos fotovoltaicos utilizados, desde 6.804 módulos de 455 Wp a 5.520 módulos de 600 Wp, lo que supone un aumento de la potencia de módulos de 3.095,92 kWp hasta 3.312 kWp, lo que supone un incremento de un 7% de la potencia pico.

– Aumento de la potencia del transformador desde una potencia de 3.000 kVA hasta 3.500 kVA, lo que supone un incremento de un 17% en la capacidad de transformación.

– El sistema de sujeción de los módulos en el proyecto autorizado era de 107 seguidores solares con 56 módulos fotovoltaicos, y 29 seguidores con 28 módulos fotovoltaicos, a 1 eje con una inclinación de ±60º, y tipo de cimentación mediante hincado. En el nuevo proyecto sigue con el mismo tipo de estructura si bien el número es de 79 seguidores (2ST) de 60 módulos y de 26 (1ST) de 30 módulos.

Quinto. Examinada la documentación aportada,  se propone la emisión de resolución de modificación de la autorización administrativa de construcción por parte de la Sección de Inspección y Control Energético y Minero, ya que las modificaciones realizadas descritas con anterioridad, son sustanciales, de conformidad con la normativa del sector eléctrico, y modifican la Resolución de autorización de construcción emitida.

Sexto. Analizado el proyecto modificado de la instalación con respecto a los condicionados emitidos por los organismos afectados, desde este Servicio Territorial se observa el cumplimiento de los mismos, con base en la nueva documentación aportada.

Por todo ello, se considera que procede la emisión de una modificación de la autorización administrativa de construcción.

A estos hechos son aplicables los siguientes:

*Fundamentos de derecho*

Primero. La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

Segundo. Este Servicio Territorial es competente para resolver de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y considerando lo establecido en el artículo 14 de la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, mediante la que se desarrolla el Decreto 226/2023, del Consell, de 19 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, la resolución del procedimiento es competencia del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, al ser la potencia a instalar igual o inferior a 10 MW.

Tercero. Según la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley, en trámite a su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior. Por tanto, al procedimiento objeto de la presente le es de aplicación el Decreto 88/2005, de 29 de abril en su redacción original.

Cuarto. De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

Quinto. Al tratarse de una central fotovoltaica a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título III del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

Según establece el del Decreto ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat, en ningún caso se exigirá la tramitación de una Declaración de Interés Comunitario para las instalaciones a autorizar mediante el procedimiento regulado en el presente capítulo.

Sexto. Conforme a la Disposición final tercera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica que modifica el artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente (3,312 MWp).

b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación: 3,08 MWn.

Según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, la nueva definición de potencia instalada introducida mediante la disposición final tercera uno tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva.

Séptimo. Conforme al artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para la solicitud de la autorización administrativa de construcción, el promotor presentará un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.

Octavo. Según el artículo 13 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat:

«1. Tendrán la consideración de modificaciones no sustanciales las establecidas con este carácter en el artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica…….»

Noveno. Según el artículo 115º.3. del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica:

«3. A los efectos de lo establecido en el artículo 53.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se consideran modificaciones no sustanciales, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación, previa acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado, las que cumplan las siguientes características:

a) No se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

b) Que no supongan una alteración de las características técnicas básicas (potencia, capacidad de transformación o de transporte, etc.) superior al diez por ciento de la potencia de la instalación.

c) Que no supongan alteraciones de la seguridad tanto de la instalación principal como de sus instalaciones auxiliares en servicio.

d) Que no se requiera declaración en concreto de utilidad pública para la realización de las modificaciones previstas.

e) Las modificaciones de líneas que no provoquen cambios de servidumbre sobre el trazado.

f) Las modificaciones de líneas que, aun provocando cambios de servidumbre sin modificación del trazado, se hayan realizado de mutuo acuerdo con los afectados, según lo establecido en el artículo 151 de este real decreto.

g) Las modificaciones de líneas que impliquen la sustitución de apoyos o conductores por deterioro o rotura, siempre que se mantengan las condiciones del proyecto original.

h) La modificación de la configuración de una subestación siempre que no se produzca variación en el número de calles ni en el de posiciones.

i) En el caso de instalaciones de transporte o distribución que no impliquen cambios retributivos.»

En este caso la modificación se debe al incremento en la capacidad de transformación en más de un 10%.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable,

RESUELVO

*Primero*

Autorizar la modificación de la autorización administrativa de construcción, de fecha 7 de septiembre de 2022, según el proyecto siguiente:

– «Proyecto de instalación solar fotovoltaica FV Mutxamel «, con número de visado 2024/2313 en fecha 30 de abril de 2024 por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana Demarcación Alicante, y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 5 de septiembre de 2024.

La instalación autorizada queda con las siguientes características:

Promotor: Beside 2 Ibi SL (NIF: B05536339)

Nombre Instalación: FV Mutxamel

Tecnología: Fotovoltaica.

Grupos generadores:

– Potencia total: 3.312 kWp

– N.º módulos: 5.520

– Potencia unitaria: 600 Wp

– Tipología: Monofacial

– Sistema sujeción y anclaje: 79 seguidores solares (2ST) de 60 módulos fotovoltaicos, y 26 seguidores (1ST) con 30 módulos fotovoltaicos, a 1 eje con una inclinación de ±60º, y tipo de cimentación mediante hincado.

Potencia nominal del inversor:  14 inversores de 225 kW (limitados internamente de fábrica a 220 kW para garantizar que no se supera la capacidad de acceso otorgada).

Power plant controller: dispositivo para garantizar que la potencia activa del parque nunca exceda el valor de capacidad máxima en el punto de conexión otorgada.

Infraestructuras de evacuación:

– Un centro de transformación de intemperie con un transformador de 3.500 kVA (0,8/20 kV), dos celdas de 20 kV (1 celda de línea y 1 celda de interruptor automático) hermético de llenado integral en aceite mineral, ubicado sobre bancada. Coordenadas UTM (ETRS89): X = 720.323,5; Y = 4.257.022,4.

– Centro de protección y medida prefabricado en coordenadas UTM (ETRS89): X = 720.320,9; Y = 4.257.007,5.

Las características principales del Centro son: Seis celdas de 20 kV con aislamiento en SF6 (2L+3P+1M), con transformador de SSAA de 25 kVA.

– Línea subterránea de alta tensión (corriente alterna trifásica, tensión de 20 kV, capacidad de la línea 10.169 kW). Longitud total 46 m, compuesta por 2 tramos que discurren dentro de la parcela 89 del polígono 4 del término municipal de Mutxamel (Alicante):

– tramo 1 (subterráneo), dentro del vallado, desde CT a Centro de protección y medida, conductor tipo AL HEPRZ1 12/20 kV H16 3(1x150) mm² mediante canalización a través de tubo PVC doble capa de ?=200mm, y longitud de 26 m (incluidos 3m de entrada a CP y 3 m de entrada a CT).

– tramo 2 (subterráneo) de Centro de protección y medida a centro de seccionamiento, conductor tipo AL HEPRZ1 12/20 kV H16 3(1x150) mm² mediante canalización a través de tubo PVC doble capa de ?=200mm, y longitud de 20 m (incluidos 3m de entrada a CS y 3 m de entrada a CPM).

Infraestructura que va a ser cedida al gestor de la red, I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU:

– Un centro de seccionamiento prefabricado formado por un conjunto de celdas 3L+1A con aislamiento integral en SF6 con tres celdas de línea automatizadas, equipadas con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra, y una celda de servicios auxiliares. Tensión de servicio 20 kV y frecuencia 50 Hz. Coordenadas UTM (ETRS89): X = 720.313,8; Y = 4.257.034,0.

– Línea mixta aéreo-subterránea de alta tensión (corriente alterna trifásica, tensión de 20 kV, capacidad de la línea 10.169 kW). Longitud total 206 m (64 m en subterráneo y 142 m en aéreo), compuesta por 2 tramos que discurren dentro de la parcela 89 del polígono 4 del término municipal de Mutxamel (Alicante):

– tramo 1 (subterráneo) desde Centro de seccionamiento a nuevo apoyo n.º  A2 a instalar, mediante doble entronque A/S (tipo C-7000-14, con una cruceta recta tipo RC2-12.5-S, una cruceta recta tipo RC2-15-S y una cruceta recta tipo RC2-20-S), conductor tipo HEPRZ1 12/20kV 3x240mm² Al, directamente enterrado, y longitud horizontal de 2 x 22 m, con línea de entrada al centro de seccionamiento de 2 x 3 m y línea de entrada al entronque A/S de 2 x 12 m.

– tramo 2 (aéreo) entre nuevo apoyo a instalar n.º A2 (a emplazar en X: 720.300; Y: 4.257.019) al nuevo apoyo n.º A1 (a emplazar en X: 720.538; Y: 4.256.978), mediante entronque aéreo-subterráneo (tipo C-7000-20 con dos crucetas rectas tipo RC2-15-S y una cruceta recta tipo RC2-20-S), en doble circuito con conductor tipo 100-AL1/17-ST1A), longitud 2 x 71 m.

En los apoyos N.º 442139, N.º 442140, A-1 y A-2 se instalarán cadenas de amarre de composite tipo U70YB20P, y cadenas especiales tipo U70PP20.

Punto de conexión a la red: centro de seccionamiento descrito anteriormente que va a ser cedido a la empresa gestora de la red desde donde parte la infraestructura que vierte la energía producida en la instalación en un punto de la LMT «Benidorm» de 20 kV de la ST San Juan, concretamente entre los apoyos 442139 y 442140, situado en la parcela 89 del polígono 4 del término municipal de Mutxamel.

Red a la que se conecta: red de distribución del gestor de la red i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Ubicación: Polígono 4, parcela 89, cuya referencia catastral es: 03090A004000890000GQ, con una superficie total de la parcela de 62.293 m², en término municipal de Mutxamel, CP 03110, provincia de ALICANTE.

La superficie total ocupada es de 38.850 m².

Centro geométrico:

Coordenadas UTM ETRS89 (huso 30): X: 720.449; Y: 4.257.035.

LÍNEA POLIGONAL DEL VALLADO DE LA INSTALACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO Z30N - ETRS89 | | | PUNTO Z30N - ETRS89 | | | PUNTO Z30N - ETRS89 | | |
| N | ESTE (X) | NORTE (Y) | N | ESTE (X) | NORD (Y) | N | ESTE (X) | NORTE (Y) |
| 1 | 720.533 | 4.256.910 | 9 | 720.322 | 4.257.051 | 17 | 720.514 | 4.257.213 |
| 2 | 720.523 | 4.256.900 | 10 | 720.351 | 4.257.080 | 18 | 720.538 | 4.257.153 |
| 3 | 720.495 | 4.256.900 | 11 | 720.370 | 4.257.105 | 19 | 720.538 | 4.257.132 |
| 4 | 720.453 | 4.256.922 | 12 | 720.396 | 4.257.135 | 20 | 720.480 | 4.257.061 |
| 5 | 720.415 | 4.256.950 | 13 | 720.409 | 4.257.137 | 21 | 720.480 | 4.256.979 |
| 6 | 720.373 | 4.256.957 | 14 | 720.420 | 4.257.154 | 22 | 720.501 | 4.256.973 |
| 7 | 720.310 | 4.257.021 | 15 | 720.424 | 4.257.165 | 23 | 720.533 | 4.256.930 |
| 8 | 720.331 | 4.257.042 | 16 | 720.424 | 4.257.204 |  |  |  |

  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA INSTALACIÓN:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208362/1_1727088098634_4704262355034364707_imagen.jpeg)

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208362/2_1727088098636_1982913033623208581_imagen.jpeg)

CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA:

La central fotovoltaica denominada FV Mutxamel de potencia máxima total de módulos fotovoltaicos (pico) de 3,312 MWp y de potencia nominal de inversores de 3,08 MW está compuesta por un campo generador de 5.520 módulos fotovoltaicos de 600 Wp, montados sobre seguidores solares a un eje. Estos módulos fotovoltaicos se conectan con 1 estación formada por 14 inversores de 220 kW limitados internamente de fábrica y 1 transformador de intemperie 0,8/20 kV de 3.500 kVA. Esto supone una potencia nominal de inversores de 3,08 MW. A su vez los inversores se conectan con la parte de Baja Tensión del transformador para elevar la tensión y celdas de Media Tensión hasta un centro de protección y medida prefabricado que, a su vez, se conectará con un centro de seccionamiento también prefabricado, situado en la parcela 89 del polígono 4 del término municipal de Mutxamel (Alicante), que se cederá al gestor de la red de distribución i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU.

De dicho centro de seccionamiento partirá la línea de alta tensión de doble circuito de 20 kV, que se cederá al gestor de la red de distribución i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU., con un tramo de 142 m en línea aérea y conductor 100-AL1/17-ST1A, y otro de 250 m de tramo subterráneo y conductor HEPRZ1 12/20 kV 3x1x240 mm² Al, hasta conectarse en un punto de la LMT «Benidorm» de 20 kV de la ST San Juan, concretamente entre los apoyos 442139 y 442140, situado en la parcela 89 del polígono 4 del término municipal de Mutxamel, de la red de distribución, subyacente de la red de transporte Jijona 220 kV.

Presupuesto global de la instalación: 1.305.820,14 € (un millón trescientos cinco mil ochocientos veinte euros con catorce céntimos de euro), de los cuales 223.543,79 € (doscientos veintitrés mil quinientos cuarenta y tres euros con setenta y nueve céntimos de euro) se corresponde a la infraestructura de evacuación particular, y 38.880,29 € (treinta y ocho mil ochocientos ochenta euros con veintinueve céntimos de euro) corresponden a las infraestructuras de evacuación cedidas al gestor de la red de transporte.

Forma parte de la infraestructura de evacuación de la planta el Centro de Seccionamiento y la derivación hasta la línea de la empresa distribuidora. No obstante, tras la ejecución de la obra, tras emitir el correspondiente Certificado Final de Obra, antes de la Autorización de Explotación, está prevista la cesión del mencionado Centro de Seccionamiento y la derivación a favor de la distribuidora, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU., de forma que esta parte de la infraestructura de evacuación estaría a nombre de la distribuidora en la realización de puesta en marcha de la instalación.

Puesto que la potencia total instalada y autorizada (3,08 MW) es superior a la capacidad de acceso a la red concedida (2,8 MW) deberá instalarse el sistema de control coordinado autorizado en el punto segundo de esta resolución para todos los módulos de generación autorizados por la presente que impida que la potencia activa que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la persona titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido sistema de control, acompañado de la documentación justificativa del fabricante de las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.

Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la limitación de los inversores y del cumplimiento por estos de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.

*Segundo*

Aprobación de la modificación del plan de desmantelamiento de la instalación autorizada y de restauración del terreno y entorno afectado.

Aprobar la modificación del plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado referido a la instalación descrita en el apartado primero, cuyo presupuesto asciende a 38.717,28 € (treinta y ocho mil setecientos diecisiete euros con veintiocho céntimos de euro) y con el alcance establecido en la resolución, de fecha 7 de septiembre de 2022, emitida por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

La modificación realizada en el plan desmantelamiento es debida a la modificación de los equipos en el nuevo proyecto de ejecución de la instalación.

Se modifica la cuantía de la garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe de 61.600,00 € (sesenta y un mil seiscientos euros), debiendo acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiario el órgano competente en materia de energía que otorga la autorización, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.

Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

*Tercero*

Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución.

Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto ley 14/2020:

– La publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*   y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

– La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en el apartado de Energía (<https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er>

en castellano y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er>   en valenciano).

– La notificación/comunicación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.

Esta modificación de la autorización administrativa de construcción deberá anexarse a la Resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por la que se otorgaba a Beside 2 Ibi, SL, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y se aprobaba el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado, de una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica y de su infraestructura de evacuación, ubicada en Mutxamel (Alicante), de potencia instalada 2.800 kWn, y potencia de los módulos fotovoltaicos de 3.095,82 kWp, denominada FV Mutxamel (Expediente ATALFE/2021/71), de fecha 7 de septiembre de 2022 ya mencionada.

Contra la presente resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

  

Alicante, 12 de septiembre de 2024

Sara Blanes Bas

Jefa del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML