Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9998, del 03-12-2024 (2024/12602)

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2024, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'atorga a Fotovoltaic Casiopea Requena SLU l'autorització administrativa prèvia, i de construcció i aprovació del pla de desmantellament i restauració «Solar Fotovoltaica Requena 2» a Requena (València), de potència 39,99 MW, inclosa la infraestructura d'evacuació constituïda per 3 línies subterrànies de 30 kV, la subestació col·lectora «SET Requena Col·lectora Sud (RCS) 30/132kV» i línia aèria subterrània de 132 kV i es declara, en concret, la utilitat pública. ATALFE/2020/89.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9998

Data del DOGV
:   03-12-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/12602

CVE
:   DOGV-V-2024-12602

Data del document
:   23-07-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

*Antecedents*

Sol·licitud

Fotovoltaica Casiopea Requena, SLU, va presentar una instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 13/11/2020, amb número de registre GVRTE/2020/1693429, en la qual va sol·licitar autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, avaluació d’impacte ambiental i l’aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l’entorn afectat, relatius a una central de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica connectada en alta tensió, denominada «Solar Fotovoltaica Requena 2», de potència nominal 39,99 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 39,998 MWp, que se situarà en el terme municipal de Requena (València), inclosa la seua infraestructura d’evacuació fins a la subestació «ST Requena 400 kV».

De conformitat amb les característiques i la ubicació de la instal·lació sol·licitada, està sotmesa al procediment integrat d’autorització de centrals fotovoltaiques que hagen d’emplaçar-se sobre sòl no urbanitzable establit pel Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (d’ara en avant, Decret llei 14/2020) perquè es tracta d’una sol·licitud referent a una central fotovoltaica que es projecta emplaçar sobre sòl no urbanitzable. Per a la tramitació d’esta s’incoa, per part del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València (d’ara en avant, STIEMV), l’expedient ATALFE/2020/89.

Consta el justificant del pagament de la taxa administrativa corresponent.

En data 23.12.2020, en vista de la documentació presentada, s’acorda l’admissió a tràmit, per part del servici territorial mencionat, de la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de producció d’energia elèctrica de 39.990 kW de potència instal·lada, segons la definició vigent en eixe moment, que promou Fotovoltaica Casiopea Requena, SLU, i que se situarà en el municipi de Requena, província de València, únicament als efectes del que s’estipula en l’article 1.1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

Posteriorment, mitjançant la sol·licitud de data 12.11.2021 (registre d’entrada GVRTE/2021/2829244), sol·licita la utilitat pública, en concret, de la línia aerosubterrània de 132 kV que ix de la subestació transformadora Requena col·lectora sud 30/132 kV (d’ara en avant, SET RCS) fins a la subestació transformadora SET Promotores Requena Renovables 132/400 kV (d’ara en avant, SET PRR).

Informació pública

La sol·licitud d’autorització administrativa de la instal·lació, juntament amb la documentació presentada, han sigut objecte d’informació pública durant el termini de trenta (30) dies, als efectes que preveu l’article 23 del Decret llei 14/2020, la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica; en l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, així com en els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental, en els següents mitjans:

El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de data 17.12.2021 (DOGV 9237, p. 52763).

El *Butlletí Oficial de la Província de València*  de data 16.12.2021 (BOP 241, p. 13).

El diari Levante el Mercantil Valenciano, de data 27.12.2021.

La sol·licitud se sotmet a una segona informació pública, d’acord amb l’article 23.5 del Decret llei 14/2020, a conseqüència del canvi substancial en la línia d’evacuació de 132 kV que connecta la SET RCS amb la SET PRR, pel soterrament d’un tram d’esta, en els següents mitjans:

El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de data 18.01.2023 (DOGV 9514, p. 4878).

El *Butlletí Oficial de la Província de València*  de data 23.01.2023 (BOP 15, p. 1).

El diari Levante el Mercantil Valenciano, de data 20.01.2023.

La sol·licitud se sotmet a una tercera informació pública, d’acord amb l’article 23.5 del Decret llei 14/2020, a conseqüència del canvi substancial en la línia d’evacuació de 132 kV, perquè s’adapte el traçat del tram soterrat de la línia al dels camins existents, en els següents mitjans:

El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de data 18.05.2023 (DOGV 9598, p. 31049).

El *Butlletí Oficial de la Província de València*  de data 22.05.2023, (BOP 97, p. 1), amb correcció d’errades en el BOP de data 08.06.2023, (BOP 110, p. 1).

El diari Levante el Mercantil Valenciano, de data 26.05.2023.

La sol·licitud se sotmet a una quarta informació pública, d’acord amb l’article 23.5 del Decret llei 14/2020, a conseqüència del canvi substancial en la línia d’evacuació de 132 kV, pel soterrament de dos nous trams de la línia, en els següents mitjans:

El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de data 15.11.2023 (DOGV 9725, p. 64176).

El *Butlletí Oficial de la Província de València*  de data 15.11.2023 (BOP 220, p. 1).

El diari Levante el Mercantil Valenciano, de data 24.11.2023.

En cada una de les informacions públiques, l’STIEMV, en virtut de l’article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l’Ajuntament de Requena la instància d’exposició en el tauler d’anuncis de la sol·licitud d’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i de construcció, ocupació de vies pecuàries, així com de reconeixement, en concret, d’utilitat pública, juntament amb la llista concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel projecte, a l’efecte de poder iniciar, posteriorment, el procediment d’expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d’energia elèctrica.

També s’efectuen les notificacions corresponents a totes les persones que consten com a titulars dels béns i drets afectats.

Així mateix, en cada una de les ocasions, s’ha posat la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà) i <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià).

Al·legacions

D’acord amb la documentació que consta en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública es van presentar al·legacions per part dels particulars M. A. H. P, A. L. S., C. G. S., V. G. P., N. H. V., P. M. E., i de l’associació Plataforma para el Estudio y Conservación de la Sierra de Chiva (APECSC), Finca San Blas, SL, l’associació Utiel-Requena Sostenible (AURS), i la Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO). Es resumixen a continuació les referides a la instal·lació fotovoltaica de Requena 2 i la contestació del promotor:

Al·legacions d’A. L. S.

Consta una al·legació presentada per A. L. S., en representació d’Agro Inmobiliaria, SL, com a titular de les parcel·les 7, 2 i 1 del polígon 94 i la parcel·la 79 del polígon 85, en la qual sol·licita la modificació del traçat corresponent a la línia d’evacuació de 132 kV de la SET RCS a la SET PRR.

El promotor respon que, en compliment del condicionat que establix la declaració d’impacte ambiental, emesa el 25 de gener de 2023, s’ha adaptat la part soterrada de la SET Requena col·lectora sud del traçat fins al suport 10 als camins existents, de conformitat a l’article 8 del Decret llei 14/2020.

Al·legacions de C. G. S.

Consta l’al·legació particular de C. G. S., com a titular de la parcel·la 64 del polígon 57 del terme municipal de Requena, en la qual mostra l’oposició a l’expropiació perquè entén que les seues parcel·les estan classificades com a sòl urbanitzable i va en contra del DL 14/2020 que regula la implantació de les centrals FV en sòl no urbanitzable.

El promotor indica que, segons l’RD 1955/2000, no hi ha una causa limitadora per a imposar servituds de pas per parcel·les de la part al·legant i que, tot i que hi ha ferramentes que habiliten el desenrotllament, s’intentarà arribar a un acord mutu beneficiós per a les dos parts. Es disposa de l’acord de constitució de servitud en la parcel·la 64 del polígon 57.

Al·legacions de V. G. P.

Consta l’al·legació particular de V. G. P., com a propietària dels terrenys que s’inclouen en el sector de sòl urbanitzable d’ús residencial, SUZR-12, «Residencial el Rebollar» (suports 83, 84 i 85, que afecta les parcel·les 64, 66, 67, 86 i 87 del polígon 57), en la qual se sol·licita que es varie el traçat de les noves línies d’alta tensió de manera que s’evite que estes interferisquen amb el sector de sòl urbanitzable residencial que es definix en el Pla general de Requena; que s’advertisca, tant al promotor com al conjunt de les administracions actuants, de la provisionalitat de les úniques llicències possibles en els àmbits de sòl urbanitzable; que es notifique, de manera individualitzada, als propietaris de les xarxes primàries adscrites a estos com a afectats directes dels seus drets urbanístics, i que s’instruïsca el procediment administratiu específic corresponent a les situacions en les quals la infraestructura elèctrica afecta els sòls urbans o urbanitzables.

El promotor indica que el règim d’usos permesos en sòl urbanitzable no programat i el sòl no urbanitzable és bàsicament el mateix, segons el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (d’ara en avant, TRLOTUP). També presenta la justificació de la capacitat d’urbanització improbable del sector SUZR-12, «El Rebollar», i indica que, segons el TROLOTUP, l’actuació és compatible si hi ha un compromís d’erradicació.

També declara que, segons els articles 144 i 150 de l’RD 1955/2000, no és necessari efectuar una notificació personal a tots els propietaris del sector, que la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública, en concret, s’ha dut a terme amb el compliment del procediment legal necessari i que la resta dels propietaris es vorien hipotèticament afectats únicament si s’executa la urbanització del sector, una eventualitat que ja preveu el promotor.

El promotor també respon que la llicència d’obra que s’ha d’atorgar per l’Ajuntament de Requena no és objecte de l’expedient, per la qual cosa l’al·legació no té cabuda, i que la línia d’evacuació és compatible amb el sòl urbanitzable sense programar, d’acord amb el que indica el TRLOTUP.

Al·legacions d’M. A. H. P.

Consta l’al·legació particular d’M. A. H. P. pel que fa a la parcel·la 117 del polígon 73 (afectada pel suport 29), en la qual sol·licita que es canvie el traçat de l’LAAT perquè suposa un perjuí manifest per als seus interessos, ja que limita els usos de desenrotllament de la parcel·la mencionada.

El promotor indica que el traçat proposat per M. A. H. P. suposa l’afecció a parcel·les que no s’inclouen en la llista de béns i drets afectats que es preveu en el projecte, la qual cosa suposaria una modificació substancial quant al projecte original. No obstant això, el promotor està obert a arribar a un acord de condicions òptim prèviament al procés d’expropiació.

Al·legacions d’N. H. V.

Consta l’al·legació particular d’N. H. V., com a titular de les parcel·les 29 i 30 del polígon 54 del terme municipal de Requena, en la qual s’exposa que hi ha una sobrecàrrega d’infraestructures elèctriques i es presenta una sèrie d’al·legacions mediambientals i paisatgístiques, així com el benefici de la declaració d’utilitat pública.

El promotor respon que el traçat de l’LAAT 132 kV és d’acord amb l’ETCV (Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana) i compta amb la compatibilitat territorial emesa per l’organisme competent; que les afeccions a la salut complixen amb les mesures de seguretat, d’acord amb el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió; que es compta amb la conformitat de l’organisme competent en matèria paisatgística pel que fa a l’LAAT 132 kV, i justifica l’aplicació de la utilitat pública a l’LAAT 132 kV, segons la Llei 24/2013, així com la intenció del promotor d’arribar a un acord mutu amb l’al·legant.

Al·legacions de P. M. E.

Consten dos al·legacions particulars de P.M.E., com a propietari de les parcel·les 77, 118 i 119 del polígon 73 del terme municipal de Requena, en les quals mostra l’oposició a qualsevol expropiació dels seus béns i drets, ja que formen part d’una finca rústica àmplia, la qual quedaria minvada. Al·lega, també, la seua condició de pilot d’helicòpters i indica que se li causaria un perjuí irreparable en cas que l’expropiació es referisca a una servitud de pas de línies elèctriques, ja que la presència d’esta línia elèctrica sobre les seues parcel·les impediria que poguera volar sobre la finca, i afig que els promotors poden realitzar la instal·lació per altres zones.

El promotor respon que el projecte s’ha desenrotllat amb el compliment dels criteris generals, ambientals, territorials i energètics que s’establixen en el DL 14/2020, que s’ha triat la millor alternativa possible, i que no hi ha cap causa limitativa per a la constitució de servitud de pas d’energia elèctrica, d’acord amb el que indica l’article 161 del Reial decret 1955/2000 d’1 de desembre. Finalment, respon que, durant el procés per a la resolució de la declaració, en concret, d’utilitat pública, es posarà en contacte amb els titulars dels béns i drets afectats per esta instal·lació i que es tractarà d’arribar a un acord mutu.

Finca San Blas, SL.

Consten huit al·legacions presentades per A. Z. V., en representació de Finca San Blas. Pel que fa a les al·legacions, esta administració les desestima a partir del següent:

Sobre el fraccionament dels expedients. El promotor indica que cada projecte és una unitat de generació independent. Cada expedient el tramita una societat vehicular independent, i la garantia, l’accés, la connexió i la consegüent tramitació són independents. Amb la finalitat de minimitzar l’impacte de les infraestructures d’evacuació, es va decidir agrupar en una única línia elèctrica l’evacuació dels projectes.

També indica que s’analitza l’impacte ambiental dels efectes sinèrgics de les 7 plantes, i que hi ha jurisprudència que acredita els arguments del promotor.

Sobre la declaració d’utilitat pública i la inexistència de l’intent d’acords amb els propietaris. En les al·legacions que va presentar Finca San Blas en abril de 2023, admet que el promotor ha contactat amb la mercantil i, especialment, amb el firmant d’este escrit, per a avançar en l’expedient expropiatori. Açò no es pot entendre d’una altra manera que no siga la intenció del promotor d’arribar a un acord amb l’al·legant a fi d’evitar el procediment expropiatori, el qual és, per si mateix, molest i dilatat i que no pot beneficiar de cap manera a este promotor. Per tant, s’observa una incongruència evident amb el que manifesta l’al·legant, que indica que no s’ha produït cap contacte ni cap intent de negociació.

Sobre la declaració d’utilitat pública en la resolució del procediment integrat que ens ocupa, esta es limita a efectes expropiatoris en relació amb la línia d’evacuació comuna que, tot i que s’inclou formalment en l’expedient ATALFE/2020/86, donarà servici a diferents projectes de plantes fotovoltaiques que s’han presentat, atés que la disponibilitat dels terrenys per a la construcció, en este cas, de la planta fotovoltaica denominada Requena 1 no plantegen una necessitat d’expropiació.

Sobre el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell. Criteris de localització i implantació de les instal·lacions. Afecció greu sobre la Finca San Blas. Els criteris de localització i implantació de les instal·lacions s’examinen precisament en els informes preceptius i vinculants de Patrimoni Cultural, en la declaració d’impacte ambiental i en els informes d’Ordenació Territorial i Paisatge. S’han emés els informes preceptius i vinculants relatius a estes matèries, als quals es fa remissió.

Sobre la gestió territorial aplicada per tractar-se de sòl no urbanitzable. Com bé admet l’al·legant, el procediment integrat que establix el Decret llei 14/2020 ha modificat alguna de les normes vigents en matèria d’ordenació del territori i ambiental, i no és necessària la declaració d’interés comunitari.

En relació amb les al·legacions pel que fa als criteris d’implantació relacionats amb l’ordenació del territori, consta en l’expedient l’informe favorable del Servici de Gestió Territorial de la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental (Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori). Es remet al condicionat que s’indica en el resolc primer d’esta resolució. Per tant, les al·legacions que fan referència a esta qüestió es consideren degudament valorades.

Sobre les afeccions al paisatge i l’anàlisi de la documentació tècnica preparada per a l’actuació pretesa (estudi d’integració paisatgística). Consta en l’expedient l’informe del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge de la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental (Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori). Es remet al condicionat que s’indica en el resolc primer d’esta resolució. Per tant, les al·legacions que fan referència a esta qüestió es consideren degudament valorades.

Sobre afeccions al patrimoni cultural. En relació amb les al·legacions de caràcter patrimonial, consta en l’expedient la declaració d’impacte ambiental i l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural (Conselleria de Cultura i Esport) favorable al traçat autoritzat, per la qual cosa les al·legacions referents a esta qüestió es consideren degudament valorades.

Sobre les afeccions a la fauna, a la flora i a l’ésser humà, la valoració econòmica dels actius ambientals de la zona afectada, l’anàlisi de la documentació tècnica preparada per a l’actuació pretesa (estudi d’impacte ambiental) i l’estudi d’alternatives.

Consta en l’expedient la declaració d’impacte ambiental emesa en data 20.01.2023 pel director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  número 9554, de 15.03.2023. Es remet al resolc primer d’esta resolució, en el qual s’arrepleguen les condicions ambientals que imposa l’òrgan competent en esta declaració. A més, consten els informes de la Direcció General de Medi Natural i Animal (Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori). Per tant, les al·legacions que fan referència a esta qüestió es consideren degudament valorades.

Sobre la incidència d’altres línies elèctriques existents. Consten en l’expedient els informes de Red Eléctrica de España SAU, com a titular de les línies, en els quals es considera l’actuació favorable subjecta a les condicions que s’imposen en estos. Per este motiu, les al·legacions referents a esta qüestió es consideren desestimades.

Sobre l’informe de compatibilitat urbanística. Pel que fa a la compatibilitat urbanística de les parcel·les a on es pretén implantar la instal·lació, consta en l’expedient l’informe urbanístic municipal de l’Ajuntament de Requena, que conclou que les parcel·les en l’SNU-C4 són compatibles amb el planejament. A més, l’article 19 del DL 14/2020 establix que, des del punt de vista urbanístic, tan sols es considera incompatible l’ús d’una instal·lació fotovoltaica per a generació d’energia elèctrica quan estiga expressament prohibit en el planejament urbanístic municipal per a la zona urbanística en la qual es pretén situar. Per tant, les al·legacions referents a esta qüestió es consideren desestimades.

Sobre l’increment del risc d’incendis forestals. Consta en l’expedient l’informe de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, favorable a l’actuació i subjecta a les condicions que s’arrepleguen en este. Per tant, les al·legacions que fan referència a esta qüestió es consideren degudament valorades.

Sobre l’increment d’altres riscos associats i el principi de precaució. L’autorització administrativa prèvia i l’autorització administrativa de construcció s’atorga només a l’efecte de la Llei del sector elèctric i el seu desplegament, sense menyscapte de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que siga necessari obtindre per part del sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a la qual es referix esta resolució, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient.

Les conclusions a les quals s’arriba després d’examinar els informes mencionats, així com els que s’han emés per part d’estos organismes en resposta a les al·legacions presentades per l’ajuntament, són les següents:

Els informes sol·licitats ho són en relació amb els projectes que s’han presentat i la conformitat d’estos amb la legalitat vigent. Es tracta d’informes concrets sobre l’activitat projectada i la incidència que té en les matèries afectades. En cap cas, a excepció del que es menciona més endavant, estos informes s’estenen en l’anàlisi de les diferents alternatives que es puguen oferir, ja que no és este el seu objecte. És cert que en algun cas el Servici de Gestió Territorial ha plantejat l’existència d’alternatives per al traçat de la línia d’evacuació que travessa Finca San Blas, però això no pressuposa que la que planteja el promotor no siga adequada i conforme amb els criteris que establix el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, per a la localització i implantació de les instal·lacions.

És evident que l’actuació projectada afecta la infraestructura verda del territori en el seu pas per la finca mencionada, però no és menys evident que qualsevol trajecte de la línia d’AT en qüestió que es puga plantejar afectara també la infraestructura verda. Per tant, la qüestió radica en el fet que l’actuació projectada és d’interés públic i estratègic i la seua implantació, encara que afecte altres béns, ha de prevaldre per als dos postulats; l’interés públic i l’estratègic. El fet d’admetre les objeccions dels propietaris afectats significaria desviar l’afecció a altres propietaris amb drets idèntics. Les declaracions d’utilitat pública dirimixen estos conflictes d’interessos i obrin la possibilitat de l’expropiació forçosa i les indemnitzacions consegüents, així com la possibilitat, mitjançant els acords entre les parts, d’excloure la necessitat de recórrer a una mesura tan extrema.

En definitiva, el traçat de la línia d’evacuació, que s’identifica de manera suficient en el procediment, complix amb els criteris de localització i implantació que exigix el Decret llei 14/2020. No obstant això, s’estima la possibilitat que, tal com es preveu en l’article 58.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric, durant l’execució de l’obra es puga valorar un traçat nou dels que s’admeten com a vàlids pels servicis de Patrimoni i Cultura i el Servici de Gestió Territorial, en el pas de la línia d’alta tensió pels terrenys de Finca San Blas que es determinen en la resolució. Este fet, en cas que es verifique, requerirà l’obtenció de l’autorització administrativa de construcció i/o prèvia per modificació del projecte, amb la consegüent tramitació necessària.

Associació Utiel-Requena Sostenible (AURS), associació Plataforma para el Estudio y Conservación de la Sierra de Chiva.

Com que es tracta d’al·legacions, en essència, coincidents, es responen de manera conjunta.

S’al·lega que el projecte forma part d’una mateixa unitat d’explotació al costat d’altres centrals fotovoltaiques, la qual cosa suposa el fraccionament de projectes, i que l’estudi de sinergies amb altres centrals és incomplet.

El promotor respon que es va triar un model de desenrotllament de centrals no superior a 50 MW a fi d’adaptar-se a les característiques de l’entorn i propiciar un esponjament de les plantes en el territori. Cada projecte és una unitat de generació independent, tramitat per una societat vehicular independent i amb garantia, accés i connexió independents. Amb la finalitat de minimitzar l’impacte de les infraestructures es va decidir agrupar l’evacuació de les centrals mencionades i elaborar un estudi d’avifauna conjunt. L’estudi de sinergies inclou les centrals de les quals es tenia coneixement en el moment.

S’al·lega que en l’estudi d’impacte ambiental no s’estan oferint alternatives reals per a la localització de la central i que no s’ha tingut en compte la possible implantació en zones urbanes i urbanitzables. Al·lega també que afectaria l’àrea PORN del Parc Natural Hoces del Cabriel.

El promotor sosté que les alternatives estudiades són realistes, i s’ha optat per zones amb rendiments productius vitivinícoles inferiors. Pel que fa a la implantació en zones urbanes, argumenta que, en les centrals de potència superior a 5 MW com esta, no és possible la connexió directa a la xarxa de distribució elèctrica, per la qual cosa calen noves línies elèctriques per a la connexió amb les subestacions d’esta. Informa també que en el disseny de la planta s’ha tingut en compte el que s’indica en el Decret 45/2011, de 29 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural Hoces del Cabriel i en les consultes que es van efectuar de manera prèvia a la informació pública del projecte, tant a la direcció del Parc Natural Hoces del Cabriel com a Espais Protegits.

S’al·lega la invalidesa de les dades climatològiques, ja que no pertanyen a la xarxa oficial d’AEMET.

El promotor indica que l’estació meteorològica estudiada està auditada per AVAMET, i esta està més pròxima a la zona d’implantació de la central que les de la xarxa d’AEMET.

S’al·lega que l’estudi de la xarxa de llits és incomplet, que la central està situada en un sòl d’interés de recàrrega d’aqüífers, que es produirà una alteració de la topografia original i que hi ha risc d’incendis forestals.

El promotor afirma que l’estudi de llits es basa en la cartografia oficial de l’ICV i la CHX i en un reconeixement de camp de la zona, per la qual cosa es correspon amb la realitat del territori. Igualment, indica que la central es localitza en una zona que s’ha de millorar respecte de la recàrrega d’aqüífers, per la qual cosa no hi ha cap problema en el desenrotllament de l’activitat per a l’aqüífer subjacent. Pel que fa a la topografia, indica que la implantació de seguidors serà per mitjà de clavaments, que no es farà en terrenys amb pendents superiors al 15 % i que no cal fer moviments de terra; per tant, és compatible amb el respecte de la topografia actual del terreny i no augmenta el risc d’erosió. Sobre els incendis forestals, argumenta que el risc d’incendi forestal no es vorà alterat per la línia d’evacuació (excepte durant l’execució, per la qual cosa s’aporta el plec de prevenció d’incendis de conformitat amb el Decret 7/2004, de 23 de gener).

S’al·lega que la implantació d’esta central suposaria la desaparició d’una àrea important de treball agrícola, amb la consegüent pèrdua de jornades laborals potencials. El promotor respon que l’àrea ocupada suposa un 0,0316 % de la superfície agrícola de la comarca, que la construcció de la planta tindrà un efecte positiu sobre la generació d’ocupació i que, durant la fase d’operació, encara que esta serà baixa, també la tindrà, ja que calen jornalers fixos per a vigilar les instal·lacions, així com temporals per a les tasques de manteniment.

S’al·lega que hi ha una afecció a paisatges de rellevància regional, a recursos de turisme rural i ambiental, a la flora i a la fauna (i, en concret, a l’avifauna; entre estes, diferents espècies d’àguila).

El promotor indica que el projecte no està entre les zones amb elements i patrons estructurants inclosos en les instruccions tècniques dels objectius de qualitat del paisatge de rellevància regional 28, que el paisatge de vinya i enoturístic al qual fa al·lusió l’al·legació no apareix en l’àmbit d’estudi i que la línia d’evacuació s’ha dissenyat aprofitant corredors d’infraestructures existents, i discorre en paral·lel a una línia de 400 kV existent.

Segons els resultats de l’estudi de camp d’avifauna, elaborat al llarg d’un cicle anual i que abasta un àmbit territorial més gran que el de la instal·lació avaluada, no es troben aus estepàries de gran valor biològic en la zona. Després d’això, fa un repàs de totes les espècies d’aus mencionades en l’al·legació i la no afecció de la central a estes. Sobre l’IBA núm. 158, indica que estes no constituïxen figures de protecció legal. Per a finalitzar, indica que hi ha estudis que avalen que després d’implantar esta classe de projectes la biodiversitat de la zona es veu augmentada, que el disseny està pensat per a garantir la connectivitat i que és compatible amb l’ús del territori per les aus passeriformes. Sobre l’àguila imperial, ressenya que no hi ha hagut cap albirament, i sobre l’àguila reial i perdiguera afirma que s’ha firmat un estudi amb l’Institut Cavanilles, i ja hi ha un primer estudi inicial que consta en l’estudi d’avifauna. Manté que en cap moment s’ha omés cap dada de la qual tinguera constància.

Indica que el tancat que s’implantarà serà de tipus cinegètic i que la línia d’evacuació comptarà amb tots els mitjans d’anticol·lisió i contra l’electrocució previstos en el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, i es minimitzarà l’afecció, ja que anirà paral·lela a la línia de 400 kV existent.

Pel que fa a la flora, indica que el disseny de la planta és respectuós amb les formacions vegetals d’interés detectades i que només caldrà desbrossar i retirar la capa de terra vegetal a on calga conformar vials interiors, dur a terme fonamentacions (molt puntuals) i/o fer canalitzacions subterrànies. En la fase de funcionament del projecte es mantindrà una cobertura vegetal contínua en l’interior dels recintes.

S’al·lega que es fa una descripció totalment errònia del sector productiu agrari i que els projectes afectaran la candidatura de la regió a patrimoni mundial de la UNESCO i de paisatge agrícola mundial de la FAO.

El promotor entén que este apartat és suficient per a l’avaluació ambiental correcta del projecte i que no s’afecta el paisatge de vinya al qual es fa referència en les candidatures, ja que la instal·lació es desenrotlla en vinyes de baixa rendibilitat.

9. Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO)

L’SVO presenta un total de 15 al·legacions, i gran part d’estes coincidixen amb les presentades per AURS. La resposta del promotor és, en essència, la mateixa, per la qual cosa es remet al que s’ha exposat anteriorment. Es responen, a continuació, la resta de les al·legacions:

Pel que fa a les al·legacions 1 i 2, sobre la conveniència d’implantar les centrals per concurs i la falta d’una planificació adequada, són aspectes que van més enllà de l’objecte d’esta resolució i d’esta administració.

Respecte a l’al·legació 11, sobre l’afecció a les poblacions de gat salvatge i linx ibèric, el promotor respon que la població de linx ibèric és inexistent segons les dades del Banc de dades de la biodiversitat de la Comunitat Valenciana, i que únicament hi ha una cita de gat salvatge situat a més d’11 km de l’àmbit, i que no s’han observat exemplars en la zona.

Pel que fa a les futures morts de fauna (al·legació 12), el promotor indica que, per a evitar les afeccions indirectes d’alteració de l’hàbitat, s’ha començat un estudi 0 d’anàlisi de l’ús actual de l’espai pels grans rapinyaires de la zona, per a poder continuar estudiant el seu comportament durant el funcionament de la instal·lació. Pel que fa a les afeccions directes, argumenta que la línia d’evacuació contindrà tots els elements de seguretat anticol·lisió i contra l’electrocució.

En definitiva, les al·legacions que es referixen al traçat de la línia d’evacuació s’han salvat, en alguns dels casos, pels soterraments i canvis en el traçat als quals s’ha vist sotmesa, i s’han valorat les al·legacions en la resta dels casos, segons el que s’ha exposat. Respecte a les al·legacions plantejades en matèria mediambiental, patrimonial, territorial i paisatgística, totes es consideren incloses en l’abast de les valoracions tècniques que es duen a terme a este efecte d’emetre els pronunciaments corresponents, i s’ha obtingut, com posteriorment s’indica, la declaració d’impacte ambiental favorable, així com els informes favorables en matèria de territori i paisatge. Quant a les al·legacions que s’han presentat relacionades amb la impossible autorització en terreny de tipus urbanitzable no programat, s’indica que a estos els és aplicable l’article 16 del DL 14/2020, que permet l’autorització amb unes condicions determinades que es reflectixen en esta resolució.

Condicionants

Segons el procediment establit reglamentàriament, per tal que en el termini de trenta (30) dies presentaren la conformitat o l’oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si era el cas, els condicionants tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general amb béns o drets a càrrec seu que puguen vore’s afectats per esta, i d’esta manera es van rebre els informes següents amb el resultat que, en síntesi, es detalla a continuació:

Ajuntament de Requena

Contesta a l’ofici amb l’informe de data 21.01.2022, en el qual sol·licita que es tinga en compte, perquè s’estudie i es valoren les implicacions que comporta, l’acord que es prendrà en el ple del 10.02.2022, en el qual se sol·licita: «Proposar a les Corts Valencianes que prenga les mesures legislatives adequades perquè els ajuntaments que així ho desitgen puguen limitar el total de la superfície del seu municipi destinada a la producció d’energia fotovoltaica a un màxim de l’1 %, inclosos, en eixe percentatge d’ocupació, els espais prioritzats en el decret llei de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables». En un escrit posterior indica que la moció es va aprovar, però que se seguirà el procediment legal que marca la normativa vigent. La promotora respon que el disseny del projecte s’ha dut a terme en compliment de la legislació i la normativa vigent.

Arran de les informacions públiques posteriors pel canvi substancial en la línia d’evacuació, trasllada diversos informes en què presenta les objeccions següents:

Zona d’amortiment del Pla d’ordenació de recursos del Parc Natural de Las Hoces del Cabriel (tota la planta).

S’incomplix l’article 4 del Pla d’ordenació dels recursos naturals de Las Hoces del Cabriel, quant a la protecció i el manteniment del sòl amb finalitats agràries.

S’incomplix l’article 34 i següents del Pla d’ordenació dels recursos naturals de Las Hoces del Cabriel. En relació amb la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, articles 8, 5, 14, 24 i annex V. Efectivament, s’introduïxen massivament fonts de soroll del rang dels 80 dB(A), que no solament afecta la fauna del PORN del parc natural i a la Reserva de la Biosfera, sinó que també pot afectar els llogarets pròxims a alguna de les plantes, com són Los Pedrones, La Portera, Campo de Arcís, així com les vivendes existents en l’àmbit.

Convé posar de manifest que l’afecció al PORN de Las Hoces del Cabriel no és residual o col·lateral, sinó que les plantes es troben íntegrament en la zona d’amortiment d’este, i ocupen una extensió d’aproximadament el 10 % d’estes. Incomplixen íntegrament els preceptes que s’han enunciat anteriorment.

Afecció a paisatge d’alt valor protegit pel Catàleg de paisatge del Pla general (i/o afecció a menys de 500 m en altres casos). Este és una part constituent de l’ordenació estructural del Pla general i de la infraestructura verda del Pla general.

Afecció a la zona primària, sistema d’espais oberts (SIGA), del Pla general, que constituïx la infraestructura verda municipal o local (i/o afecció a menys de 300 m).

Zona tampó o d’amortiment de la Reserva de la Biosfera. (Protecció internacional de la UNESCO).

Àrea de sensibilitat ambiental màxima, d’acord amb la zonificació ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i Medi Ambient (MITECO). Criteri d’exclusió de plantes d’energies renovables. Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic.

Zona d’influència forestal. No es complix l’annex XI, prevenció d’incendis forestals, del TRLOTUP. S’interrompen infraestructures de prevenció.

Zona de fixació anual molt alta de CO? (tota la planta).

No es justifiquen alguns dels paràmetres i afeccions de les NU del Pla general.

El promotor posa l’accent, principalment, en la inclusió de la infraestructura d’evacuació, en concret l’LAAT 132 kV en aeri, en l’àmbit de la compatibilitat urbanística informada per l’Ajuntament a l’inici de l’expedient.

Efectivament, tots els ICU de totes les plantes a què es fa referència indiquen, literalment, que «[…] sobre esta qüestió s’emet un informe favorable per al sòl SNU-C4 i desfavorable per al sòl SNU-PF, […]», com reitera constantment el promotor. Cal destacar que no es diu que siga compatible amb sòl urbanitzable, ni amb cap altra classe de sòl distinta.

A este efecte cal indicar que el traçat d’esta línia LAT 132 kV travessa, en diversos dels seus trams, sòl no urbanitzable de protecció forestal (SNU-PF). És a dir, una classe de sòl per al qual els informes de compatibilitat urbanística han informat desfavorablement sense excepció en tots els expedients.

La mida aproximada de la part de la línia d’evacuació de les plantes que discorre per esta classe de sòl és d’uns 10 km. És a dir, no es produïx de manera esporàdica.

Es reitera que en el Pla general no hi ha cap zona rural protegida per a albergar infraestructures energètiques, ni cap corredor d’infraestructures per a noves línies en sòl no urbanitzable de protecció forestal.

La línia d’evacuació travessa, en el seu traçat, un sector de sòl urbanitzable residencial, SUZR-12, i en la fitxa de planejament i gestió d’este figuren les línies d’alta tensió (infraestructures i servicis) com a ús incompatible.

Valoració de les objeccions plantejades per l’Ajuntament de Requena:

Pel que fa a les observacions sobre les matèries per a les quals consten informes sectorials (Prevenció d’Incendis Forestals; Territori i Paisatge; Medi Natural; Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències; declaració d’impacte ambiental; Patrimoni Cultural) estes no es valoren perquè es considera que preval el que s’indica en estos informes. Tot això sense perjuí dels aspectes que calga aportar i justificar en la documentació relativa a la sol·licitud de llicència d’obres.

Respecte a l’afecció a la Reserva de la Biosfera i al Parc Natural de las Hoces del Cabriel, es compta amb un informe del Servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental, de data 29.05.2024, en el qual s’indica que la PSFV se situa en la zona tampó de la Reserva de la Biosfera, fora de la zona nucli d’esta, la qual està constituïda pels límits del Parc Natural de Las Hoces del Cabriel, i coincidix (esta zona tampó) amb la zona d’amortiment que definix el Pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) del parc natural.

Els valors naturals que van motivar la declaració de la Reserva de la Biosfera Vall del Cabriol coincidixen amb els que es van considerar en la protecció del Parc Natural Hoces del Cabriel, i la zonificació del PORN del parc classifica com a zona d’amortiment d’impactes les zones que ocuparan les referides plantes fotovoltaiques.

Les afeccions a estos espais nucli (Parc Natural Hoces del Cabriel) i d’amortiment (tampó) s’han valorat en els informes emesos per l’òrgan competent en espais naturals protegits i medi natural.

La declaració d’impacte ambiental que es va emetre en relació amb l’FV Requena 2 (expedient 223/2022/AIA. ATALFE/2020/89), i d’acord amb la informació que conté l’expedient, ha analitzat els valors que definixen els espais mencionats, s’informen igualment de manera favorable per l’òrgan competent en medi natural i biodiversitat, i es considera que la implantació dels projectes és acceptable i compatible amb la zona d’amortiment del PORN Hoces del Cabriel (instrument d’ordenació en vigor), condicionada a la implantació de les mesures correctores i compensatòries que es van traslladar a esta declaració d’impacte ambiental.

Pel que fa a la ferramenta de zonificació ambiental del ministeri, es compta amb un informe del Servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental, de data 29.05.2024, en el qual s’indica que en esta ferramenta s’establix una zonificació de la sensibilitat ambiental del territori per a esta mena d’instal·lacions, sense identificar zones d’exclusió ni relacionar-les amb les zones de sensibilitat ambiental màxima, i són aplicables, en qualsevol cas, les regulacions que s’establixen en els instruments de planificació i ordenació aprovats per les comunitats autònomes en l’àmbit de les seues competències.

D’acord amb l’article 9.4 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, en el qual s’establixen els criteris per a la implantació de centrals fotovoltaiques en àrees sotmeses a protecció mediambiental, sí que s’establixen les zones nucli com a zones d’exclusió, ja que són espais naturals protegits o de la Xarxa Natura 2000. En canvi, d’acord amb l’article 9.3 d’este, la compatibilitat mediambiental per a la instal·lació de centrals fotovoltaiques es determinarà, cas per cas, en àrees d’amortiment d’espais naturals protegits, en funció de la zonificació i normativa de cada PORN.

Respecte dels recursos paisatgístics, el titular va aportar una planimetria adaptada a les exigències de l’Ajuntament; així mateix, es disposa d’un informe favorable en matèria de paisatge.

Pel que fa a la compatibilitat urbanística de les parcel·les a on es pretén implantar la instal·lació, en l’expedient consta l’informe urbanístic municipal de l’Ajuntament de Requena, que conclou que les parcel·les en l’SNU-C4 són compatibles amb el planejament. A més, l’article 19 del DL 14/2020 establix que, des del punt de vista urbanístic, tan sols es considera incompatible l’ús d’una instal·lació fotovoltaica per a generació d’energia elèctrica quan estiga expressament prohibit en el planejament urbanístic municipal per a la zona urbanística en la qual es pretén situar.

Respecte a la compatibilitat urbanística de la línia d’evacuació de 132 kV, la Llei 6/2014, de 25 de juliol, no considera les línies elèctriques com una activitat, per la qual cosa no requerix l’informe urbanístic municipal al qual es referix l’article 22 d’esta.

Pel que fa a l’incompliment de l’article I.1.32 de les NU del Pla general, esta aprovació de construcció no té en compte l’adaptació de camins o altres obres que s’executaran. L’autorització de construcció es fa a l’efecte de la Llei del sector elèctric per a les instal·lacions elèctriques, i s’han d’obtindre les llicències urbanístiques necessàries i pertinents per a l’execució de tota l’obra que s’ha d’efectuar per a fer possible el projecte. Per la qual cosa, l’adaptació de camins, les obres en l’accés, etc., s’hauran d’exigir en la tramitació de la llicència d’obra independent o conjunta a la de la planta.

Vist l’informe de l’Ajuntament de Requena, en el qual es fa referència expressa a la incompatibilitat del tram de la línia d’evacuació que travessa la zona catalogada com a urbanitzable (SUZR-12, «Residencial el Rebollar») i, per tant, la impossibilitat d’atorgar la llicència urbanística, i després d’haver consultat al Servei Territorial d’Urbanisme, que indica que l’ens municipal és l’encarregat de determinar les llicències urbanístiques que s’han d’atorgar en les zones urbanitzables no programades.

Havent-hi un informe, de data 07.11.2022, de l’Ajuntament de Requena, en el qual indica que «[…]seria possible l’ocupació […] subjecta al compromís de demolir o adaptar les instal·lacions a les determinacions dels instruments de desenrotllament del sector de sòl urbanitzable en el cas que siguen incompatibles amb les propostes d’este desenrotllament, de manera que no ho dificulte o ho desincentive, i amb la renúncia a qualsevol indemnització». Per tant, seria possible l’autorització de la llicència d’usos i d’obres provisionals, o de qualsevol altra que siga aplicable.

Atés tot el que s’ha exposat, i com que és aplicable l’article 16 del DL 14/2020, es condiciona, en el resolc quart, l’autorització administrativa de construcció per a la instal·lació en el seu pas per terreny urbanitzable.

Pel que fa a les qüestions formulades que competixen a l’òrgan substantiu aclarir, o sol·licitar que s’aclarisquen, cal indicar que l’autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció s’atorga només a l’efecte de la Llei del sector elèctric i el seu desplegament, sense menyscapte de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que siga necessari obtindre per part del sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix esta resolució, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient.

Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU

I-DE contesta als oficis de l’STIEMV amb els informes amb núm. ref.: APVAL/DGU/478-21, APVAL/DGU/484-21 i APVAL/DGU/475-21, de data 22.07.2021, favorables per a la planta solar fotovoltaica Requena 2 i la subestació transformadora SET RCS, així com la no conformitat amb el projecte de la línia, ja que no es reflectixen els encreuaments amb les seues línies.

El promotor presenta la documentació sol·licitada per I-DE, i emet el nou informe amb núm. ref.: APVAL/JOM/229-2021, de data 20.09.2021, en el qual dona la seua conformitat.

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Direcció General d’Urbanisme

Consten els informes de dates 10.01.2022 i 07.02.2023, en els quals s’indica que no són competents, per la qual cosa proposen que es remeta a la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental i a la Direcció General de Patrimoni perquè emeten l’informe sobre esta qüestió. Mitjançant l’escrit de data 12/04/2024, es considera que es complix l’exigència de l’art. 75.1 de la Llei 16/2003.

EGEVASA Diputació de València

EGEVASA contesta a l’ofici amb l’informe número 5743 favorable, de data 20.12.2021, i indica que no hi ha afeccions a les canonades d’adducció d’aigua potable, i que tampoc afecta els treballs aplicable de llots que s’efectuen en la zona. Després dels canvis en el projecte, informa el 21.11.2023 de les seues instal·lacions en la zona i establix una sèrie de condicionats, entre altres, que no s’hauran de manipular els elements de la xarxa que apareixen en els plànols que esta aporta, i que se li ha d’informar abans de l’inici de les obres. Estos s’accepten per part del promotor.

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible

Respon a l’ofici de l’STIEMV amb l’informe número 13.505-2021, de data 09.11.2021, favorable a l’efecte de les infraestructures de transport de competència autonòmica. Després dels canvis en el projecte, informa, en data 01.02.2023, en el mateix sentit.

Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana.

Mitjançant l’informe número V4.21.0554 vinculant, de data 14.02.2022, indica el següent:

Els terrenys a on es pretén situar la instal·lació fotovoltaica estan afectats parcialment per un dels corredors de l’estudi informatiu EI 1-V-38 PP-007/09, «Adequació de condicions de qualitat i seguretat de la carretera N-330, PK 150,000 al 176,000. Tram: Los Pedrones-Requena. Província de València», actualment en redacció.

La instal·lació fotovoltaica se situa en la zona d’influència de la carretera N-330, i l’accés a esta es farà pel camí agrícola situat en el PK 150+340 MI. L’actuació suposa un canvi d’ús de l’accés existent, per la qual cosa s’haurà d’adaptar al que s’establix en l’Orde FOM/273/2016, de 19 de febrer, per la qual s’aprova la Norma 3.1-IC.

Sol·licita més detalls sobre l’encreuament de la línia d’evacuació de 132 kV en el PK 154+840 de la carretera N-330 i de l’accés a la subestació transformadora, situat en el PK 155+450 de la carretera N-330, i especifica la normativa que hauran de complir.

Fotovoltaico Casiopea Requena, SLU, pren nota dels condicionants tècnics i confirma que, prèviament a l’execució de qualsevol mena de treball, s’obtindran les autoritzacions corresponents, i que la documentació sol·licitada s’aportarà en la sol·licitud de permís de construcció corresponent. Discrepa pel que fa al primer punt de l’informe, i indica que es tracta d’un estudi de diferents traçats i que, per tant, no té rellevància jurídica.

Després dels canvis en el projecte, informa favorablement els canvis en la línia de 132 kV, i establix una sèrie de condicionats pel que fa a l’encreuament sobre la carretera N-330, en el PK 162+920, que accepta el promotor.

Després dels canvis en el projecte, informa favorablement els canvis en la línia de 132 kV de la planta solar fotovoltaica Requena 2.

Diputació de València. Àrea d’Infraestructures

Consta l’informe núm. DVAC21EU0050 (1056/21/CAR), de data 28/06/2021, en el qual s’indica que la instal·lació Solar Fotovoltaica Requena 2 i la SET RCS no afecten directament carreteres de titularitat provincial. Pel que fa a l’encreuament de la línia de 132 kV amb la carretera CV-429 en el PK 33+750, establix que s’hauran de definir els encreuaments de manera que s’emmarquen entre les torres situades fora de la zona de protecció de la carretera. Mitjançant l’escrit de data 01/09/2021, informa favorablement l’encreuament de la línia de 132 kV d’evacuació amb la carretera CV-429 (obertura entre els suports 23 i 24) i amb la CV-431 (obertures entre els suports 42 i 43, i el 46 i el 47). Després dels canvis en el projecte, informa favorablement, en dates 21.02.2022 i 20.11.2023, les modificacions efectuades en esta.

Fotovoltaic Casiopea Requena, SLU, manifesta la conformitat i accepta les consideracions específiques que emeten els informes rebuts.

REE. Red Eléctrica de España

Mitjançant l’informe de data 27.02.2023, comunica que, pel que fa a la planta solar fotovoltaica, la línia d’evacuació de 30 kV i la SET 30/132 kV, no presenta oposició a estes, ja que no es produïxen afeccions a instal·lacions de la seua propietat. Quant a la línia de 132 kV, comunica que no presenta oposició a esta, ja que complix amb les distàncies de seguretat i amb els paral·lelismes reglamentaris.

Després dels diversos canvis en la línia, conclou amb l’informe de data 23.11.2023, en el qual no mostra oposició al traçat d’esta, i indica que el tram soterrat pot afectar la línia subterrània a 20 kV de connexió MT - Requena, i establix diverses mesures de seguretat que s’han d’adoptar.

Fotovoltaico Casiopea Requena, SLU, dona resposta a l’informe de REE amb l’escrit de data 26.12.2023, en el qual accepta els condicionats.

Direcció General de Cultura i Patrimoni, expedient 2021-0926-V (0753, p.20)

Consta un informe, de data 12.04.2022, en el qual determina que no hi ha afecció al patrimoni cultural en cap de les seues manifestacions, per la qual cosa s’informa favorablement als efectes patrimonials que es preveuen en l’article 11 de la Llei 4/98, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, la instal·lació de la línia d’alta tensió de 132 kV entre la SET col·lectora nord i col·lectora sud de 30/132 kV a la subestació elèctrica transformadora Promotores Requena Renovables, de 132/400 kV a el Rebollar, Requena, sempre que es complisquen els condicionants que s’establixen, de manera cautelar, pel que fa al patrimoni arqueològic i etnològic afectats.

Consta un informe, de data 15.07.2022, en el qual es reafirma en el seu informe favorable al projecte de la planta solar fotovoltaica Requena 2 de 39,99MWp i la seua línia d’evacuació de 30 kV, condicionat al fet que s’efectue un seguiment global dels moviments de terres de les obres i un seguiment arqueològic intensiu en les zones a on s’hagen d’executar treballs d’excavació per als suports de la línia d’evacuació.

Després de la tercera informació pública, la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport emet el 30.06.2023 un informe en el qual conclou que, des del punt de vista del patrimoni cultural, es pot mantindre la vigència de l’informe vinculant favorable de la directora general de Cultura de 15.07.2022 i fer un seguiment intensiu en el tram de la línia d’evacuació que se soterrarà. També autoritzar la construcció d’esta des del punt de vista patrimonial. Consta la conformitat del promotor a este informe.

Consta un informe, de 05.07.2023, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, en el qual informa favorablement l’ampliació de les mesures correctores proposades pel promotor en la memòria de prospecció patrimonial de la instal·lació de la línia d’alta tensió de 132 kV, a conseqüència dels informes i les al·legacions que s’han rebut.

Arran de les al·legacions de l’Ajuntament de Requena i de Finca San Blas, en les quals es proposa un traçat alternatiu a l’actual de la línia elèctrica de 132 kV en el seu pas per la propietat de Finca San Blas, perquè emeta un informe de la nova proposta de traçat subterrani de la línia de 132 kV, el 26.04.2024 emet també un informe favorable a la proposta del soterrament als efectes patrimonials, sempre que, prèviament, es complisquen els condicionants que s’indiquen en este. El promotor presenta al·legacions a este informe, ja que considera que no és necessari que esta direcció general emeta un informe pel que fa al traçat que proposa un particular de manera extemporània quan ja hi havia un informe vinculant d’esta direcció general, que és sobre el qual es va atorgar la DIA, i que això suposa una infracció del principi d’actes propis.

Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Remet l’informe de data 06.07.2021, el qual completa posteriorment amb un altre de data 28.04.2023, en els quals no mostra oposició a la instal·lació i establix una sèrie de condicionats, tant per a la central fotovoltaica com per a la línia d’evacuació.

Fotovoltaico Casiopea Requena, SLU, respon als condicionats presentats per la Direcció General, accepta el que reflectixen els informes i indica que tindrà en compte el conjunt de normativa legal.

CHX. Confederació Hidrogràfica del Xúquer

Contesta amb l’informe número 2021AM0372, de 28.07.2023, en el qual no manifesta l’oposició a la instal·lació i indica les condicions que s’han de complir pel que fa a l’encreuament dels llits per part de la línia i sobre estos, així com les autoritzacions que s’han d’obtindre abans de l’execució de les obres que es localitzen en la zona de policia dels llits públics.

Fotovoltaico Casiopea Requena, SLU, pren nota i mostra la seua conformitat amb el que indica l’escrit emés per la CHX, i especifica que totes les actuacions previstes compliran la legislació d’aigües vigent i que se sol·licitaran les autoritzacions administratives corresponents.

Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental

Consta l’informe de data 10.10.2022, en el qual es mostra la conformitat amb els projectes, amb el compliment dels condicionants que establixen este informe i el de data 16.05.2022.

Després dels canvis successius en la línia, per mitjà de l’informe de data 30.11.2023, informa com a favorable el projecte tècnic d’execució de la línia aèria d’alta tensió 132 kV associada a la planta solar fotovoltaica Requena 2, així com les modificacions proposades, sempre que es tinguen en compte les observacions i mesures que arreplega.

El condicionat que s’establix en els diferents informes, i que accepta el promotor, és el següent:

Pel que fa a la planta:

S’han de mantindre els bancals i els murs de contenció.

Les obres d’infraestructures del parc han d’aprofitar els camins preexistents; en les línies amb més pendent s’ha de controlar la compactació i l’escolament, i, en tot cas, una vegada acabades les obres es prendran les mesures necessàries per a restaurar els valors preexistents.

Les plaques s’han de distribuir en forma de mosaic i les tessel·les han de tindre un contorn irregular. Les plaques s’agruparan en zones d’unes 8 hectàrees, i hauran de deixar corredors de connexió.

Amb els espais que es generen entre les plaques s’afavorirà la vegetació, que, a més, pot actuar com a corredor natural per a la fauna per a millorar la connectivitat ecològica.

S’ha d’incloure un sistema d’arreplega d’aigua de pluja, de manera que no es produïsquen escolaments cap als barrancs i que el cabal que s’obtinga s’escampe de manera uniforme per la parcel·la per a afavorir la infiltració.

S’ha d’intentar, almenys en una part de la parcel·la, implantar la producció agrovoltaica, és a dir la combinació de la producció d’energia amb les plaques i la inclusió de cultius davall d’estes, els quals, a més, podrien beneficiar-se de l’aigua de pluja que s’arreplege. Així mateix, l’evapotranspiració dels cultius reduiria la temperatura de les plaques i n’afavoriria el rendiment.

S’ha de controlar l’aparició de símptomes que denoten la pèrdua de terreny, i s’ha d’ordenar la reparació dels possibles efectes amb l’aplicació de mesures de prevenció o correcció de l’erosió.

S’han de detectar les àrees de terreny amb problemes de compactació i s’han d’ordenar les mesures correctores oportunes, una vegada hagen acabat les obres i quan ja no s’utilitze la maquinària.

La disposició de la tanca ha d’evitar l’afecció a la via pecuària denominada Canyada Reial d’Hórtola, amb una amplària legal de 75 m.

S’haurà de fer una prospecció abans de l’inici de les obres per a assegurar que no s’afecten, en cap cas, els hàbitats de la 6110 (prats calcaris càrstics o basòfils de l’Alysso-Sedion albi) i 6220 (zones subestèpiques de gramínies i anuals del *Thero-Brachypodietea*).

Com que la instal·lació se situa en una zona de visibilitat baixa, les mesures adequades per a la protecció del paisatge són: edificacions similars a les construccions rurals típiques de la zona, la integració cromàtica d’edificis i instal·lacions, el manteniment de les clapes de vegetació natural del terreny agrícola, la plantació pantalles vegetals amb espècies autòctones i la retirada final d’elements no naturals, així com la restauració paisatgística.

S’ha de controlar la vegetació espontània que sorgisca davall del camp solar amb mitjans mecànics o, preferentment, amb pasturatge lliure per mitjà del ramat oví. Esta vegetació entre files permet que es desenrotllen insectes, rosegadors, etc.

Caldrà adoptar les mesures de control que disposa l’Orde d’11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, per la qual s’aproven directrius extraordinàries per a l’aprofitament, gestió i control del conill de muntanya a la Comunitat Valenciana, amb consideració especial de l’article 14.

Per a evitar que col·lisionen aus contra el tancat de la planta solar, especialment en el cas de les aus protegides que es descriu que estan presents en la zona, s’han de col·locar plaques metàl·liques, o d’un material plàstic fabricat en poliestiré o similar, de color blanc i acabat mat de 20 x 20 cm (o 25 x 25 cm), que s’hauran de situar en els espais entre els suports. Es col·locarà almenys una placa per cada obertura, i es revisaran anualment. A més, s’hauran de substituir les que puguen haver caigut per a evitar d’esta manera la pèrdua de l’eficàcia de la mesura anticol·lisió.

S’instal·laran dispositius d’anticol·lisió en tot el traçat de la línia elèctrica d’evacuació.

Es farà un seguiment de la mortalitat d’aus a causa de la col·lisió amb el tancat durant, almenys, els primers cinc anys de funcionament de la planta, i cada any s’enviarà el resultat a l’òrgan ambiental competent.

Amb l’aprofitament de la concentració de l’aigua de pluja que es produirà per la instal·lació dels panells, s’haurà de crear i mantindre una tolla per a fomentar la població d’amfibis i avifauna o, si és el cas, mantindre un bon estat de les basses de reg existents en les proximitats de la planta.

S’ha de fer una prospecció prèvia abans de l’inici de les obres per a descartar que es localitzen diferents espècies prioritàries prop de l’àmbit del projecte. Si es localitzen en l’entorn de la planta exemplars d’espècies protegides, s’haurà de comunicar a l’agent mediambiental l’existència de les restes. A banda, s’informaran les troballes o incidències destacables al tècnic competent en espècies protegides de la direcció territorial corresponent mitjançant el correu electrònic.

Quant a l’àguila reial i l’àguila cuabarrada, cal fer un seguiment amb emissors satèl·lit GPS que proporcionen dades sobre l’ús de l’hàbitat per part de les parelles reproductores. Per a analitzar l’efecte de les plantes solars fotovoltaiques sobre el comportament i l’ecologia espacial dels exemplars marcats, cal mantindre el marcatge durant la fase de construcció de les plantes i, almenys, durant els primers cinc anys de funcionament. A més, cal marcar els exemplars dels tres territoris confrontats, ja que és probable que s’use, com a zona d’hàbitat, l’àmbit d’implantació de les plantes solars fotovoltaiques.

Prèviament a l’inici de les obres, s’ha de comprovar que no hi ha nius o ventrades d’espècies protegides mitjançant prospeccions que s’han de dur a terme per part de tècnics especialitzats. En cas de detectar l’existència de nius o ventrades, es pararan les activitats i s’informarà l’òrgan ambiental competent perquè dispose les actuacions necessàries per a la conservació òptima.

Durant la fase d’obres, s’adequaran els treballs als períodes de menor incidència per a l’avifauna, de manera que les actuacions més molestes es facen fora del període de posta, nidificació o cria (de març a juliol). No es faran treballs en horari nocturn.

La velocitat màxima de circulació per la zona de les obres es limitarà a 20 km/h, per a evitar generar un excés de pols en suspensió i de soroll. A més, se senyalitzaran les zones amb més risc d’atropellament.

S’efectuarà la revisió periòdica dels silenciadors en els tubs d’escapament, d’emissions i de les peces sotmeses a vibracions de la maquinària i els vehicles d’obra.

Es mantindrà la vegetació natural a l’interior de la planta fotovoltaica per a fomentar que es genere un biòtop el més semblant possible a l’hàbitat circumdant, de manera que puga albergar comunitats florístiques i faunístiques pròpies dels terrenys que hi ha en l’entorn. S’evitarà, per tant, el decapatge del sòl i el tall o destrucció d’espècies de matolls que puguen colonitzar els terrenys situats a l’interior de la planta solar.

El control de la vegetació es durà a terme amb mitjans mecànics i ramaderia extensiva (és preferent esta última). S’evitarà, en tot cas, l’ús d’herbicides.

Es durà a terme un pla de seguiment de les poblacions d’aus presents en la zona durant els primers cinc anys de la posada en funcionament de la planta per a constatar-ne l’evolució i el comportament. Els resultats d’estos estudis s’hauran d’enviar anualment a l’òrgan ambiental competent.

Almenys durant el primer any d’explotació de les plantes solars fotovoltaiques, es farà un seguiment de la possible mortalitat d’aus per col·lisió amb els panells fotovoltaics o altres impactes no previstos.

S’ha de comptar amb un pla de prevenció d’incendis forestals, tant dins de la planta solar fotovoltaica com als voltants. Si hi ha una instal·lació de basses de càrrega d’aigua per a helicòpters o qualsevol altre tipus de punt d’aigua, han d’incorporar rampes d’eixida per a la fauna.

El control de plagues dels cultius es farà amb mètodes respectuosos amb el medi.

És necessari que, en la proximitat dels clapers, s’instal·len abeuradors de xicotetes dimensions o punts d’aigua.

No s’executarà la plantació en l’època de cria.

S’afavorirà la presència de vegetació herbàcia dins de tota la superfície de les plantes solars.

Per a evitar problemes erosius davant d’episodis de fortes pluges, en els primers estadis d’implantació de la vegetació, s’instal·larà una capa de mulch amb restes de vegetació o palla, de manera que es dissipe l’energia cinètica de les gotes de pluja i s’evite l’erosió per esguitada i erosió laminar.

Amb l’aprofitament de la concentració de l’aigua de pluja que es produirà per la instal·lació dels panells, s’haurà de crear i mantindre una tolla per a fomentar la població d’amfibis i avifauna o, si és el cas, mantindre un bon estat de les basses de reg existents en les proximitats de la planta.

Per a poder reparar les pèrdues en la qualitat de l’hàbitat de les espècies de fauna, es considera necessari mantindre els cultius que hi ha en totes les zones possibles de les parcel·les cadastrals que no s’usen per a disposar els panells solars, a més d’adquirir o arrendar parcel·les de cultiu, amb la intenció de mantindre cultius que permeten que hi haja postes d’avifauna. Esta esmena d’afeccions s’efectuarà en una proporció d’almenys el 25 % de la superfície afectada.

Respecte a la línia d’evacuació de 132 kV:

S’instal·laran dispositius anticol·lisió en tot el traçat de la línia elèctrica d’evacuació.

Es durà a terme un seguiment, durant tota la vida útil de la xarxa elèctrica, de la mortalitat d’aus causada per electrocució i col·lisió. Els resultats d’este seguiment s’han d’enviar anualment a l’òrgan ambiental. D’acord amb els resultats obtinguts es farà un ajust de les mesures implementades o s’adoptaran unes altres amb l’orientació d’este òrgan.

Per a ocupar les vies pecuàries afectades cal complir el capítol II de la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana i cal respectar la prioritat de les persones i el ramat, així com evitar el desviament o la interrupció prolongada de la marxa.

Cal fer una prospecció prèvia abans d’iniciar les obres per a descartar que es localitzen, prop de l’àmbit del projecte, diferents espècies prioritàries.

S’han d’evitar actuacions que dificulten els fluxos d’aigua en barrancs o terrenys inundables o que produïsquen contaminació del sòl o de les aigües.

La línia d’evacuació afecta la zona de protecció d’avifauna per línies elèctriques que s’inclou en la Resolució de 6 de juliol de 2021, de la consellera d’Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’amplien les zones de protecció de l’avifauna contra la col·lisió i electrocució, per la qual cosa haurà de complir les prescripcions tècniques i les mesures de prevenció que es descriuen en els articles 6 i 7 i en l’annex del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a protegir l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

S’han de col·locar plaques metàl·liques o d’un material plàstic fabricat en poliestiré o similar, de color blanc i acabat mat de 20 x 20 cm (o 25 x 25 cm) que s’hauran de situar en els espais entre els suports. Es col·locarà almenys una placa per cada obertura, i es revisaran anualment. A més, s’hauran de substituir les que puguen haver caigut per a evitar d’esta manera la pèrdua de l’eficàcia de la mesura anticol·lisió.

S’haurà de complir el que arrepleguen les disposicions generals del Pla d’ordenació dels recursos naturals d’Hoces del Cabriel (PORN).

El traçat soterrat de la línia d’evacuació discorre molt pròxima a camins existents (figura 4). Es proposa aprofitar la xarxa de camins preexistent, d’acord amb el Decret llei 14/2020, i fer que coincidisca el traçat de la rasa per estes vies per a generar la menor afecció possible sobre l’entorn forestal.

En els trams de la línia soterrada projectada que inevitablement s’executaran sobre sòl forestal i que tinguen un risc potencial d’erosió alt s’haurà d’efectuar el mínim desbrossament, tala o moviment de terres durant la construcció de la rasa, especialment en les zones amb més pendent.

Durant l’execució de la rasa s’evitaran els danys per compactació del sòl en els voltants de l’obra, a causa del moviment de la maquinària, amb la finalitat d’evitar pèrdues de sòl vinculades a l’increment de l’escolament.

El traçat de la línia discorre per terreny forestal i pròxim a este, per això, durant la fase d’execució, manteniment i restauració, s’ha de tindre en compte el Decret 7/2004, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre mesures de seguretat i prevenció en incendis forestals que s’han d’observar en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terrenys forestals o en els seus voltants.

Quant a la restauració de la vegetació afectada, es considera adequada la mesura que s’inclou en l’estudi d’impacte ambiental de reblir les rases amb la terra de l’excavació, sobretot la que correspon a les capes més superficials del perfil, que suposaran un banc de llavors locals. També s’inclourà la reposició d’individus d’espècies arbòries o arbustives (d’una o dos sabes) autòctones que ja estigueren presents en la zona quan, en terreny forestal, s’haja hagut de fer una tala o desbrossament estrictament necessària que genere un clar per a crear accessos o per al pas de la maquinària.

Encara que les obres d’execució provocaran canvis temporals en el comportament de les espècies de fauna, en la zona no es localitzen espècies vulnerables o en perill d’extinció. L’impacte es considera compatible i no es requerixen mesures específiques per a l’espècie *Lullula arborea*.

Les obres d’execució provocaran canvis en el comportament de les espècies, i encara que en l’àrea d’execució de l’obra no es localitzen espècies ni hàbitats prioritaris i/o protegits, i es considera compatible l’impacte sobre la fauna, en l’entorn es troba el Parc Natural Hoces del Cabriel, que es preveu com a zona ZEPA per part de les directives europees d’hàbitat (Directiva 92/43/CEE) i aus (Directiva2009/147/CE), per això es considera necessària, abans de començar les obres, la vigilància per part de la Direcció d’Obra Ambiental perquè assegure esta compatibilitat.

Es recomana informar els titulars del vedat (Agro Inmobiliaria, SL.) de les implicacions que pot tindre l’execució de l’obra a l’efecte de l’article 39 de la Llei 13/2014, de caça de la Comunitat Valenciana.

El moviment de terres en la fase d’obres i la mateixa instal·lació poden propiciar o agreujar els danys per les poblacions de conills que es puguen produir en camps o infraestructures, per això s’hauran d’adoptar les mesures de control que disposa la Resolució del 31 d’agost de 2020.

En cas que es localitzen bancals i murs de contenció en el traçat projectat, estos s’hauran de reparar si es danyen, ja que es consideren elements d’una importància vital en la protecció del sòl contra l’erosió.

En cas que hi haja superfícies que no estiguen pavimentades o amb cobertura vegetal, s’haurà d’aportar a l’última capa de rebliment de les rases un mínim de 20 cm de terra vegetal que procedisca de la mateixa excavació, i que s’haja reservat prèviament, per a facilitar la recolonització vegetal amb un arrelament adequat.

Durant l’execució de les rases, s’ha d’evitar la tala o els danys als peus arboris de l’àmbit d’actuació. En cas que es produïsquen danys en el brancatge, caldrà podar les branques danyades i aplicar pastes cicatritzants.

En relació amb l’encreuament amb la sendera GR7 (tram que actualment té un traçat provisional [figura 4]), prèviament a l’inici de les obres, s’haurà de notificar al promotor de la sendera sobre esta ocupació temporal pel desenrotllament de les labors o, si és el cas, modificar el traçat de la sendera d’acord amb el Decret 179/2004 mencionat. A més, s’hauran de prendre les mesures necessàries perquè se senyalitze convenientment i s’apliquen les mesures de prevenció de riscos necessàries en els voltants del tram de la sendera que confronta amb les obres, per a avisar i protegir els usuaris d’este.

L’alteració dels senyals i les fites que delimiten les forests públiques partionades es considera una infracció segons l’article 67 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests. Per este motiu, s’abalisarà i es protegirà la fita pròxima identificada en l’àrea d’actuació

Pel que fa als accessos per a la construcció dels suports de la línia 132 kV, s’insta a reavaluar algunes servituds de pas i buscar possibles alternatives per a evitar moviments de terres o danys sobre la cobertura vegetal (suports 15, 37, 40, 44, 48, 51, 53, 54, 59, 60, 63 i 77).

S’ha de reduir el desbrossament i la tala en la zona de protecció de la línia per a ajustar-se al valor màxim de fracció de cabuda coberta que es pot mantindre segons les recomanacions de la instrucció tècnica ITMVLAT (Decret 150/2010). Cal afavorir els exemplars més compatibles amb la prevenció d’incendis (baixa combustibilitat i alta transitabilitat), així com amb un millor estat fitosanitari.

S’han d’incloure mesures de restauració i revegetació de les superfícies afectades durant la construcció dels suports situats en sòl forestal (zones d’ocupació temporal i accessos).

Respecte al seguiment d’àguiles mitjançant GPS, s’inclourà com a àrea d’interés per al seguiment l’àmbit de la línia d’evacuació LASAT 132 kV. Estes dades, per la longitud de la línia i perquè esta s’executa, en gran part, per terreny forestal PATFOR, poden aportar informació pel que fa a la interacció d’estes espècies i la línia elèctrica que es construirà en estos corredors. Esta anàlisi complementaria la mesura de seguiment de mortalitat per col·lisió i electrocució durant la vida útil de la línia elèctrica.

Conselleria d’Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Informe de la Direcció Territorial de València, de 07.07.2022, en el qual indica que, després de la consulta efectuada a l’Advocacia de la Generalitat, se’ls comunica que no és exigible l’informe de la Conselleria d’Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Airpull Aviation, SL. (Aeròdrom de Requena)

Consta un escrit de data 15.09.2021 en el qual indica que no considera cap objecció per a continuar la tramitació del projecte.

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

En el seu informe final, de data 18.12.2023, quant al risc d’inundació o d’incendi forestal, remet a l’organisme competent. Respecte a la resta de riscos indica que, o bé no afecta l’àmbit del projecte, o bé no suposa un impediment per a desenrotllar l’activitat.

Telefónica de España, SAU

Mitjançant un escrit de 30.11.2023, manifesta que el projecte afecta en un o diversos punts les instal·lacions telefòniques de la seua propietat, però que, una vegada analitzada la documentació que acompanya l’escrit, no té cap objecció a l’execució del projecte mencionat sempre que es complisca la normativa vigent quant als paral·lelismes i encreuaments amb línies de telecomunicació i, en particular, els reglaments electrotècnics d’alta i baixa tensió.

El promotor pren nota del que s’indica, queda informat del que s’ha exposat i mostra la seua conformitat.

Avaluació ambiental

Consta que s’ha formulat la declaració d’impacte ambiental favorable del projecte d’instal·lació de la central fotovoltaica de 42,35 MWp - PFV Requena 2, en el terme municipal de Requena (València), mitjançant la Resolució de data 23.01.2023 de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental (expedient 223/2022-AIA), publicada en el DOGV de data 28.02.2023 (número 9543, p. 12.891). Els condicionats que s’arrepleguen en esta, d’acord amb la legislació d’avaluació ambiental, s’incorporen en el punt primer, relatiu a l’autorització administrativa prèvia, de la part dispositiva d’esta resolució.

En relació amb les consultes de l’STIEMV, la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, en data 20.11.2023, emet un informe en el qual remet a la Resolució que conté una consulta idèntica pel que fa a la central PFV Requena 1. En esta s’indica, quant a la nova disposició de la línia de 132 kV, que els traçats proposats no impliquen nous efectes adversos significatius de tipus mediambiental respecte dels analitzats en l’avaluació ambiental del projecte objecte de la declaració d’impacte ambiental.

Implantació en sòl no urbanitzable

Consta l’informe de compatibilitat urbanística municipal relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament i les ordenances municipals, emés per l’Ajuntament de Requena el 04.11.2020, en els termes que preveu l’article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana, pel que fa a les parcel·les a on se situaran els grups generadors d’energia elèctrica, que conclou:

«Per tot això, com que es tracta d’una instal·lació de generació d’energia elèctrica amb una central fotovoltaica de 49,5 MWp, la considerem compatible amb el planejament en el sòl classificat com a SNU-C categoria 4 (SNU-C4) i incompatible amb el planejament en el sòl classificat com a SNUPF, i, quant a això, s’emet un informe favorable per al sòl SNU-C4 i desfavorable per al sòl SNUPF, als efectes que s’han mencionat abans.»

Consten en l’expedient els informes favorables del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge, de dates 06.10.2022 i 21.12.2023, i del Servici de Gestió Territorial, de dates 16.03.2022, 05.10.2022, 14.02.2023 i 15.12.2023, els dos servicis dependents de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, pel que fa a la central fotovoltaica i el traçat final de la línia d’evacuació. Els condicionats que s’arrepleguen en estos s’han acceptat per l’entitat promotora i s’incorporen en el punt primer, de la part dispositiva d’esta resolució.

Adaptació als condicionants i a l’avaluació ambiental

L’expedient s’ha sotmés a informació pública en quatre ocasions: una primera vegada, la instal·lació completa i les tres següents, per canvi substancial d’acord amb l’article 23.5 del Decret llei 14/2020 en la línia d’evacuació de 132 kV, que va des de la subestació Requena col·lectora sud (SET RCS) fins a la subestació Promotores Requena Renovables 132/400 kV (SET PRR). La segona informació pública, per soterrament d’un tram de la línia; la tercera informació pública, per l’adaptació del traçat del tram soterrat de la línia al dels camins existents, i la quarta informació pública, pel soterrament de dos nous trams de la línia.

A causa dels condicionants que indiquen els diferents organismes, la part promotora va presentar la documentació següent, en la qual, segons manifesta, s’han inclòs tots els condicionants derivats del conjunt d’informes que s’han rebut:

«Addenda d’adequació del projecte solar fotovoltaica Requena 2 39,99 MWp (18/12/23-V06)».

«Projecte tècnic d’execució de la línia aèria d’alta tensió 132 kV de la planta solar fotovoltaica Requena 2 (5/10/23-V06)».

Projecte per a l’autorització administrativa de construcció de la subestació transformadora 30/132 kV Requena col·lectora sud, de juny de 2024.

Evacuació i connexió a la xarxa

L’evacuació es farà mitjançant tres línies subterrànies de 30 kV, des dels centres de transformació de la planta fins a un centre de seccionament, del qual eixirà una línia de 30 kV fins a la SET RECS. Tots estos són objecte d’esta resolució.

D’esta subestació ix una línia aerosubterrània de 132 kV, que connecta amb la subestació PRR 132/400 kV i de la qual partix una línia de 400 kV que connecta amb la subestació «ST Requena 400 kV», propietat d’REE. Tant la SET PRR com la línia fins a l’ST Requena compten amb l’autorització administrativa prèvia i de construcció per mitjà de la Resolució de 10.07.2024, de la Direcció General de Política Energètica i Mines.

Esta SET RCS es compartirà amb les plantes «Solar Fotovoltaica Requena 3», «Solar Fotovoltaica Requena 4» i «Solar Fotovoltaica Requena 6».

Mitjançant una còpia de l’escrit conjunt de data 29.10.2020, rubricat per nou promotors que estan desenrotllant altres sengles projectes de centrals de generació elèctrica en zones pròximes, els quals s’indiquen en la taula següent:

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de la instal·lació: | Titular |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 1 | Fotovoltaico Alcor Requena, SL |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 2 | Fotovoltaico Casiopea Requena, SL |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 3 | Solar Acamar Requena, SL |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 4 | Solar Acrab Requena, SL |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 5 | Solar Merope Requena, SL |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 6 | Solar Ofiocu Requena, SL |
| FV Limonero Solar | Limonero Solar, SL |
| FV Pampinus | Pampinus PV Farm 01, SL |
| FV Requena | Sistemas Fotovoltaico Levante, SAU |

  

comuniquen l’acord per a compartir les infraestructures d’evacuació des de la subestació «SET Promotores Requena Renovables 400/132 kV» fins a la subestació «Requena 400 kV», propietat d’REE.

Mitjançant una còpia de l’escrit conjunt de data 11.11.2020, rubricat per set promotors que estan desenrotllant sengles projectes de centrals de generació elèctrica en zones pròximes, els quals s’indiquen en la taula següent:

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de la instal·lació: | Titular |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 1 | Fotovoltaico Alcor Requena, SL |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 2 | Fotovoltaico Casiopea Requena, SL |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 3 | Solar Acamar Requena, SL |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 4 | Solar Acrab Requena, SL |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 5 | Solar Merope Requena, SL |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 6 | Solar Ofiocu Requena, SL |
| FV Requena | Sistemas Fotovoltaico Levante, SAU |

  

comuniquen l’acord per a compartir les infraestructures d’evacuació des de la subestació «SET RCS 30/132 kV» o «SET RCN 30/132 kV» fins a la connexió amb la subestació «SET Promotores Requena Renovables 400/132 kV».

Consta una garantia econòmica per a la tramitació de la sol·licitud d’accés a la xarxa de transport, la qual es va depositar en data 04.03.2020 davant de l’Agència Tributària Valenciana amb número de garantia 462020V281, per a una instal·lació de producció denominada «Solar Fotovoltaica Requena 2» de tecnologia fotovoltaica B.1.1, que se situarà en el terme municipal de Requena i de 26 MW instal·lats, per import d’un milió quaranta mil euros (1.980.000 €), que corresponen a una quantia equivalent a 40 €/kW instal·lats (segons la normativa vigent en el moment de la constitució de la garantia, tant per la quantia com per la definició de la potència instal·lada), en virtut de l’article 59 bis del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.

El promotor disposa del permís d’accés atorgat per l’empresa transportista, de data 27.06.2021 (codi de procés RCR\_1375\_19. Ref.: DDS.DAR.21\_1189), relatiu a la sol·licitud de la instal·lació «FV Solar Fotovoltaica Requena 2», amb una potència d’accés concedida de 36,42 MWn en l’ST Requena 400 kV.

Consta en l’expedient el permís de connexió concedit per l’empresa transportista en data 17.11.2021 (codi de procés RCR\_1375\_19. Ref. DDS.DAR.21\_1898), relatiu a la sol·licitud de connexió efectuada per Ibernova Promociones, SL, en qualitat d’interlocutor únic de nuc (IUN), així com un informe de compliment de condicions tècniques per a la connexió (ICCTC) i un informe de verificació de les condicions tècniques de connexió (IVCTC), relatius a la sol·licitud de connexió de les instal·lacions FV Alcor Requena, SLU, FV Casiopea Requena, SLU, FV Acamar Requena, SLU, FV Acrab Requena, SLU, FV Merope Requena, SLU, FV Acrab Requena, SLU, Limonero Solar, SL, Pampinus PV Farm 01, SL, i Sistemas Fotovoltaicos de Levante, SA

A la vista del contingut i els pronunciaments d’estos permisos, s’ha de considerar que les instal·lacions no generaran incidències negatives en el sistema.

Com que la potència instal·lada (39,99 MW) és superior a la capacitat d’accés atorgada (36,42 MW), segons s’indica en la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, la instal·lació haurà de disposar d’un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació que la integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere la capacitat d’accés concedida.

Acreditacions prèvies a la resolució

L’agent promotor acredita els aspectes següents, d’acord amb el que establix l’article 30.1 del Decret llei 14/2020, de manera prèvia a la resolució del procediment:

Disposar dels terrenys a on s’implantarà la instal·lació. Així mateix, acredita que disposa d’acords amb els titulars particulars de les parcel·les a on s’implantarà la instal·lació.

Disposar dels permisos d’accés i connexió per a la instal·lació, que s’han indicat anteriorment.

Acredita igualment la capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte.

Consta en l’expedient una proposta de resolució del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, l’òrgan encarregat de la instrucció de l’expedient, així com una proposta definitiva conjunta del Servici d’Energies Renovables, Eficiència Energètica i Instal·lacions Radioactives, i de la Subdirecció General d’Energia i Mines, que l’ha elevat a este centre directiu.

Fonaments de dret

Competència autonòmica i òrgan d’esta que ha de resoldre la sol·licitud

La instrucció i la resolució d’este procediment administratiu corresponen a la Generalitat Valenciana, ja que la instal·lació elèctrica objecte d’este es troba íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana i no s’enquadra en les que preveu l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

D’acord amb el que disposa l’article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, que concorda amb el Decret 226/2023, de 19 de desembre, de 2023, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, desplegat en l’Orde 3/2024, de 16 d’abril, de la conselleria mencionada, correspon a esta direcció general la resolució d’este procediment.

Sobre la necessitat d’autoritzacions administratives del sector elèctric

D’acord amb l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l’article 7 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció.

Sobre la necessitat de pronunciament d’avaluació d’impacte ambiental

De conformitat amb el que es preveu en l’article 10 del Decret llei 1/2022, de 22 de març, pel qual es modifica el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, i d’acord amb l’article 6 i les disposicions concordants del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, el projecte se sotmet al procediment de determinació d’afeccions ambientals, d’acord amb els tràmits que es preveuen en l’article 19 bis del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost.

Sobre la necessitat d’informes favorables en matèria d’Ordenació Territorial, Paisatge i Urbanisme

Segons el que indica l’article 25 del Decret llei 14/2020, l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant en les qüestions que s’enumeren en l’article 25.1, i haurà de ser favorable a l’efecte de poder atorgar les autoritzacions la concessió de les quals correspon a la conselleria competent en matèria d’energia. En cas que l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge siga desfavorable, es resoldrà finalitzar i arxivar el procediment, sense més tràmit.

L’annex III del Decret llei 14/2020 establix que, entre la documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de les autoritzacions administratives prèvia i de construcció, s’haurà d’aportar un informe-certificat urbanístic emés per l’ajuntament pel que fa a la compatibilitat urbanística del projecte de cada un dels municipis afectats, o un justificant de la sol·licitud quan este no s’haja emés, i s’aportarà, en este cas, la declaració responsable de la persona promotora de la situació urbanística dels terrenys.

D’acord amb la disposició transitòria quarta del Decret llei 14/2020 (instal·lacions d’energies renovables que es troben en tramitació), no caldrà reiterar la petició d’informes que ja s’hagen emés o de tràmits que ja s’hagen dut a terme de conformitat amb el procediment regulat per la normativa anterior, inclosos la resta dels aspectes que conté l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge de l’article 25.1. De la mateixa manera, no serà necessari emetre un nou certificat de compatibilitat urbanística en els procediments en tramitació en els quals ja s’haja emés este certificat amb caràcter favorable, de conformitat amb la regulació anterior. En este supòsit, tampoc s’exigirà l’informe no vinculant sobre la valoració favorable o desfavorable que fa l’ajuntament, i que es regula en l’article 19.1. En cap cas s’exigirà la tramitació d’una declaració d’interés comunitari per a instal·lar qualsevol projecte en tramitació a l’entrada en vigor d’este Decret llei.

Procediment específic aplicable a esta sol·licitud

Com que es tracta d’una central fotovoltaica que s’implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que establix l’article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, és aplicable el procediment que establix el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.

Sobre l’abast material, el contingut i els requisits sectorials de les autoritzacions substantives elèctriques

D’acord amb l’article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d’energia elèctrica.

D’acord amb l’article 123.2 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, en el cas de línies que complisquen funcions d’evacuació d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, en cap cas podrà atorgar-se l’autorització administrativa prèvia de les infraestructures d’evacuació d’una instal·lació de generació sense l’aportació prèvia d’un document, subscrit per tots els titulars d’instal·lacions amb permisos d’accés i de connexió atorgats en la posició de línia d’arribada a la subestació de la xarxa de transport o distribució, segons siga procedent en cada cas, que acredite l’existència d’un acord vinculant per a les parts en relació amb l’ús compartit de les infraestructures d’evacuació. A este efecte, el document mencionat es podrà aportar en el moment de fer la sol·licitud a la qual es referix l’apartat anterior o en qualsevol moment del procediment d’obtenció de l’autorització administrativa prèvia.

D’acord amb l’article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l’autorització administrativa d’instal·lacions de generació no es podrà atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d’accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.

A més, este article disposa que les autoritzacions administratives d’instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d’accés que figure en el permís d’accés. En este sentit, la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, establix que les instal·lacions de generació d’electricitat amb una potència total instal·lada que supere la capacitat d’accés atorgada en el permís d’accés d’estes, hauran de disposar d’un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d’emmagatzematge que les integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d’accés.

D’acord amb la redacció vigent de l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la inferior de les dos següents:

La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

La potència màxima de l’inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.

Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que hagen iniciat la tramitació i encara no hagen obtingut l’autorització d’explotació definitiva, d’acord amb la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia s’ha de justificar la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

Sobre la regulació aplicable en matèria de seguretat i qualitat industrials

D’acord amb l’article 53.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions de producció d’energia elèctrica s’hauran d’ajustar a les normes tècniques corresponents de seguretat i qualitat industrials, d’acord amb el que preveu la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i la resta de normativa que siga aplicable.

Com que esta sol·licitud es referix a una instal·lació elèctrica fotovoltaica que genera en baixa tensió i injecta a la xarxa elèctrica en alta tensió, són aplicables els reglaments de seguretat industrial següents:

El Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

El Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues ITC-RAT 01 a 23.

El Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

També la resta de disposicions tècniques aplicables.

Sobre els requisits subjectius que ha d’acreditar la persona sol·licitant

D’acord amb el que disposen l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, les persones sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica han d’acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a dur a terme cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l’exempció d’acreditació d’estes capacitats que potestativament puga atorgar l’Administració per als que ja exercisquen l’activitat.

Sobre l’obligació i les garanties de desmantellament i restauració de la central en finalitzar l’activitat

Segons el que establix el capítol III del títol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i a restaurar els terrenys i l’entorn quan finalitze l’activitat, per a la qual cosa ha de constituir una garantia econòmica a favor de l’òrgan competent en matèria d’energia per a autoritzar la instal·lació, l’import de la qual, per al cas de centrals fotovoltaiques, serà del 3 % del pressupost d’execució material, sempre que esta quantitat no siga inferior a 20.000 €/MWp. Si la quantia que resulta és inferior a eixa xifra, l’import de la garantia serà de 20.000 €/MWp. La duració mínima d’esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s’haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, almenys dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys d’acord amb el càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

Atés tot el que s’ha exposat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris que establix la legislació vigent aplicable i, en concret, d’acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, així com la resta de disposicions aplicable general i particular, en esta resolució, la Direcció General d’Energia i Mines, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes,

RESOL

*Primer. Autorització administrativa prèvia del projecte de central fotovoltaica «Solar Fotovoltaica Requena 2», inclosa la seua infraestructura d’evacuació exclusiva i part de la compartida.*

Atorgar l’autorització administrativa prèvia a:

La mercantil «Fotovoltaico Casiopea Requena, SLU», per a la instal·lació d’una central fotovoltaica i la seua infraestructura d’evacuació exclusiva, les quals es detallen a continuació:

Dades generals de la central elèctrica autoritzada i el seu accés a la xarxa

|  |  |
| --- | --- |
| Denominació | Solar Fotovoltaica Requena 2 |
| Titular | Fotovoltaico Casiopea Requena, SLU |
| Tecnologia | Fotovoltaica |
| Termes municipals grups (província) | Requena (València) |
| Termes municipals d’evacuació fins al punt de connexió amb la xarxa (província) | Requena (València) |
| Potència nominal dels inversors (MWn) | 42,35 |
| Potència de pic dels mòduls fotovoltaics (MWp) | 39,998 |
| Potència instal·lada (MW), segons l’art. 3 de l’RD 413/2014 | 39,998 |
| Capacitat d’accés a la xarxa concedida (MW) | 36,42 |
| Necessitat de sistema de control coordinat de potència (segons la DA 1a de l’RD 1183/2020) | Sí, perquè la capacitat d’accés concedida és inferior a la potència instal·lada. |
| Xarxa a la qual es connecta | Transport |
| Punt de connexió/titular de la xarxa | SE Requena 400 kV, titularitat d’REE |
| Pressupost | 15.969.694 € |

  

Emplaçament de la part de la central amb tancat perimetral

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requena | Polígon: 100 | 241, 242, 250-256, 294, 347-351, 375.379 |
| Àrea de la superfície del tancat (m²) | 690.356 | |
| Àrea de la superfície ocupada per mòduls (m²) | 195.941 | |

  

Característiques elèctriques de la central fotovoltaica dins del tancat

|  |  |
| --- | --- |
| Camp generador | |
| Nre. mòduls FV | 79.976 |
| Àrea unitària del mòdul (m²) | 2,45 |
| Potència unitària màxima (Wp) | 500 |
| Potència total dels mòduls (kWp) | 39.988 |
| Tipus de cèl·lules | Silici monocristal·lí |
| Cares actives dels mòduls | 1 |
| Inclinació (°) | +55 / -55? |
| Orientació | Nord-sud |
| Seguidor FV | Monofila, a un eix en sentit est-oest. 2V x 26 |
| Pitch (m) | 11 |
| Ancoratge de l’estructura al terreny | Clavat directe al terreny |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Connexió mòduls - inversors | |
| Nre. de mòduls/string | 26 |
| Nre. d’strings/caixa de connexió | 32/20, 10/1, 6/1 |
| Cablejat | Cable DC 1.5 kV Al 1 x 95 mm²,  Cable DC 1.5 kV Al 1 x 300 mm² |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inversors: | | |
| Nre. d’inversors | 11 | 1 |
| Nre. de caixes/inversor | 21 | 14 |
| Nre. d’strings/inversor | 16 x 20 + 6 x 1 = 326 | 16 x 13 + 10 x 1 = 218 |
| Potència unitària nominal (kW) | 3.630 | 2420 |
| Potència total nominal (kWn) | 42.350 | |

  

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estacions de potència (inversor + centres de transformació) | | | | | | | | | |
| Nre. total | 8 | | | | | | | | |
| Inversors i transformadors | | | | | | | | | |
| Nre. | | CT-01 | CT-02 | CT-03 | CT-04 | CT-05 | CT-06 | CT-07 | CT-08 |
| Potència del(s) transformador(s) (MVA) ONAN | | 3,63 | 3,63 | 2 x 3,63 | 2 x 3,63 | 2 x 3,63 | 2 x 3,63 | 3,63 | 2,42 |
| Tensió nominal del transformador (kV) | | 0,66/30 | | | | | | | |
| Tipologia de les cel·les CT SF6 | | 2L + 1P | 2L + 1P | 1L + 2P | 2L + 2P | 1L + 2P | 2L + 2P | 1L + 1P | 2L + 1P |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  

Infraestructura d’evacuació d’ús exclusiu fins a la subestació «Requena col·lectora sud 132/30 kV»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Línies de 30 kv central fotovoltaica-centre de seccionament | | |  |
| Requena | Polígon: 100 | 250-253, 294, 347-349, 9015 |  |
| Tipologies de les línies | Subterrànies | |  |
| Nre. de circuits | 3 | |  |
| Nre. de conductors per fase | 1 | |  |
| Origen | Cada una de les 3 agrupacions (des dels centres transformació CT3, CT5 i CT7) | |  |
| Final | Centre de seccionament | |  |
| Traçat i longitud (m) | Tram 1.1 (inici CT7, fi CT8): cable 3 x 1 x 240 mm² Al XLPE. 358,5 m.  Tram 1.2 (inici CT8, fi CT6): cable 3 x 1 x 240 mm² Al XLPE. 561,5 m.  Tram 1.3 (inici CT06, fi CS): cable 3 x 1 x 630 mm² Al XLPE. 1938 m  L = 2.857 m  Tram 2.1 (inici CT5, fi CT4): cable 3 x 1 x 400 mm² Al XLPE. 571,9 m  Tram 2.2 (inici CT4, fi CS): cable 3 x 1 x 400 mm² Al XLPE. 1.145,7 m  L = 1.716 m  Tram 3.1 (inici CT3, fi CT2): cable 3 x 1 x 240 mm² Al XLPE. 363,2 m  Tram 3.2 (inici CT2, fi CT1): cable 3 x 1 x 400 mm² Al XLPE. 548,3 m  Tram 3.3 (inici CT01, fi SE): cable 3 x 1 x 630 mm² Al XLPE. 173,8 m  L = 1.085 m | |  |
| Tensions nominals del cable (U0/Un) kV | 18/30 kV | |  |
| Tipus de cable | Al XLPE | |  |
| Centre de seccionament 30 kV | | |  |
| Municipi: Requena | X: 663280 | Y: 4355050 |  |
| Esquema | Simple barra, de tipus interior, en cel·les de mitjana tensió aïllades en SF6 | |  |
| Posicions i característiques | Cinc cel·les de muntatge interior  Tres (5) de línia d’arribada de la planta fotovoltaica,  una (1) de línia d’eixida i  una (1) de servicis auxiliars + mesura | |  |
|  |  | |  |
| Transformador d’SA | Un (1) transformador de servicis auxiliars d’intempèrie 30/0,400-0,230 kV de 100 kVA i grup de connexió Dyn11 | |  |
| Línia 30 kV del centre de seccionament-SET RCS | | |  |
| Municipi: Requena | Polígon: 100, parcel·la 250, 251, 415, 9034, 9018, 9011, 9009, 9001, 90, 88, 87, 74  Polígon: 93, parcel·la 9002-9005, 9007, 9017, 9018  Polígon 94, parcel·la 9005, 13-15, 23, 123 | | |
| Traçat | Origen: centre de seccionament  Fi: SET RCS | | |
| Tensió (kV) 30 | Tensió (kV) 30 | | |
| Tensió més elevada de la xarxa (kV) 36 | Tensió més elevada de la xarxa (kV) 36 | | |
| Freqüència (Hz) 50 | Freqüència (Hz) 50 | | |
| Potència màx. de transport (MVA) | 40 | | |
| Categoria de la línia | Tercera categoria | | |
| Categoria de la xarxa | A | | |
| Tipus de muntatge | Circuit simple | | |
| Configuració del circuit | Triangle | | |
| Tipus d’instal·lació | Directament soterrada  Soterrada amb tub formigonat PEAD 250 mm  Perforació horitzontal dirigida | | |
| Cable | RH5Z1-0L 18/30 kV 1 x 630 mm² K A EL + H25 | | |
| Longitud aproximada del cable per fase (m) | 11.546,1 | | |
| Nre. de conductors per fase | 3 | | |
| Separació entre circuits | 200 mm | | |

  

A les mercantils Fotovoltaico Casiopea Requena, SL, Solar Acamar Requena, SL, Solar Acrab Requena, SL, i Solar Ofiocu Requena, SL, la infraestructura d’evacuació compartida, constituïda per:

Subestació transformadora 30/132 kV Requena col·lectora sud (SET RCS)

|  |  |
| --- | --- |
| Característiques | |
| Municipi: Requena | Polígon: 94, parcel·la 123 |
| Construcció | Dos edificis d’una sola planta, construïts amb elements prefabricats de formigó:  Edifici de control de la subestació  Edifici de cel·les |
| Pressupost (€) | 2.248.512,03 |
| Sistema de 30 kV | |
| Esquema | Simple barra, de tipus interior, en cel·les de mitjana tensió aïllades en SF6 |
| Posicions i característiques | Mòdul I (associat a la central solar fotovoltaica Requena 2 i una posició de reserva que s’havia d’usar per la central fotovoltaica Requena 3 [ATALFE/2020/88])  Dos (2) posicions de línia.  Una (1) posició de línia i mesura.  Una (1) posició de connexió de servici de transformador.  Una (1) posició de servicis auxiliars.  Mòdul II (associat a la central solar fotovoltaica Requena 4 [ATALFE/2020/90] i central solar fotovoltaica Requena 6 [ATALFE/2020/91])  Dos (2) posicions de línia.  Dos (2) posicions de línia i mesura.  Una (1) cel·la de connexió de transformador. |
| Transformador d’SA | Un (1) transformador de servicis auxiliars d’intempèrie 30/0,400-0,230 kV de 160 kVA i grup de connexió Dyn11 |
| Sistema de 132 kV | |
| Esquema | Línia-transformador de tipus intempèrie |
| Nre. posicions i característiques | Una posició de línia-transformador dotada de:  Tres (3) parallamps unipolars al costat del transformador.  Un (1) interruptor automàtic tripolar de tall en SF6.  Tres (3) transformadors d’intensitat.  Un (1) seccionador tripolar de tres posicions amb connexió a terra.  Tres (3) parallamps unipolars al costat de l’eixida de línia.  Tres (3) transformadors de tensió inductius. |
| Transformador de potència | Un (1) transformador de potència trifàsic, amb una relació de transformació 132 ± 15 %/30 kV de 100/130 MVA de potència ONAN/ONAF, amb regulació en càrrega, instal·lat a la intempèrie i amb aïllament i refredament en oli.  Una (1) reactància trifàsica de connexió a terra de 500 A - 30 segons |

  

Línia aerosubterrània 132 kV entre les subestacions SET RECS i SET PRR

|  |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTIQUES | |
| Municipi: Requena | Polígon 94 parcel·les 123, 7, 9002, 2, 9001 i 1  Polígon 85 parcel·les 9002, 79, 102, 80, 237, 82, 9004, 81, 68, 110, 84, 85, 86, 40, 9017, 41, 38, 33, 42, 43, 44, 45, 49, 48, 46, 47 i 9006.  Polígon 73 parcel·les 9011, 350, 9009, 347, 348, 183, 184, 143, 142, 9008, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 129, 128, 124, 9006, 126, 125, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 109, 9003, 115, 112, 114, 113, 86, 82, 83, 84, 85, 78, 77, 9002, 88, 76, 89, 376 i 9001.  Polígon 63 parcel·les 9004, 245, 255, 254, 253, 9009, 215, 210, 151, 152, 50, 52, 51, 49, 55, 35, 34, 32, 31, 30, 24, 22, 9006, 21, 12, 346, 11, 10, 9 i 9001.  Polígon 64 parcel·les 9001, 157, 153, 331, 330, 9008, 151, 149, 329, 147, 146, 365 i 144.  Polígon 52 parcel·les 9001, 331, 9004, 337, 382, 328, 322, 383, 384, 9008, 379, 378, 377, 376, 372, 373, 324 i 9010.  Polígon 62 parcel·les 9002, 9, 6, 10, 9008, 9005, 9009, 3, 9001, 9010, 15 i 2  Polígon 53 parcel·les 9014, 118, 9033, 119, 9015, 578, 9025, 232, 445, 452, 443, 444, 446, 439, 438, 435, 436, 9028, 384, 385, 433, 386, 430, 429, 428, 425, 629, 424, 423, 422, 421, 589 i 9016.  Polígon 54 parcel·les 9002, 29, 30, 31, 9007 i 17.  Polígon 55 parcel·les 14, 9012, 9008, 102 i 9002.  Polígon 56 parcel·les 9003, 15, 20, 19, 32, 43, 9009, 45, 91, 94, 92, 93, 106, 107, 109, 105, 113, 114, 119, 120, 121, 118, 125, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 9011, 272, 271, 274, 273, 275, 276, 270, 265, 264, 263, 262, 257, 258, 9012, 231, 228, 236 i 9007.  Polígon 57 parcel·les 9003, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 61, 9004, 93, 64, 87, 102, 86, 9020, 104, 105, 9006 i 145. |
| Sistema | Corrent altern trifàsic |
| Freqüència (Hz) | 50 |
| Tensió nominal (kV) | 132 |
| Tensió més elevada de xarxa (kV) | 145 |
| Categoria | Primera /A |
| Potència màx. de transport (MVA) | 260 |
| Longitud (m) | 22.676,55 (4.031,03 m subterranis i 18.645,62 m aeris, dels quals 6.024,25 s’executen en circuit simple, i els 12.621,28 m restants, en doble circuit) |
| Pressupost | 5,516,043.98 € |
| Tram aeri | |
| Traçat | Tram 1  Origen: Suport PAS 10  Final: Suport 31 entroncament  Longitud (km): 6,024  Tram 2  Origen: Suport 31 entroncament  Final: Suport PAS 80  Longitud (km): 12,481  Tram 3  Origen: Suport PAS 87  Final: SET PRR  Longitud (km): 0,139 |
| Disposició | Circuit simple (tram 1) / doble circuit (tram 2 i 3) |
| Nre. de conductors per fase | 2 (dúplex) |
| Tipus de conductor | LA-380 (337-AL1/44-ST1A) |
| Tipus de cable de terra | OPGW-48 |
| Nre. de cables de terra | 1 |
| Nombre de suports | 60 |
| Tipus de suports | Metàl·lics de gelosia |
| Aïllament | Aïlladors polimèrics |
| Zona/zones per la/les que discorre | B |
| Tram subterrani | |
| Origen | Tram 1  Origen: SET RCS  Final: Suport PAS 10  Longitud (km): 2,155  Tram 2  Origen: Suport PAS 80  Final: Suport PAS 87  Longitud (km): 1,876 |
| Disposició | A portell |
| Nre. de conductors per fase | 1 |
| Tipus de conductor | RHE-RA+2OL 127/220 kV 1 x 2500 mm² Cu+T375 Al |
| Tipus de cable de terra | OPGW-48 |
| Nre. de cables de terra | 1 |
| Tipus de connexió a terra de les pantalles metàl·liques | Cross bonding + single point |

  

Els suports del tram de doble circuit de la línia de 132 kV, des del suport 31 fins a la SET PRR, s’han autoritzat en l’expedient ATALFE/2020/86, que correspon a la central «Solar Fotovoltaica Requena 1».

En el plànol que consta en l’annex I, es reflectix la zona delimitada per tancat per a ocupació, pels grups convertidors, d’energia solar a electricitat, així com les coordenades geogràfiques que la definixen. En l’annex II es reflectix la disposició dels mòduls fotovoltaics, així com la infraestructura d’evacuació.

Per a esta autorització es compliran les determinacions que es reflectixen en la declaració d’impacte ambiental de data 23/01/2023, en concret, les condicions del projecte i mesures preventives, correctores i compensatòries dels efectes adversos sobre el medi ambient. S’inclou també el condicionat que es determina en l’informe de territori i paisatge, d’acord amb la redacció vigent de l’article 30.1 del Decret llei 14/2020:

El promotor haurà de complir totes les mesures preventives i correctores previstes en l’EIA, el projecte tècnic i la resta de documentació que hi ha en l’expedient, així com les que s’accepten després de la informació pública o les que s’inclouen en la informació complementària, sempre que no contradiguen el que s’establix en esta resolució.

Es recorda el compliment de tota la legislació rellevant que siga aplicable i que afecte els elements del medi que arreplega esta resolució.

En els termes que preveu l’article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, esta declaració d’impacte ambiental perdrà la vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no ha començat l’execució del projecte en el termini de quatre anys. A este efecte, el promotor notificarà a l’òrgan ambiental el començament de les obres.

El promotor incorporarà al projecte de la línia elèctrica d’evacuació de 132 kV les mesures preventives, correctores i compensatòries que diferisquen o s’afigen a les que ja s’han exposat en els informes sectorials previstos en esta resolució, i que es deriven del nou procés d’informació pública i de les consultes del projecte de modificació de la línia.

Pel que fa al soterrament del primer tram de la línia d’evacuació de 132 kV que ix de la SET Requena col·lectora nord, s’adaptarà el seu traçat al dels camins existents, de conformitat amb el que establix el Decret llei 14/2020. Esta mesura s’haurà d’incorporar al projecte d’execució en la memòria, en els plànols i en el pressupost, per a executar-la de manera real i efectiva i s’haurà de verificar en fases posteriors de la tramitació per part de l’òrgan substantiu, abans de l’autorització de l’explotació.

Quant a l’execució i explotació de la planta, es respectarà el que indica el Decret 7/2004, de 23 de gener, relatiu a la prevenció d’incendis, així com la zona de servitud dels vials que s’identifiquen en el Pla de prevenció d’incendis de la demarcació de Requena.

En atenció a l’informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, es durà a terme una excavació arqueològica en les zones pròximes a H1186, Villarejos; H1199/1690, San Blas; H1204/1705, Los Prados 1705, i H1203, Cueva de Zapata. S’abalisarà l’element etnològic H1197, Casa de ferramentes, durant la fase constructiva. A més, es farà un seguiment arqueològic per part de tècnics especialitzats de totes les obres, especialment dels moviments de terres. Si durant l’execució de les obres es troben restes paleontològiques, arqueològiques o etnogràfiques, el promotor haurà de posar el fet en coneixement de l’òrgan competent en patrimoni cultural de manera immediata i adoptar les mesures pertinents per a protegir-les i conservar-les, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià.

Pel que fa a la ubicació de les plantes en la zona d’amortiment establit en el PORN del Parc Natural Hoces del Cabriel i l’afecció a la biodiversitat, se seguiran les indicacions dels informes emesos per la Subdirecció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental. Abans del començament de les obres, es comprovarà la inexistència de nius o ventrades d’espècies protegides. En cas que n’hi haja, s’informarà els agents mediambientals perquè disposen les actuacions necessàries per a conservar-los de la manera més adequada. Les actuacions més molestes es duran a terme fora dels períodes de posta, nidificació o cria, especialment de les espècies alosa, àguila reial i àguila cuabarrada. No es faran treballs en horari nocturn.

Segons s’indica en l’informe de la Subdirecció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, no es disposaran panells fotovoltaics sobre les clapes de vegetació natural immerses en els terrenys agrícoles i ribassos existents. Així mateix, els peus arboris que es detecten, especialment els de *Quercus ilex*, es conservaran.

S’evitarà, en els trams que se soterraran i en els accessos i fonamentacions dels suports, l’afecció als exemplars arboris del gènere *Quercus*  en els quals, mitjançant una prospecció prèvia, s’haja detectat la presència de *Cerambyx cerdo*. S’abalisaran les zones que cal protegir.

Segons s’indica en l’informe de la Subdirecció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, es crearà i mantindrà una tolla per a fomentar la població d’amfibis i avifauna o es mantindran les basses de reg existents.

A fi de compensar la pèrdua d’hàbitats de caràcter agrícola, es procurarà mantindre els cultius existents en les zones de les parcel·les no ocupades per panells, i dedicar noves superfícies a l’ús agrícola afectat en una proporció equivalent d’almenys el 25 % de la superfície de la planta.

En els punts a on es mantinguen cultius o arbratge, o es facen plantacions, es procurarà que el tancat no embarre esta vegetació, de manera que esta quede a l’exterior.

Es disposarà de zones impermeabilitzades i d’un sistema d’arreplega de possibles fugues d’olis i combustibles procedents de la maquinària i de les estructures que es generen durant l’execució de l’obra. Els residus generats s’han de gestionar segons la normativa vigent i mitjançant un gestor autoritzat, s’han d’establir les zones d’arreplega de residus i no s’han d’apilar en zones amb pendents elevats o amb perillositat d’inundació.

No s’utilitzarà en el procés de neteja dels mòduls fotovoltaics cap mena de sabó, dissolvent o substància que puga contaminar el sòl o l’aqüífer.

L’ús d’aigua en la planta quedarà condicionat al fet que es dispose de subministrament per una empresa autoritzada o una concessió de l’organisme de conca.

S’hauran d’implementar les mesures d’integració proposades en l’estudi d’integració paisatgística aportat i completar-les amb les condicions paisatgístiques que s’establixen en l’informe emés en matèria de paisatge. Estes mesures i condicions s’hauran d’incorporar al projecte d’execució en la memòria, els plànols i el pressupost, per a l’execució real i efectiva, i les verificarà l’òrgan substantiu en fases posteriors de la tramitació, prèviament a l’autorització de l’explotació.

Els treballs de manteniment de la vegetació en el corredor de la línia aèria d’evacuació es duran a terme d’acord amb el que s’establix en el Decret 150/2010, de 24 de setembre, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica IT-MVLAT per al tractament de la vegetació en la zona de protecció de les línies elèctriques aèries d’alta tensió amb conductors nuc en el seu pas per terrenys forestals.

L’emissió de l’autorització administrativa de tancament definitiu de la central obligarà el promotor a desmantellar-la en els termes que es definixen en el pla que s’ha aportat.

Les accions que s’inclouen en el Programa de vigilància i seguiment ambiental s’hauran de documentar per a acreditar l’adopció i l’execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de l’eficàcia d’estes. La documentació haurà d’estar a la disposició de les autoritats competents.

Es durà a terme un pla de seguiment de les poblacions d’aus presents en la zona durant els primers 5 anys d’explotació, i s’avaluarà l’efectivitat de les mesures correctores previstes per a evitar la pèrdua d’hàbitat d’alimentació de les espècies de fauna presents en la zona. Respecte de l’àguila reial i l’àguila cuabarrada, s’establix com a mesura compensatòria fer un seguiment durant els primers 5 anys de funcionament de la instal·lació mitjançant emissors GPS.

S’efectuarà un seguiment de la mortaldat per col·lisió i electrocució durant la vida útil de la línia elèctrica aèria i, almenys durant el primer any d’explotació, per col·lisió amb els panells fotovoltaics de la planta. Els resultats del seguiment s’enviaran amb la periodicitat que s’acorde amb l’òrgan competent en matèria de biodiversitat.

Direcció Territorial de Política Territorial i Paisatge. Gestió territorial

La viabilitat de la implantació d’estes instal·lacions en sòl no urbanitzable comú C4 haurà de comptar amb l’informe favorable de l’òrgan competent.

El subsol a on es localitza la instal·lació se situa en una àrea que cal millorar per a la recàrrega estratègica d’aqüífers. Per tant, s’hauran d’adoptar mesures correctores perquè l’estat global de la massa d’aigua passe a ser bo, s’evitarà el segellament del sòl amb formigó i es propiciarà la plantació de vegetació que afavorisca la retenció d’aigua i la infiltració d’esta cap al subsol. També s’hauran d’adoptar tècniques de construcció que eviten que es deriven compostos contaminants a les aigües en profunditat per infiltració a través del subsol.

S’hauran de plantejar mesures correctores que incidisquen sobre la infiltració i la minimització de l’escolament i que se centren bàsicament en els aspectes següents:

El manteniment de les condicions d’infiltració amb els canvis dels pendents ha de comptar amb una estratificació en forma de taules del terreny, entre la zona de plaques solars i les zones de pas, executades en sentit transversal al pendent per a disminuir l’escolament i augmentar la infiltració.

La conservació i plantació de zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la infiltració que disminuïsquen els escolaments.

La minimització del sòl segellat de manera que els mòduls fotovoltaics se situen de manera prioritària sense fonamentació contínua i sobre el terreny natural.

Direcció Territorial de Política Territorial i Paisatge. Infraestructura Verda i Paisatge

En finalitzar les obres, es durà a terme una campanya de neteja a fi d’eliminar totes les instal·lacions temporals i retirar totes les restes d’obra i residus que puguen quedar en la zona, o alterar el paisatge. Estos residus es gestionaran de la manera correcta en funció de la naturalesa que tinguen.

El tancat serà respectuós amb el pas de la fauna, per la qual cosa s’utilitzarà un tancat cinegètic, sense part massissa.

El terreny de la planta comptarà amb una cobertura vegetal natural. Per a fer-ho, es permetrà el creixement de la vegetació autòctona, que augmentarà la permeabilitat del sòl i la biodiversitat de l’entorn.

Esta vegetació no tindrà cap tractament fitosanitari o adob artificial per a facilitar en l’entorn l’aparició d’insectes, rèptils i rosegadors, que constituïxen l’aliment de les aus o altres espècies de més valor.

El manteniment i les segues d’esta vegetació només es farà amb mitjans mecànics.

Quan finalitzen les obres de construcció, les zones que s’hagen compactat pel pas de la maquinària hauran de descompactar-se per a propiciar l’aparició de la cobertura vegetal.

La vegetació forestal existent en les parcel·les i el seu entorn s’han de mantindre.

Per als camins interiors de la instal·lació, s’utilitzarà saorra natural o material seleccionat de la zona. No s’utilitzaran altres materials que impermeabilitzen o segellen el sòl.

S’han de mantindre els peus arboris rellevants dins del tancat (MIP que ja s’ha tingut en compte en el disseny de la planta, encara que no sa valorat en l’EIP).

S’han de mantindre els cultius preexistents. En els punts a on es mantenen cultius o arbratge, o es fan plantacions, es procurarà que el tancat no embarre esta vegetació, de manera que quede a l’exterior.

Es plantaran pantalles vegetals en les zones limítrofes amb camins de la zona, amb la formació de bosquetes dispersos amb un estrat de matoll propi de la zona (romer, timó, etc.) i amb la plantació de peus arboris conformats per alzines plantades al costat de pins per a afavorir l’èxit de la plantació de les primeres.

S’aplicarà una mà de pintura, en les edificacions auxiliars que s’executaran (centres de transformació), mat i en tonalitats ocres, d’acord amb les construccions agrícoles típiques de la zona.

Se separaran les instal·lacions de tancats i zones forestals adjacents, amb una distància mínima de 5 metres, i es generarà un espai de transició (MIP que ja s’ha tingut en compte en el disseny de la planta, encara que no s’ha valorat en l’EIP).

Es minimitzaran els moviments de terra. El disseny de la planta respectarà la topografia del terreny, així com el patró parcel·lari.

Les autoritzacions referides s’atorguen condicionades al compliment de les determinacions que arrepleguen els condicionants imposats per les diferents administracions i organismes, i que han acceptat les persones titulars d’esta autorització.

La persona titular de l’autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari; en particular, els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que establisca la legislació aplicable en cada moment a l’activitat de producció d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits que establix l’autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s’atorgue podran ocasionar que es revoque.

D’acord amb el paràgraf segon de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d’obtindre necessàriament la part titular, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica autoritzades hauran d’inscriure’s en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, amb una acreditació prèvia del compliment dels requisits i segons el procediment establit reglamentàriament.

*Segon. Declarar, en concret, la utilitat pública de la línia aerosubterrània de 132 kV SET RCS - SET PRR*

Declarar, en concret, la utilitat pública de la línia aerosubterrània de 132 kV SET RCS - SET PRR, autoritzada en el punt primer  d’esta resolució.

Esta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat de l’ocupació urgent dels béns o de l’adquisició dels drets afectats, a l’efecte de l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, de manera que la titular adquirix la condició de beneficiària en l’expedient expropiatori, i es concentren en una afecció les finques particulars (llevat en cas d’error o omissió), les quals s’inclouen en la llista que figura en l’annex III, amb l’abast i els efectes que es preveuen en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.

Igualment, porta implícita l’autorització per a l’establiment o el pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l’Estat, o de les comunitats autònomes, o d’ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d’estos i zones de servitud pública.

Segons l’article 15 de la Llei de 16.12.1954, sobre expropiació forçosa, es resol la inexistència d’una necessitat concreta d’ocupar estos terrenys o adquirir drets sobre estos, perquè s’assenten les línies mencionades, per a les parcel·les de les quals es disposen acords amb les persones propietàries de les finques particulars afectades.

Esta autorització es realitza sense perjuí de la possibilitat que, tal com preveu l’article 58.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric, durant l’execució de l’obra es puga valorar un traçat nou dels que s’admeten com a vàlids pels servicis de Patrimoni i Cultura i el Servici de Gestió Territorial en el pas de la línia d’alta tensió pels terrenys de Finca San Blas que es determinen en la resolució. Este fet, en cas que es verifique, requerirà l’obtenció de l’autorització administrativa de construcció i/o prèvia per modificació del projecte, amb la consegüent tramitació necessària.

*Tercer. Autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt primer*

Atorgar les autoritzacions administratives de construcció per a les instal·lacions que s’han descrit en el punt primer  d’esta resolució, sobre la base dels projectes d’execució, i els annexos d’estos, que s’especifiquen a continuació i que consten en l’expedient instruït:

Projecte per a l’autorització administrativa de construcció. Planta Fotovoltaica Requena 2 39,99 MWp, de data 18.12.2023.

Addenda d’adequació del projecte «Planta fotovoltaica Requena 2» 39,99 MWP, de data 18.12.2023.

Projecte tècnic d’execució de la línia aèria d’alta tensió 132 kV. Solar fotovoltaica Requena 2, de data 05.10.2023.

Projecte per a l’autorització administrativa de construcció. Subestació transformadora 30/132 kV Requena col·lectora sud, de data 25.06.2024.

Estos projectes compten amb la declaració responsable de la persona tècnica projectista, així com del compliment de la normativa aplicable, d’acord amb l’article 53 de la Llei 24/2013.

Esta autorització habilita les persones titulars a la construcció d’estes instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d’acord amb les condicions següents:

Serà una condició prèvia el fet d’obtindre l’autorització administrativa de construcció de les infraestructures compartides per a l’evacuació de l’energia generada, en la mesura que l’afecte, que s’indiquen en el punt d’evacuació i connexió a la xarxa, i perdrà la vigència en cas contrari.

S’haurà de presentar, davant del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, l’elevació a escriptura pública, amb la constància de la inscripció en el registre de la propietat, quan siga necessari, dels contractes, els acords o qualsevol altre document presentat per a acreditar la disponibilitat dels terrenys, abans de l’inici efectiu de la construcció de la instal·lació. S’acompanyarà també un justificant del pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats d’estos, davant de l’Agència Tributària Valenciana.

Les instal·lacions s’hauran d’executar segons el projecte o els projectes que es presenten, els seus annexos, si és el cas, i amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic, o d’interés general, afectats per estes instal·lacions i que ha acceptat la part sol·licitant. En cas que per a dur-ho a terme siga necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular de l’autorització present ha de sol·licitar a este òrgan l’autorització corresponent prèviament a l’inici de l’execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

Les instal·lacions que s’executaran han de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, així com les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries. Així mateix, el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en les línies elèctriques d’alta tensió.

Com que la potència total instal·lada i autoritzada és superior a la capacitat d’accés a la xarxa concedida, s’haurà d’instal·lar el sistema de control coordinat autoritzat en el punt segon d’esta resolució per a tots els mòduls de generació autoritzats per la present, de manera que impedisca que la potència activa que la instal·lació puga injectar a la xarxa supere la capacitat d’accés mencionada. Amb la sol·licitud de l’autorització d’explotació provisional, serà un requisit imprescindible per a atorgar-la el fet que la persona titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la instal·lació del sistema de control en qüestió, amb la documentació justificativa del fabricant de les característiques del sistema mencionat i del compliment, per part d’este, de la funcionalitat limitadora del fet que en cap règim de funcionament de la central s’injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d’accés atorgada.

La central elèctrica objecte d’esta resolució, d’acord amb la potència que esta té instal·lada, ha de complir les prescripcions tècniques i d’equipament que, sobre esta qüestió, establix l’article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de la normativa de desplegament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesurament en temps real i la resta d’obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d’instal·lacions en què s’enquadren estes.

D’acord amb l’article 28 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no superior a tres (3) mesos des de l’obtenció d’esta autorització administrativa de construcció, l’extensió del termini per a complir amb la fita que s’arreplega en l’article 1.1.b 5t del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, d’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l’autorització administrativa d’explotació supere els huit (8) anys. En esta sol·licitud s’haurà d’indicar, com a mínim:

El semestre de l’any natural en què la instal·lació obtindrà l’autorització administrativa d’explotació.

El compromís d’acceptació expressa de la impossibilitat d’obtenció de l’autorització administrativa d’explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb anterioritat a l’inici del semestre indicat.

D’acord amb l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre i el que s’indica en el projecte d’execució de les instal·lacions, el període d’execució de les instal·lacions no serà superior a vint-i-sis (26) mesos, comptats des de l’endemà de la notificació d’esta resolució.

D’acord amb l’article 30.3.b del Decret llei 14/2020, s’establix un termini màxim per a sol·licitar l’autorització d’explotació d’un (1) mes, des de la finalització del període d’execució ja indicat.

No obstant això, abans que finalitze, es podrà sol·licitar una ampliació concreta d’este amb una sol·licitud motivada davant d’este òrgan, que s’haurà d’acompanyar a este efecte de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

Les pròrrogues de dates o d’ampliacions de terminis s’atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards incorreguts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l’autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudiquen tercers.

En cap cas es podran atorgar pròrrogues o ampliacions de termini que excedisquen les dates de caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d’impacte ambiental per a l’inici de les obres, o les que imposen els actes de selecció en els diversos procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.

Tampoc es podran atorgar quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l’execució i la posada en marxa d’este pel fet de no haver disposat o mantingut la capacitat financera que s’exigix per a dur-lo a terme, o quan l’entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no s’ha d’ajornar perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.

La caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s’hagen atorgat i la necessitat d’obtindre’n unes altres de noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjuí que puguen convalidar-se certs tràmits, les quals només es podran tornar a atorgar després d’obtindre els nous permisos d’accés i de connexió per part dels agents gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.

Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol classe o denominació vinculades a l’ocupació del sòl o d’edificacions.

En tot cas, s’haurà de complir el termini per a acreditar l’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva que s’establix en l’article 1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, sense perjuí de l’extensió excepcional que preveu l’article 28 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

Tot això, tenint en compte el que indica l’article 43 o 47, segons el cas, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, respecte a la vigència de la declaració d’impacte ambiental o l’informe d’impacte ambiental.

D’acord amb l’article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, l’agent promotor haurà de comunicar a l’òrgan ambiental la data de començament de l’execució del projecte.

Per als treballs que es facen en terreny forestal o a una distància inferior o igual a 100 metres d’este, o si hi ha una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins al terreny forestal, serà necessari presentar davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb vint dies naturals d’antelació a l’inici dels treballs, una declaració responsable, acompanyada de la documentació que s’indica en l’article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

La persona titular d’esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb l’adequada diligència, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l’execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València.

La persona titular d’esta resolució ha de complir els deures i les obligacions que es deriven de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

Sense perjuí del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, el personal tècnic en la matèria, adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d’energia, podrà fer les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan estes finalitzen en relació amb l’adequació d’esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

Una vegada hagen finalitzat les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular, en el termini màxim d’un mes, sol·licitarà l’autorització d’explotació provisional per a proves, d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, i amb els termes que establix l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

Amb esta sol·licitud s’han de presentar els certificats de direcció i final d’obra subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que s’adeqüen als reglaments tècnics en la matèria segons el que establix la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte de la present autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d’obra mencionats no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s’acompanyaran de la declaració responsable oportuna, segons el que indica la Resolució, de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOGV número 6389, de data 3 de novembre de 2010.

Igualment, s’ha d’adjuntar la documentació requerida segons l’ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió; l’ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

Així mateix, s’ha de presentar la cartografia de la instal·lació efectivament executada, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obert compatible amb la cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià, i segons el format establit per l’òrgan substantiu.

Es justificarà documentalment que el projecte executat s’ajusta als condicionats imposats en esta resolució i als que s’indiquen en la declaració d’impacte ambiental. Abans d’emetre l’informe previ a l’autorització d’explotació, el servici territorial competent en energia corresponent sol·licitarà de les administracions i els organismes que els han emesos, la conformitat de l’obra executada respecte d’estos.

La persona titular d’esta autorització podrà sol·licitar l’autorització d’explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d’obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per a la qual cosa és igualment aplicable el que indica el paràgraf anterior.

La persona titular té l’obligació de constituir una garantia econòmica per al compliment de l’obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i el seu entorn, per un import del 3 % del pressupost d’execució material, sempre que esta quantitat no siga inferior a 20.000 €/MWp. Si la quantia que resulta és inferior a eixa xifra, l’import de la garantia serà de 20.000 €/MWp. S’haurà d’acreditar la seua constitució pertinent (amb la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional de la instal·lació, ja que és un requisit indispensable perquè esta s’atorgue.

La duració mínima d’esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s’haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, almenys dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys amb base en el càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum, o segons la normativa vigent en eixe moment.

La garantia haurà de depositar-se en l’Agència Tributària Valenciana, de la qual serà beneficiària la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines, en què han de constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada, municipis en què se situen els grups generadors) i que es deposita per al compliment de l’obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i l’entorn.

Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

L’autorització d’explotació provisional no es podrà concedir si el total de les instal·lacions d’evacuació, incloses les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de transport, no estan acabades i amb l’autorització d’explotació. Tot això, sense perjuí del que es preveu en l’article 28.3 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.

Una vegada s’haja obtingut l’autorització d’explotació provisional, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l’article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica l’article 41 quant a la caducitat i la cancel·lació d’esta inscripció.

Segons el que indica l’article 39.6 del Reial decret 413/2014 mencionat, la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d’esta.

Una vegada finalitzen les proves de les instal·lacions amb un resultat favorable, la persona titular, en el termini màxim d’un (1) mes sol·licitarà l’autorització d’explotació definitiva d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, i segons el Decret 88/2005, de 29 d’abril. S’han d’adjuntar els certificats pertinents segons el que s’ha indicat en els punts anteriors.

Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, i presentarà la documentació pertinent segons l’article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. No sol·licitar les autoritzacions d’explotació dins del termini podrà suposar la caducitat de les autoritzacions concedides.

La persona titular de la instal·lació té l’obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l’entorn afectat una vegada caduquen les autoritzacions, o quan es tanque definitivament la instal·lació. Ha d’obtindre l’autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l’article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.

La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia, d’acord amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

Tal com indica l’article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l’exacció dels tributs que legalment corresponga per la prestació del servici municipal o per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el respectiu cànon d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.

El respectiu cànon d’ús i aprofitament l’establirà l’ajuntament en la llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d’edificació i de les obres necessàries per a la implantació de la instal·lació. El cànon es generarà d’una sola vegada en ocasió de l’atorgament de la llicència urbanística i l’ajuntament pot acordar, a sol·licitud de la part interessada, el fraccionament o l’ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L’atorgament d’una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.

L’Ajuntament podrà aplicar les reduccions de l’import del cànon que siga procedent, de les que arreplega l’article 38 del Decret llei 14/2020. L’impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s’integraran en el patrimoni municipal del sòl.

Segons el que establix l’article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, els permisos d’accés i de connexió d’instal·lacions construïdes i en servici caducaran quan, per causes imputables a la persona titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze l’abocament d’energia a la xarxa per un període superior a tres anys.

*Quart. Aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l’entorn afectat*

Aprovar el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l’entorn afectat relacionat amb la instal·lació que es descriu en l’apartat [segon](file:///S:/COMUN/AUTORIZ%20CENTRALES/ALC/ATALFE_2020_67_PSF%20ALHORINES/Resolucion%20ATALFE%202020_67_PSF%20ALHORINES_vmodelo_JJ.docx#_SEGUNDO._Autorización_administrativ), el pressupost del qual ascendix a un milió cinc-cents cinquanta-cinc mil nou-cents cinc euros amb catorze cèntims (1.555.905,14 €) i amb l’abast següent:

Es compliran les condicions que arrepleguen els informes, tant de l’òrgan competent en ordenació del territori i paisatge com de medi ambient en relació amb això.

La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en el resolc tercer d’esta resolució, relatiu a l’autorització de construcció, prèviament a la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, segons el que indica el Decret llei 14/2020.

*Quint. Publicacions, notificacions i comunicacions que es faran d’esta resolució.*

Ordenar, de conformitat amb el que disposa l’article 31 del Decret llei 14/2020:

La publicació d’esta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  i en el *Butlletí Oficial de la Província de València*, i fer saber que la publicació d’esta es farà igualment als efectes que determina l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d’esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a les que s’ha intentat notificar, però no s’ha pogut aconseguir.

La publicació en el lloc d’internet de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l’apartat d’Energia (<https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades>, en castellà, i

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades>, en valencià).

La notificació d’esta resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d’interés general que han intervingut, o han hagut d’intervindre, en el procediment d’autorització; les que han emés, o havien d’emetre, el condicionat tècnic al projecte d’execució; les persones titulars de béns i drets afectats, així com la resta de parts interessades en l’expedient.

La notificació a l’òrgan ambiental, segons el que preveu la legislació d’avaluació ambiental sobre la caducitat del pronunciament ambiental, així com als òrgans competents en ordenació del territori i del paisatge.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l’Institut Cartogràfic Valencià perquè s’incorporen les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

D’acord amb el segon paràgraf de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que siga necessari obtindre per la part sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix esta resolució, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d’esta resolució, amb el tràmit previ del procediment oportú, l’incompliment o la inobservança de les condicions que s’expressen en esta, la variació substancial de les característiques que es descriuen en la documentació presentada o l’incompliment o no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s’han tingut en compte per a atorgar-la, així com qualsevol altra causa que degudament i motivadament ho justifique. En particular, la caducitat dels permisos d’accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s’atorguen en esta resolució.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Indústria, Comerç i Consum, en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació d’esta, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  

València, 23 de juliol de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general d'Energia i Mines

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9998, del 03-12-2024 (2024/12602)

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a Fotovoltaico Casiopea Requena SLU la autorización administrativa previa, y de construcción y aprobación del plan de desmantelamiento y restauración «Solar Fotovoltaica Requena 2» en Requena (València), de potencia 39,99 MW, incluida la infraestructura de evacuación constituida por 3 líneas subterráneas de 30 kV, la subestación colectora «SIETE Requena Colectora Sur (RCS) 30/132kV» y línea aérea subterránea de 132 kV y se declara, en concreto, la utilidad pública. ATALFE/2020/89.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9998

Fecha DOGV
:   03-12-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/12602

CVE
:   DOGV-C-2024-12602

Fecha del documento
:   23-07-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

*Antecedentes*

Solicitud

Fotovoltaico Casiopea Requena, SL.U., presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 13.11.2020, con número de registro GVRTE/2020/1693429, en la que solicitó autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, evaluación de impacto ambiental y la aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado, relativos a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica conectada en alta tensión, denominada «Solar Fotovoltaica Requena 2», de potencia nominal 39,99 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 39,998 MWp, a ubicar en el término municipal de Requena (Valencia), incluida su infraestructura de evacuación hasta la subestación «ST Requena 400 kV».

Conforme a las características y ubicación de la instalación solicitada, está sometida al procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (en adelante Decreto ley 14/2020) por tratarse de una solicitud ateniente a una central fotovoltaica que se proyecta emplazar sobre suelo no urbanizable. Para la tramitación de esta se incoa por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia (en adelante STIEMV) el expediente ATALFE/2020/89.

Consta justificante del pago de la tasa administrativa correspondiente.

Con fecha 23.12.2020, en vista de la documentación presentada, se acuerda la admisión a trámite por el citado Servicio Territorial de la solicitud de autorización para la instalación de producción de energía eléctrica de 39.990 kW de potencia instalada, según definición vigente en ese momento, promovida por Fotovoltaico Casiopea Requena, SL.U. a ubicar en el municipio de Requena, provincia de Valencia, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1.1 del Real decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Con posterioridad, mediante solicitud de fecha 12.11.2021 (registro de entrada GVRTE/2021/2829244), solicita la utilidad pública, en concreto, de la línea aéreo-subterránea de 132 kV que parte de la subestación transformadora Requena Colectora Sur 30/132kV (en adelante SET RCS) hasta la subestación transformadora SET Promotores Requena Renovables 132/400 kV (en adelante SET PRR).

Información pública

La solicitud de autorización administrativa de la instalación, junto con la documentación presentada han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, en los siguientes medios:

El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 17.12.2021, (DOGV 9237-pg. 52763).

El *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*  de fecha 16.12.2021, (BOP 241-pg. 13).

Diario Levante el Mercantil Valenciano, de fecha 27.12.2021.

La solicitud se somete a una segunda información pública, de acuerdo con el artículo 23.5 del Decreto ley 14/2020, como consecuencia de cambio sustancial en la línea de evacuación de 132 kV que conecta la SET RCS con la SET PRR, por soterramiento de un tramo de la misma, en los siguientes medios:

El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 18.01.2023, (DOGV 9514-pg. 4878).

El *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*  de fecha 23.01.2023, (BOP 15-pg. 1).

Diario Levante el Mercantil Valenciano, de fecha 20.01.2023.

La solicitud se somete a una tercera información pública, de acuerdo con el artículo 23.5 del Decreto ley 14/2020, como consecuencia de cambio sustancial en la línea de evacuación de 132 kV, por adaptarse el trazado del tramo soterrado de la línea al de los caminos existentes, en los siguientes medios:

El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 18.05.2023, (DOGV 9598-pg. 31049).

El *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*  de fecha 22.05.2023, (BOP 97-pg. 1), con corrección de errores en el BOP de fecha 08.06.2023, (BOP 110-pg. 1).

Diario Levante el Mercantil Valenciano, de fecha 26.05.2023.

La solicitud se somete a una cuarta información pública, de acuerdo con el artículo 23.5 del Decreto ley 14/2020, como consecuencia de cambio sustancial en la línea de evacuación de 132 kV, por soterramiento de dos nuevos tramos de la línea, en los siguientes medios:

El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 15.11.2023, (DOGV 9725-pg. 64176).

El *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*  de fecha 15.11.2023, (BOP 220-pg. 1).

Diario Levante el Mercantil Valenciano, de fecha 24.11.2023.

En cada una de las informaciones públicas, el STIEMV, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió al Ayuntamiento de Requena la instancia de exposición en el tablón de anuncios de la solicitud de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa y de construcción, ocupación de vías pecuarias, así como de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica.

También se realizan las correspondientes notificaciones a todas las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados.

Asimismo, en cada una de las ocasiones, se ha puesto la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano) y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>   (en valenciano).

Alegaciones

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se presentaron alegaciones por parte de los particulares M.A.H.P, A.L.S., C.G.S., V.G.P., N.H.V., P.M.E. y de la Asociación Plataforma para el Estudio y Conservación de la Sierra de Chiva (APECSC), Finca San Blas SL., Asociación Utiel-Requena Sostenible (AURS) y Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO). Se resumen a continuación las referidas a la instalación fotovoltaica de Requena 2 y contestación del promotor:

Alegaciones A.L.S.

Consta alegación presentada por A.L.S., en representación de Agro Inmobiliaria, SL. como titular de las parcelas 7, 2 y 1 del polígono 94 y parcela 79 polígono 85 solicitando la modificación del trazado correspondiente a la línea de evacuación de 132 kV de la SET RCS a la SET PRR.

El promotor responde que, en cumplimiento del condicionado establecido en la Declaración de Impacto Ambiental, emitida el 25 de enero de 2023, se ha adaptado la parte soterrada de la SET Requena Colectora Sur del trazado hasta el apoyo 10 a caminos existentes, de conformidad al artículo 8 del Decreto ley 14/2020.

Alegaciones C.G.S.

Consta alegación particular de C.G.S. como titular de la parcela 64 del polígono 57 del término municipal de Requena, donde muestra oposición a la expropiación porque entiende que sus parcelas están clasificadas como suelo urbanizable y va contra el DL 14/20 que regula la implantación de las centrales FV en suelo no urbanizable.

El promotor indica que según el RD 1955/2000 no existe causa limitativa para imponer servidumbres de paso por parcelas del alegante y que, si bien existen herramientas que habilitan el desarrollo, se intentará llegar a un mutuo acuerdo beneficioso para ambas partes. Se dispone de acuerdo de constitución de servidumbre en la parcela 64 del polígono 57.

Alegaciones V.G.P.

Consta alegación particular de V.G.P. como propietaria de terrenos incluidos en el Sector de suelo urbanizable de uso residencial SUZR-12 «Residencial el Rebollar» (apoyos 83,84 y 85 afectando a las parcelas 64, 66, 67, 86 y 87 del polígono 57), donde solicita que se varíe el trazado de las nuevas líneas de alta tensión de modo que eviten su interferencia con el sector de suelo urbanizable residencial definido en el plan general de Requena, se advierta, tanto al promotor como al conjunto de las administraciones actuante la provisionalidad de las únicas licencias posibles en los ámbitos de suelo urbanizable, se notifique individualizadamente a los propietarios de las redes primarias adscritas a los mismos como afectados directos de sus derechos urbanísticos y se instruya el procedimiento administrativo específico correspondiente a las situaciones en las que la infraestructura eléctrica afecta suelos urbanos o urbanizables.

El promotor indica que el régimen de usos permitidos en suelo urbanizable no programado y el suelo no urbanizable es básicamente el mismo según el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (en adelante, TRLOTUP), presenta justificación de la improbable capacidad de urbanización del sector SUZR-12 «El Rebollar», indica que, según la TROLOTUP, la actuación es compatible si hay un compromiso de erradicación.

También declara que, según artículos 144 y 150 del RD 1955/2000, no es necesaria una notificación personal a todos los propietarios del sector, que la solicitud de la Declaración de utilidad pública, en concreto, se ha realizado cumpliendo con el procedimiento legal necesario y que el resto de los propietarios serían hipotéticamente afectos solamente si se ejecutara la urbanización del sector, eventualidad ya prevista por el promotor.

El promotor también responde que la licencia de obra a otorgar por el Ayuntamiento de Requena, no es objeto del expediente, por lo que la alegación no tiene cabida y que la línea de evacuación es compatible en suelo urbanizable sin programar de acuerdo a lo indicado en la TRLOTUP.

Alegaciones M.A.H.P.

Consta alegación particular de M.A.H.P. respecto a la parcela 117 del polígono 73 (afectada por el apoyo 29), solicita que se cambie el trazado de la LAAT porque supone un perjuicio manifiesto para sus intereses al limitar los usos de desarrollo de la citada parcela.

El promotor indica que, el trazado propuesto por M.A.H.P. supone la afección a parcelas no incluidas en la relación de bienes y derechos afectados contemplado en el proyecto, lo que supondría una modificación sustancial respecto al proyecto original. De todos modos, el promotor está abierto a llegar a un mejor acuerdo de condiciones previo al proceso de expropiación.

Alegaciones N.H.V.

Consta alegación particular de N.H.V. como titular de las parcelas 29 y 30 del polígono 54 del término municipal de Requena donde se expone que existe una sobrecarga de infraestructuras eléctricas, una serie de alegaciones medioambientales y paisajísticas y el beneficio de la declaración de utilidad pública.

El promotor responde que la traza de la LAAT 132 kV es de acuerdo a la ETCV (estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana) y con compatibilidad territorial emitida por el organismo competente, que las afecciones a la salud cumplen con las medidas de seguridad de acuerdo al Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, que existe conformidad del organismo competente en materia paisajística a la LAAT 132 kV y justifica la aplicación de la Utilidad Pública a la LAAT 132 kV según Ley 24/2013 y la intención del promotor de llegar a un acuerdo mutuo con el alegante.

Alegaciones P.M.E.

Constan dos alegaciones particulares de P.M.E., como propietario de las parcelas 77, 118 y 119 del polígono 73 del término municipal de Requena, donde muestra su oposición a cualquier expropiación de sus bienes y derechos, puesto que forman parte de una amplia finca rustica la cual quedaría mermada. Alega también su condición de piloto de helicópteros, indicando que le causaría un perjuicio irreparable si la expropiación se refiriera a una servidumbre de paso de líneas eléctricas, puesto que dicho tendido eléctrico sobre sus parcelas le impediría poder volar sobre la finca y que los promotores pueden realizar la instalación por otras zonas.

El promotor responde que el proyecto se ha desarrollado cumpliendo los criterios generales, ambientales, territoriales y energéticos establecidos en el DL 14/2020, eligiendo la mejor alternativa posible, y que no existe ninguna causa limitativa a la constitución de servidumbre de paso de energía eléctrica conforme a lo indicado en el artículo 161 del Real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre. Y por último responde que, durante el proceso para la resolución de la declaración, en concreto, de utilidad pública, se pondrá en contacto con los titulares de los bienes y derechos afectados por esta instalación y se tratará de llegar a un mutuo acuerdo.

Finca San Blas, SL.

Constan ocho alegaciones presentadas por A.Z.V., en representación de Finca San Blas. Respecto a las alegaciones esta administración desestima las mismas con base en lo siguiente:

Sobre el fraccionamiento de los expedientes. El promotor indica que cada proyecto es una unidad de generación independiente, cada expediente se tramita por una sociedad vehicular independiente y que la garantía, acceso y conexión y consiguiente tramitación es independiente. Con el fin de minimizar el impacto de las infraestructuras de evacuación se decidió agrupar en un único tendido eléctrico la evacuación de los proyectos.

También indica que se analiza el impacto ambiental de los efectos sinérgicos de las 7 plantas y existe jurisprudencia que acredita los argumentos del promotor.

Sobre la declaración de utilidad pública y la inexistencia de intento de acuerdos con los propietarios. En las alegaciones presentadas por la Finca San Blas en abril de 2023 admite que el promotor ha contactado con esa mercantil y, en especial, con el firmante del presente escrito, para avanzar en el expediente expropiatorio; no puede entenderse de otra manera que la intención del promotor sea la de llegar a un acuerdo con el alegante, a fin de evitar el procedimiento expropiatorio, engorroso y dilatado por sí mismo que en nada puede beneficiar a dicho promotor, por consiguiente hay una evidente incongruencia con lo manifestado asimismo por el alegante de que no se ha producido ningún contacto ni intento de negociación.

Sobre la declaración de utilidad pública, en la resolución del procedimiento integrado que nos ocupa, esta se limita a efectos expropiatorios en relación con la línea de evacuación común que si bien formalmente se incluye en el expediente ATALFE/2020/86 dará servicio a distintos proyectos de plantas fotovoltaicas presentados, toda vez que la disponibilidad de los terrenos para la construcción, en este caso, de la planta Fotovoltaica denominada Requena 1, no plantean necesidad de expropiación.

Sobre el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell. Criterios de localización e implantación de las instalaciones. Grave afección sobre la Finca San Blas. Los criterios de localización e implantación de las instalaciones se examinan precisamente en los informes preceptivos y vinculantes de Patrimonio Cultural, Declaración de impacto ambiental e informes de Ordenación Territorial y Paisaje; se han emitido los informes preceptivos y vinculantes relativos a dichas materias a los cuales nos remitimos.

Sobre la gestión territorial aplicada al tratarse de suelo no urbanizable. Como bien admite el alegante, el procedimiento integrado establecido por el Decreto ley 14/2020, ha modificado alguna de las normas vigentes en materias de ordenación del territorio y ambiental, no siendo precisa la declaración de interés comunitario.

En relación con las alegaciones con respecto a criterios de implantación relacionados con la ordenación del territorio, consta en el expediente informe favorable del Servicio de Gestión Territorial de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental (Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio). Se remite al condicionado indicado en el resuelvo primero de esta resolución. Por lo que las alegaciones a este respecto se consideran debidamente valoradas.

Sobre las afecciones al paisaje y el análisis de la documentación técnica preparada para la actuación pretendida (estudio de integración paisajística). Consta en el expediente informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental (Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio). Se remite al condicionado indicado en el resuelvo primero de esta resolución. Por lo que alegaciones a este respecto se consideran debidamente valoradas.

Sobre afecciones al patrimonio cultural. En relación con las alegaciones de carácter patrimonial, consta en el expediente declaración de impacto ambiental e informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural (Conselleria de Cultura y Deporte) favorable al trazado autorizado, por lo que las alegaciones a este respecto se consideran debidamente valoradas.

Sobre las afecciones a la fauna, las afecciones a la flora, las afecciones al ser humano, la valoración económica de los activos ambientales de la zona afectada, el análisis de la documentación técnica preparada para la actuación pretendida (estudio de impacto ambiental) y el estudio de alternativas.

Consta en el expediente declaración de impacto ambiental emitida en fecha 20.01.2023 por el director general de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  número 9554 de 15.03.2023, se remite al resuelvo primero de esta resolución en el que se recogen las condiciones ambientales que impone el órgano competente en dicha declaración. Además, constan informes de la Dirección General de Medio Natural y Animal (Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio). Por lo que las alegaciones a este respecto se consideran debidamente valoradas.

Sobre la incidencia de otras líneas eléctricas existentes. Consta en el expediente informes de Red Eléctrica de España SAU., titular de las líneas, que consideran la actuación favorable sujeta a las condiciones que impone en ellos. Por ello que alegaciones a este respecto se consideran desestimadas.

Sobre el informe de compatibilidad urbanística. Respecto de la compatibilidad urbanística de las parcelas donde se pretende implantar la instalación, consta en el expediente informe urbanístico municipal del Ayuntamiento de Requena que concluye que las parcelas en SNU-C4 son compatibles con el planeamiento. Además, el artículo 19 del DL 14/2020 establece que desde el punto de vista urbanístico solo se considera incompatible el uso de instalación fotovoltaica para generación de energía eléctrica cuando esté expresamente prohibido en el planeamiento urbanístico municipal para la zona urbanística en la que se pretende ubicar. Por ello las alegaciones a este respecto se consideran desestimadas.

Sobre el incremento del riesgo de incendios forestales. Consta en el expediente informe de la Dirección General de prevención de Incendios Forestales, favorable a la actuación, sujeta a las condiciones recogidas en el mismo. Por lo que alegaciones a este respecto se consideran debidamente valoradas.

Sobre el incremento de otros riesgos asociados y el principio de precaución. La autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción se otorga solo a los efectos de la ley del sector eléctrico y su desarrollo, sin menoscabo de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte del solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

La conclusión a que se llega del examen de los informes mencionados, así como los emitidos por estos organismos en respuesta a las alegaciones presentadas por el ayuntamiento, son las siguientes:

Los informes solicitados lo son en relación con los proyectos presentados y su conformidad con la legalidad vigente. Se trata de informes concretos sobre la actividad proyectada y su incidencia en las materias afectadas. En ningún caso, con la excepción que se dice más adelante, dichos informes se extienden a analizar distintas alternativas que pudieran ofrecerse, pues no es ese su objeto; es cierto que en algún caso el Servicio de Gestión Territorial ha planteado la existencia de alternativas de trazado de la línea de evacuación que atraviesa la Finca San Blas pero ello no presupone que la planteada por el promotor no sea adecuada y conforme con los criterios establecidos en el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, para la localización e implantación de las instalaciones.

Es evidente que la actuación proyectada afecta a la infraestructura verde del territorio, en su paso por la meritada finca, pero no es menos evidente que todo trayecto de la línea de A.T. en cuestión que se pueda plantear afectara también a la infraestructura verde, la cuestión radica pues en que la actuación proyectada, es de interés público y estratégico y su implantación aun afectando a otros bienes, debe prevalecer en aras de ambos postulados, el interés público y el estratégico; admitir las objeciones de los propietarios afectados significaría desviar la afección a otros propietarios con idénticos derechos; las declaraciones de utilidad pública dirimen tales conflictos de intereses abriendo la posibilidad de expropiación forzosa y las consiguientes indemnizaciones, así como la posibilidad mediante los acuerdos entre las partes de excluir acudir a tan extrema medida.

En definitiva, el trazado de la línea de evacuación, identificada suficientemente en el procedimiento, cumple con los criterios de localización e implantación exigidos por el Decreto ley 14/2020. No obstante, queda estimada la posibilidad de que, tal y como contempla el artículo 58 b) de la Ley 24/2013, del sector eléctrico, durante la ejecución de la obra pueda valorarse un nuevo trazado de los admitidos como válidos por los Servicios de Patrimonio y Cultura y el Servicio Gestión Territorial en el paso de la línea de alta tensión por los terrenos de Finca San Blas que se determinan en la resolución. Hecho que, en caso de verificarse, precisará de la obtención de la autorización administrativa de construcción y/o previa por modificación del proyecto con la consiguiente tramitación necesaria.

Asociación por Utiel-Requena Sostenible (AURS), Asociación Plataforma para el Estudio y Conservación de la Sierra de Chiva.

Al ser las alegaciones en esencia coincidentes, se responden conjuntamente.

Se alega que el proyecto forma parte de una misma unidad de explotación junto a otras centrales fotovoltaicas, suponiendo fraccionamiento de proyectos y que el estudio de sinergias con otras centrales es incompleto.

El promotor responde que se eligió un modelo de desarrollo de centrales no superior a 50 MW con el objeto de adaptarse a las características del entorno y propiciar un esponjamiento de las plantas en el territorio. Cada proyecto es una unidad de generación independiente, tramitado por una sociedad vehicular independiente y con garantía, acceso y conexión independientes. Con el fin de minimizar el impacto de las infraestructuras decidió agrupar la evacuación de las centrales mencionadas y realizar un estudio de avifauna conjunto. El estudio de sinergias incluye las centrales de las que se tenía conocimiento en el momento.

Se alega que en el Estudio de impacto ambiental no se están ofreciendo alternativas reales de localización de la central y que no se ha tenido en cuenta la posible implantación en zonas urbanas y urbanizables. Alega también que afectaría al área PORN del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

El promotor sostiene que las alternativas estudiadas son realistas, optándose por zonas con menores rendimientos productivos vitivinícolas. Respecto a la implantación en zonas urbanas, argumenta que, en las centrales de potencia mayor de 5 MW como esta, no es posible la conexión directa a la red de distribución eléctrica, por lo que son necesarios nuevos tendidos eléctricos para conectar con las subestaciones de esta. Informa también que en el diseño de la planta se ha tenido en cuenta lo indicado en el Decreto 45/2011, de 29 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque Natural de las Hoces del Cabriel y en las consultas realizadas de forma previa a la información pública del proyecto, tanto a la dirección del Parque Natural de Hoces del Cabriel como a espacios protegidos.

Se alega la invalidez de los datos climatológicos, ya que no pertenecen a la red oficial de AEMET.

El promotor indica que la estación meteorológica estudiada está auditada por AVAMET y está más próxima a la zona de implantación de la central que las de la red de AEMET.

Se alega que el estudio de la red de cauces es incompleto, que la central está situada en un suelo de interés de recarga de acuíferos, que se producirá una alteración de la topografía original y que existe riesgo de incendios forestales.

El promotor afirma que el estudio de cauces se basa en la cartografía oficial del ICV y CHJ y en un reconocimiento de campo de la zona, por lo que se corresponde con la realidad del territorio. Igualmente indica que la central se localiza en una zona a mejorar respecto a la recarga de acuíferos, por lo que no existe ningún problema en el desarrollo de la activad para el acuífero subyacente. Respecto a la topografía señala que la implantación de seguidores será mediante hincas, que no se realiza en terrenos con pendientes superiores al 15% y no se requiere movimientos de tierra, siendo por tanto compatible con el respeto de la topografía actual del terreno y sin aumento del riego de erosión. Sobre los incendios forestales argumenta que el riesgo de incendio forestal no se verá alterado por la línea de evacuación (salvo durante su ejecución, por lo que se aporta pliego de prevención de incendios conforme con el Decreto 7/2004, de 23 de enero).

Se alega que la implantación de esta central supondría la desaparición de una importante área de trabajo agrícola, con la consecuente pérdida de jornadas laborales potenciales. El promotor responde indicando que el área ocupada supone un 0,0316% de la superficie agrícola de la comarca, que la construcción de la planta tendrá un efecto positivo sobre la generación de empleo y que, durante la fase de operación, aunque baja, también la tendrá, al ser necesarios jornaleros fijos, para vigilancia de las instalaciones y temporales, para tareas de mantenimiento.

Se alega que existe una afección a paisajes de relevancia regional, a recursos de turismo rural y ambiental, a la flora y fauna (y en concreto a la avifauna, entre ellas distintas especias de águila).

El promotor indica que el proyecto no se encuentra entre las zonas con elementos y patrones estructurantes incluidos en las instrucciones técnicas de los objetivos de calidad del paisaje de relevancia regional 28, que el paisaje de viñedo y enoturístico al que hace alusión la alegación no existe en el ámbito de estudio y que la línea de evacuación se ha diseñado aprovechando pasillos de infraestructuras existentes, discurriendo en paralelo a una línea de 400 kV existente.

Según los resultados del estudio de campo de avifauna, realizado a lo largo de un ciclo anual y que abarca un ámbito territorial mayor al de la instalación evaluada, no se dan aves esteparias de gran valor biológica en la zona. Tras ello hace un repaso de todas las especies de aves mencionadas en la alegación y la no afección de la central a ellas. Sobre la IBA número 158 indica que estas no constituyen figuras de protección legal. Finaliza diciendo que hay estudios que avalan que tras la implantación de este tipo de proyectos la biodiversidad de la zona se ve aumentada, que su diseño está pensado para garantizar la conectividad y es compatible con el uso de territorio por aves paseriformes. Sobre el águila imperial reseña que no ha habido ningún avistamiento, y sobre el águila real y perdicera afirma que se ha firmado un estudio con el Instituto Cavanilles, existiendo ya un primer estudio inicial, que consta en el estudio de avifauna. Mantiene que en ningún momento se ha omitido ningún dato del que tuviera constancia.

Indica que el vallado a implantar será de tipo cinegético y que la línea de evacuación contará con todos los medios de anticolisión y anti-electrocución previstos en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, minimizando su afección al ir paralela a la línea de 400 kV existente.

Respecto a la flora, indica que el diseño de la planta es respetuoso con las formaciones vegetales de interés detectadas y que sólo se necesita el desbroce y retirada de capa de tierra vegetal donde haya que conformar viales interiores, realizar cimentaciones (muy puntuales) y/o realizar canalizaciones subterráneas. En la fase de funcionamiento del proyecto se mantendrá una cobertura vegetal continua en el interior de los recintos.

Se alega que se hace una descripción totalmente errónea del sector productivo agrario y que los proyectos afectarán a la candidatura de la región a patrimonio mundial de la Unesco y de paisaje agrícola mundial de la FAO.

El promotor entiende que este apartado es suficiente para la correcta evaluación ambiental del proyecto y que no se afecta al paisaje de viñedo al que se hace referencia en las candidaturas, puesto que la instalación se desarrolla en viñedos de baja rentabilidad.

9. Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO)

La SVO presenta un total de 15 alegaciones, gran parte de ellas coincidentes con las presentadas por AURS, siendo la respuesta del promotor en esencia la misma, por lo que nos remitimos a lo expuesto anteriormente. Se responde a continuación el resto de las alegaciones:

Respecto a las alegaciones 1 y 2, sobre la conveniencia de la implantación de las centrales por concurso y la falta de una planificación adecuada, son aspectos que van más allá del objeto de esta resolución y de esta administración.

Respecto a la alegación 11 sobre la afección a las poblaciones de gato montés y lince ibérico, el promotor responde que la población de lince ibérico es inexistente según los datos del Banco de datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana, y que únicamente hay una cita de gato montés situado a más de 11 km del ámbito, no avistándose ejemplares en la zona.

Respecto a las futuras muertes de fauna (alegación 12), el promotor indica que, para evitar las afecciones indirectas de alteración del hábitat, se ha comenzado un estudio 0 de análisis del uso actual del espacio por los grandes rapaces de la zona, para poder seguir estudiando su comportamiento durante el funcionamiento de la instalación. Respecto a las afecciones directas, argumenta que la línea de evacuación contendrá todos los elementos de seguridad anticolisión y electrocución.

En definitiva, las alegaciones referidas al trazado de la línea de evacuación han quedado superadas, en algunos de los casos, por los soterramientos y cambios de trazado a las que se ha visto sometida, habiéndose valorado las alegaciones en el resto de los casos, según lo expuesto. Respecto a las alegaciones realizadas en materia medioambiental, patrimonial, territorial y paisajística, todas ellas se consideran incluidas en el alcance de las valoraciones técnicas que se realizan al efecto de emitir los pronunciamientos correspondientes, habiéndose obtenido, como posteriormente se indica, declaración de impacto ambiental favorable, así como informes favorables en materia de territorio y paisaje. Respecto a las alegaciones presentadas sobre la imposible autorización en terreno de tipo urbanizable no programado, se indica que para los mismos es de aplicación el artículo 16 del DL 14/2020, que permite la autorización bajo ciertas condiciones que se reflejan en esta resolución.

Condicionados

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de treinta (30) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

Ayuntamiento de Requena

Contesta al oficio con informe de fecha 21.01.2022 en el que solicita se tenga en cuenta, para su estudio y valoración de las implicaciones que conlleva, el acuerdo que se tomará en el pleno del 10.02.2022 en el que se solicita: «Proponer a Corts Valencianes que tome las medidas legislativas adecuadas para que aquellos Ayuntamientos que así lo deseen, puedan limitar el total de la superficie de su municipio destinada a producción de energía fotovoltaica a un máximo del 1% incluyendo, en ese porcentaje de ocupación, los espacios priorizados en el Decreto Ley de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables». En escrito posterior que la moción fue aprobada pero que se va a seguir el procedimiento legal que marca la normativa vigente. La promotora responde que el diseño del proyecto se ha realizado en cumplimiento de la legislación y normativa vigente.

A raíz de las posteriores informaciones públicas por cambio sustancial en la línea de evacuación, traslada diversos informes donde presenta los siguientes reparos:

Zona de amortiguación del Plan de ordenación de recursos del Parque Natural de Las Hoces del Cabriel. (Toda la planta).

Se incumple el artículo 4 del Plan de ordenación de los recursos naturales de las Hoces del Cabriel, en relación con la protección y mantenimiento del suelo con fines agrarios.

Se incumple el artículo 34 y siguientes del Plan de ordenación de los recursos naturales de las Hoces del Cabriel. En relación con Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, artículos 8, 5, 14, 24, anexo V. Efectivamente se introducen masivamente fuentes de ruido del rango de los 80 dB(A), afectado no solo a la fauna del PORN del parque natural y reserva de la biosfera, si no pudiendo afectar también a las aldeas próximas a alguna de las plantas, como son Los Pedrones, La Portera, Campo Arcís, así como a viviendas existentes en el ámbito.

Conviene poner de manifiesto que la afección al PORN de las Hoces no es residual o colateral, si no que las plantas, se encuentran íntegramente en la zona de amortiguación del mismo, ocupando una extensión de aproximadamente el 10 % de las misma. Incumplen íntegramente los preceptos enunciados anteriormente.

Afección paisaje de alto valor protegido por el Catálogo de paisaje del plan general (y/o afección a menos de 500 m en otros casos). El cual es parte constituyente de la ordenación estructural del Plan general y de la infraestructura verde del Plan general.

Afección a zona primaria, Sistema de Espacios Abiertos (SEA), del Plan general, constituyendo dicho sistema la infraestructura verde municipal o local. (y/o afección a menos de 300 m).

Zona tampón o amortiguación de reserva de la biosfera. (Protección internacional de la UNESCO).

Zona de sensibilidad ambiental máxima según la zonificación ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Medio Ambiente (MITECO). Criterio de exclusión de plantas de energías renovables. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático.

Zona de influencia forestal. No se cumple dicho anexo XI, prevención de incendios forestales del TRLOTUP. Se interrumpen infraestructuras de prevención.

Zona de muy alta fijación anual de CO2. (Toda la planta).

No se justifican varios parámetros y afecciones de las NN.UU del plan general.

El promotor hace especial hincapié en la inclusión de la infraestructura de evacuación, en concreto la LAAT 132 kV en aéreo, en el ámbito de la compatibilidad urbanística informada por el ayuntamiento al inicio del expediente.

Efectivamente, todos los ICU´s de todas las plantas referidas indican literalmente «…emitiéndose al respecto informe favorable para el suelo SNU-C4 y desfavorable para el suelo SNUPF, …», como reitera constantemente el promotor. Nótese que no se dice que sea compatible con suelo urbanizable, ni ninguna otra clase de suelo distinta.

A estos efectos hay que indicar que el trazado de dicha línea LAT 132 kV atraviesa en varios de sus tramos suelo no urbanizable de protección forestal (SNU-PF). Es decir, clase de suelo para el que los informes de compatibilidad urbanística han informado desfavorablemente sin excepción en todos los expedientes.

La medición aproximada de la parte de la línea de evacuación de las plantas que discurre por dicha clase de suelo es de aproximadamente 10 km. Es decir, no se produce esporádicamente.

Se reitera que en el Plan general no existe ninguna zona rural protegida para albergar infraestructuras energéticas, ni corredor de infraestructuras alguno para nuevas líneas en suelo no urbanizable protección forestal.

La línea de evacuación atraviesa en su trazado un sector de suelo urbanizable residencial SUZR-12, en cuya ficha de planeamiento y gestión figuran las líneas de alta tensión (infraestructuras y servicios) como uso incompatible.

Valoración de los reparos planteados por el Ayuntamiento de Requena:

Respecto de las observaciones sobre las materias para las que constan informes sectoriales (Prevención de incendios forestales; Territorio y Paisaje; Medio Natural; Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias; declaración de impacto ambiental; Patrimonio Cultural) no se entra a valorar al considerarse que prevalece lo indicado en dichos informes. Todo ello sin perjuicio de los aspectos que corresponda aportar y justificar en la documentación relativa a la solicitud de licencia de obras.

Respecto a la afección a la Reserva de la Biosfera y al Parque Natural de las Hoces del Cabriel, se dispone de informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de fecha 29.05.2024 en el que se indica que la PSFV se sitúa en la zona tampón de la Reserva de la Biosfera, fuera de las zona núcleo de esta, constituida (dicha zona núcleo) por los límites del Parque Natural de Las Hoces del Cabriel, y coincidente (dicha zona tampón) con la zona de amortiguación definida en el Plan de ordenación de recursos naturales (PORN) del parque natural.

Los valores naturales que motivaron la declaración de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel resultan coincidentes con los considerados en la protección del Parque Natural Hoces del Cabriel, y la zonificación del PORN del parque clasifica como zona de amortiguación de impactos las zonas a ocupar por las plantas fotovoltaicas referidas.

Las afecciones a dichos espacios núcleo (Parque Natural Hoces del Cabriel) y de amortiguación (tampón) han sido valoradas en los informes emitidos por el órgano competente en espacios naturales protegidos y medio natural.

La declaración de impacto ambiental emitida respecto de FV Requena 2 (expediente 223/2022/AIA. ATALFE/2020/89) y de acuerdo con la información contenida en el expediente, ha analizado los valores que definen los espacios mencionados, siendo de igual modo informados favorablemente por el órgano competente en medio natural y biodiversidad, considerando la implantación de los proyectos aceptable y compatible con la zona de amortiguación del PORN del Cabriel (instrumento de ordenación en vigor), condicionada a la implantación de las medidas correctoras y compensatorias que fueron trasladadas a dicha declaración de impacto ambiental.

Respecto a la herramienta de zonificación ambiental del ministerio, se dispone de informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de fecha 29.05.2024 en el que se indica que en dicha herramienta se establece una zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio para este tipo de instalaciones, sin identificar zonas de exclusión ni asimilar estas a las zonas de sensibilidad ambiental máxima, debiendo ser de aplicación, en cualquier caso, las regulaciones establecidas en los instrumentos de planificación y ordenación aprobados por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.

De acuerdo con el artículo 9.4 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, en el que se establecen los criterios para la implantación de centrales fotovoltaicas en áreas sometidas a protección medioambiental, sí se establecen las zonas núcleo como zonas de exclusión por ser estas espacios naturales protegidos o Red Natura 2000. Mientras que de acuerdo con el artículo 9.3 del mismo, la compatibilidad medioambiental para la instalación de centrales fotovoltaicas se determinará, caso por caso, en áreas de amortiguación de espacios naturales protegidos, en función de la zonificación y normativa de cada PORN.

Respecto de los recursos paisajísticos, el titular aportó planimetría adaptada a las exigencias del Ayuntamiento, así mismo, se dispone de informe favorable en materia de paisaje.

Respecto de la compatibilidad urbanística de las parcelas donde se pretende implantar la instalación, consta en el expediente informe urbanístico municipal del Ayuntamiento de Requena que concluye que las parcelas en SNU-C4 son compatibles con el planeamiento. Además, el artículo 19 del DL 14/2020 establece que desde el punto de vista urbanístico solo se considera incompatible el uso de instalación fotovoltaica para generación de energía eléctrica cuando esté expresamente prohibido en el planeamiento urbanístico municipal para la zona urbanística en la que se pretende ubicar.

Respecto a la compatibilidad urbanística de la línea de evacuación de 132 kV, la Ley 6/2014, de 25 de julio, no considera a las líneas eléctricas como una actividad por lo que no requiere del informe urbanístico municipal al que se refiere el artículo 22 de la misma.

En relación con el incumplimiento del artículo I.1.32 de las NN.UU del Plan general, esta aprobación de construcción no tienen en cuenta la adaptación de caminos u otras obras a ejecutar. La autorización de construcción se da a los efectos de la Ley del sector eléctrico para las instalaciones eléctricas debiéndose obtener las licencias urbanísticas necesarias y pertinentes para la ejecución de la totalidad de la obra a acometer para hacer posible el proyecto, por lo que la adaptación de caminos, obras en acceso etc. deberán exigirse en la tramitación de la licencia de obra independiente o conjunta a la de la planta.

Visto el informe del Ayuntamiento de Requena de en el que se hace referencia expresa a la incompatibilidad para el tramo de la línea de evacuación que atraviesa la zona catalogada como urbanizable (SUZR-12 «Residencial el Rebollar») y por tanto la no posibilidad de otorgar licencia urbanística y consultado al Servicio Territorial de Urbanismo que indica que es el ente municipal el encargado de determinar las licencias urbanísticas a otorgar en las zonas urbanizables no programadas.

Existiendo un informe de fecha 07.11.2022 del propio Ayuntamiento de Requena donde indica que «…sería posible la ocupación […] sujeta al compromiso de demoler o adaptar las instalaciones a las determinaciones de los instrumentos de desarrollo del sector de suelo urbanizable en el caso de que sean incompatibles con las propuestas en dicho desarrollo, de manera que no lo dificulte o desincentive, con renuncia a toda indemnización». Y por tanto sería posible la autorización de licencia de usos y obras provisionales o cualquier otra aplicable.

Considerando todo lo anterior y siendo de aplicación el artículo 16 del DL 14/2020, se condiciona en el resuelvo cuarto la autorización administrativa de construcción para la instalación a su paso por terreno urbanizable.

Respecto a las cuestiones formuladas que competen al órgano sustantivo aclarar o solicitar su aclaración, indicar que la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción se otorga solo a los efectos de la ley del sector eléctrico y su desarrollo, sin menoscabo de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte del solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Iberdrola Distribución Eléctrica SAU

I-DE. contesta a los oficios del STIEMV con informes ref: APVAL/DGU/478-21, APVAL/DGU/484-21 y APVAL/DGU/475-21 de fecha 22.07.2021, favorables para la planta solar fotovoltaica Requena 2 y la subestación transformadora SET RCS, y su no conformidad al proyecto de la línea por no aparecer reflejados los cruzamientos con sus líneas.

El promotor presenta la documentación solicitada por I-DE, emitiendo este nuevo informe ref: APVAL/JOM/229-2021 de fecha 20.09.2021 dando su conformidad.

Consellería de Política Territorial, Obres Públiques y Mobilitat. Dirección General de Urbanismo

Constan informes de fecha 10.01.2022 y 07.02.2023 indicando que no son competentes, por lo que proponen remitir a la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental y a la Dirección General de Patrimonio, para que emitan informe al respecto. Mediante escrito de fecha 12.04.2024, considera cumplida la exigencia del artículo 75.1 de la Ley 16/2003.

EGEVASA. Diputación de Valencia

EGEVASA contesta al oficio con informe número 5743 favorable, de fecha 20.12.2021, indicando que no existen afecciones a las tuberías de aducción de agua potable, ni afecta a los trabajos de aplicación de lodos que se realizan en la zona. Tras los cambios en el proyecto, informa el 21.11.2023 de sus instalaciones en la zona, estableciendo una serie de condicionados, como que no deberán manipularse los elementos de red que aparecen en los planos suministrados por ella y que se le informe antes del inicio de las obras. Estos son aceptados por el promotor.

Consellería de Política Territorial, Obres Públiques y Mobilitat. Dirección General de Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible

Responde al oficio del STIEMV con informe número 13.505-2021, de fecha 09.11.2021, favorable a los efectos de las infraestructuras de transporte de competencia autonómica. Tras los cambios en el proyecto, informa el 01.02.2023 en el mismo sentido.

Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana

Mediante informe número V4.21.0554 vinculante de fecha 14.02.2022 indicando lo siguiente:

Los terrenos donde se pretende ubicar la instalación fotovoltaica están afectados parcialmente por uno de los corredores del Estudio informativo EI 1-V-38 PP-007/09 «Adecuación de condiciones de calidad y seguridad de la carretera N-330, p.k. 150,000 al 176,000. Tramo: Los Pedrones-Requena. Provincia de Valencia», actualmente en redacción.

La instalación fotovoltaica está situada en la zona de influencia de la carretera N-330 y el acceso a ellas se realizará por el camino agrícola situado en el p.k. 150+340 MI. La actuación supone un cambio de uso del acceso existente, por lo que deberá adaptarse a lo establecido en Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC

Solicita más detalle del cruzamiento de la línea de evacuación de 132 kV en el p.k. 154+840 de la carretera N-330 y del acceso a la subestación transformadora situado en el p.k. 155+450 de la carretera N-330, indicando la normativa que deberán cumplir.

Fotovoltaico Casiopea Requena SL.U. toma razón de los condicionantes técnicos y confirma que previamente a la ejecución de cualquier tipo de trabajo, se obtendrán las correspondientes autorizaciones, y que la documentación solicitada se aportará en la correspondiente solicitud de permiso de construcción. Discrepa del primer punto del informe indicando que se trata de un estudio de distintos trazados y por tanto no tiene relevancia jurídica.

Tras los cambios en el proyecto, informa favorablemente los cambios en la línea de 132 kV, estableciendo una serie de condicionados respecto a su cruzamiento sobre la carretera N-330, en el p.k. 162+920, que son aceptados por el promotor.

Tras los cambios en el proyecto, informa favorablemente los cambios en la línea de 132 kV de la planta solar fotovoltaica Requena 2.

Diputación de Valencia. Área de Infraestructuras

Consta informe número DVAC21EU0050 (1056/21/CAR), de fecha 28.06.2021 en el que indica que la instalación Solar Fotovoltaica Requena 2 y la SET RCS no afecta directamente a carreteras de titularidad provincial. Respecto al cruzamiento de la línea de 132 kV con la carretera CV-429 en el PK 33+750, establece que se deberá definir los cruzamientos de manera que queden enmarcados entre torres situadas fuera de la zona de protección de la carretera. Mediante escrito de fecha 01.09.2021 informa favorablemente el cruzamiento de la línea de 132 kV de evacuación con la carretera CV- 429 (vano entre apoyos 23 y 24) y con la CV-431 (vanos entre apoyos 42 y 43 y 46 y 47). Tras los cambios en el proyecto, informa favorablemente en fechas 21.02.2022 y 20.11.2023 las modificaciones realizadas en la misma.

Fotovoltaico Casiopea Requena SL.U. presta conformidad y acepta las consideraciones específicas emitidas en los informes recibidos.

REE. Red Electrica de España

Mediante informe de fecha 27.02.2023, comunica que, en cuanto a la Planta Solar Fotovoltaica, la línea de evacuación de 30 kV y la SET 30/132 kV, no presenta oposición a las mismas al no existir afecciones a instalaciones de su propiedad. En cuanto a la línea de 132 kV comunica que no presenta oposición a la misma al cumplir con las distancias de seguridad y paralelismos reglamentarios.

Tras los diversos cambios en la línea concluye con el informe de fecha 23.11.2023, en el que no muestra oposición a su trazado, indicando que el tramo soterrado puede afectar a la línea subterránea a 20 kV Acometida MT – Requena, estableciendo diversas medidas de seguridad a adoptar.

Fotovoltaico Casiopea Requena SL.U. da respuesta al informe de REE con escrito de fecha 26.12.2023, donde acepta los condicionados.

Dirección General de Cultura y Patrimonio. Expediente 2021-0926-V (0753p.20)

Consta informe, de fecha 12.04.2022, en el que determina que no existe afección al patrimonio cultural en ninguna de sus manifestaciones por lo que se informa favorablemente a los efectos patrimoniales contemplados en el artículo 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, la instalación de la línea de alta tensión de 132 kV entre la SET colectora norte y sur de 30/132 kV a la subestación eléctrica transformadora Promotores Requena Renovables de 132/400 kV en el Rebollar, Requena, siempre que se cumplan los condicionantes establecidos, de forma cautelar, respecto al patrimonio arqueológico y etnológico afectados.

Consta informe de fecha 15.07.2022 en el que se reafirma en su informe favorable al proyecto de planta solar fotovoltaica Requena 2 de 39,99MWp y su línea de evacuación de 30kV, condicionado a que se realice un seguimiento global de los movimientos de tierras de las obras y un seguimiento arqueológico intensivo en las zonas donde se tengan que realizar trabajos de excavación para los apoyos de la línea de evacuación.

Tras la tercera información pública, la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte emite el 30.06.2023 informe en el que concluye que, desde el punto de vista del patrimonio cultural, se puede mantener la vigencia del informe vinculante favorable de la directora general de Cultura del 15.07.2022 y realizar un seguimiento intensivo en el tramo de línea de evacuación a soterrar. Y autorizar la construcción de la misma desde el punto de vista patrimonial. Consta conformidad del promotor al mismo.

Consta informe del 05.07.2023 de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, en el que informa favorablemente la ampliación de las medidas correctoras propuestas por el promotor en la memoria de prospección patrimonial de la instalación de línea de alta tensión de 132 kV, a causa de los informes y alegaciones recibidas.

A raíz de las alegaciones del Ayuntamiento de Requena y de Finca de San Blas, en las que se propone un trazado alternativo al actual de la línea eléctrica de 132 kV a su paso por la propiedad de Finca San Blas, para que emita informe de esta nueva propuesta de trazado subterráneo de la línea de 132 kV, el 26.04.2024 emite también informe favorable a esta propuesta de soterramiento a los efectos patrimoniales, siempre que, como paso previo, se cumplan los condicionantes indicados en el mismo. El promotor presenta alegaciones a dicho informe, al considerar que no cabe que esa dirección general emita un informe al trazado propuesto por un particular de manera extemporánea, cuando ya existía un informe vinculante de dicha dirección general, que es sobre el que se otorgó la DIA, y que esto supone una infracción del principio de actos propios.

Dirección General de Prevencion de Incendios Forestales

Remite informe de fecha 06.07.2021, completado posteriormente con otro de fecha 28.04.2023, en los que no muestra oposición a la instalación y establece una serie de condicionados, tanto para la central fotovoltaica como a su línea de evacuación.

Fotovoltaico Casiopea Requena SL.U. da respuesta a los condicionados presentados por la Dirección General y acepta lo reflejado en los informes indicando que tendrá en cuenta el conjunto de normativa legal.

CHJ. Confederación Hidrográfica del Júcar

Contesta con informe número 2021AM0372, de 28.07.2023 no manifestando oposición a la instalación e indicando las condiciones a cumplir sobre el cruzamiento de los cauces por la línea y sobre estos, y las autorizaciones a obtener antes de la ejecución de las obras que se localicen en la zona de policía de los cauces públicos.

Fotovoltaico Casiopea Requena SL.U. toma razón y da conformidad a lo indicado en el escrito emitido por CHJ., indicando que todas las actuaciones previstas cumplirán la legislación de aguas vigente y se solicitarán las correspondientes autorizaciones administrativas.

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental

Consta informe de fecha 10.10.2022 en el que se muestra conformidad con los proyectos, bajo el cumplimiento los condicionantes establecidos en este informe y el de fecha 16.05.2022.

Tras los sucesivos cambios de la línea, mediante informe de fecha 30.11.2023, informa como favorable el Proyecto técnico de ejecución línea aérea alta tensión 132 kV asociada a la Solar Fotovoltaica Requena 2 y las modificaciones propuestas, siempre y cuando se tengan en cuenta las observaciones y medidas recogidas en él.

El condicionado establecido en los distintos informes, y que es aceptado por el promotor es el siguiente:

Respecto a la planta:

Se mantengan los bancales y muros de contención.

Las obras de infraestructuras del parque utilizan los caminos preexistentes, en las líneas de mayor pendiente se controle la compactación y la escorrentía y, en todo caso, una vez acabadas las obras se tomarán las medidas necesarias para restaurar a los valores preexistentes.

Las placas se distribuyan en forma de mosaico y que las teselas tengan un contorno irregular. Las placas se agruparán en zonas de unas 8 hectáreas dejando pasillos de conexión.

Con estos espacios generados entre las placas se favorezca la vegetación que, además, puede actuar como corredor natural para la fauna para mejorar la conectividad ecológica.

Exista un sistema de recogida del agua de lluvia de forma que no se produzcan escorrentías hacia barrancos y que el caudal obtenido se esparza uniformemente por la parcela para favorecer la infiltración.

Se pruebe, al menos en una parte de la parcela, a implantar la producción agrovoltaica, o sea la combinación de producción de energía por placas con cultivos debajo las placas, que, además, podrían beneficiarse del agua de lluvia recogida. Así mismo, la evapotranspiración de los cultivos reduciría la temperatura de las placas y favorecería el rendimiento.

Se controle la aparición de síntomas de pérdida de terreno y se ordene la reparación de los posibles efectos aplicando medidas de prevención o corrección de la erosión.

Se detecten las áreas de terreno con problemas de compactación y se ordene las oportunas medidas correctoras, una vez acabadas las obras y cuando ya no se utilice maquinaria.

La disposición de la valla tiene que evitar la afección a la vía pecuaria denominada Cañada Real de Hórtola con una anchura legal de 75 m.

Se deberá hacer una prospección antes del inicio de las obras para asegurarse que no quedan afectadas las hábitat en ningún caso la 6110 (prats calcaris càrstics o basòfils de l’Alysso-Sedion albi) y 6220 (zonas subestèpiques de gramínias i anuals del *Thero-Brachypodietea*).

Debido a que la instalación se ubica en una zona de baja visibilidad las medidas adecuadas para la protección del paisaje son; edificaciones similares a las construcciones rurales típicas de la zona, integración cromática de edificios e instalaciones, mantenimiento de las manchas de vegetación natural del terreno agrícola, plantación de pantallas vegetales con especies autóctonas y retirada final de elementos no naturales y restauración paisajística.

Se controle la vegetación espontánea que surja bajo el campo solar con medios mecánicos o, preferentemente, con pastoreo libre mediante manada ovina. Esa vegetación entre filas permite el desarrollo de insectos, roedores, etc.

Habrá que adoptar las medidas de control que dispone la Orden de 11 de junio de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y control del conejo de monte en la Comunitat Valenciana, con especial consideración del artículo 14.

Para evitar la colisión de aves contra el vallado de la planta solar, especialmente para las aves protegidas descritas presentes en la zona, se deben colocar placas metálicas o de un material plástico fabricado en poliestireno o similar, de color blanco y acabado mate de 20x20 cm (o 25x25cm) que habrán de situarse en los espacios entre apoyos. Se colocará al menos una placa por vano y serán revisadas anualmente reponiéndose las que puedan haberse desprendido para evitar así la pérdida de eficacia de la medida anticolisión.

Se instalarán dispositivos de anticolisión en todo el trazado de la línea eléctrica de evacuación.

Se hará un seguimiento de la mortalidad de aves a causa de colisión con la valla durante, al menos, los primeros cinco años de funcionamiento de la planta y cada año se enviará el resultado al órgano ambiental competente.

Aprovechando la concentración del agua de lluvia que se dará por la instalación de los paneles, se deberán crear y mantener 1 charca para fomentar la población de anfibios y avifauna o, en su caso, mantener un buen estado de las balsas de riego existentes en las proximidades de la planta.

Se debe realizar una prospección previa antes del inicio de las obras para descartar que se localizan diferentes especies prioritarias cerca del ámbito del proyecto. Si se localizaran en el entorno de la planta ejemplares de especies protegidas se comunicará al agente medioambiental la existencia de los restos. Aparte, se informará de los hallazgos o incidencias reseñables al técnico competente en especies protegidas de la dirección territorial correspondiente mediante correo electrónico.

En cuanto al águila real y al águila de panza blanca hay que hacer un seguimiento mediante emisores satélites GPS que proporcionan datos sobre el uso del hábitat por parte de las parejas reproductoras. Para analizar el efecto de las plantas solares fotovoltaicas sobre el comportamiento y la ecología espacial de los ejemplares marcados hay que mantener el marcaje durante la fase de construcción de las plantas y, al menos, durante los primeros cinco años de funcionamiento. Además, hay que marcar los ejemplares de los tres territorios confrontados por ser probable que usen como zonas de campear el ámbito de implantación de las plantas solares fotovoltaicas.

Previo al comienzo de las obras se tiene que comprobar la inexistencia de nidos o camadas de especies protegidas mediante prospecciones llevadas a cabo por técnicos especializados. En caso de detectar la existencia de nidos o camadas se pararán las actividades y se informará el órgano ambiental competente para que disponga las actuaciones necesarias para la mejor conservación.

Durante la fase de obras se adecuarán los trabajos a los periodos de menor incidencia para la avifauna de forma que las actuaciones más molestas se realizan fuera del periodo de posta, nidificación o cría (marzo-julio). No se harán trabajos en horario nocturno.

La velocidad máxima de circulación por la zona de las obras se limitará a 20 km/h para evitar un exceso de polvo en suspensión y de ruido y se señalizarán las zonas de mayor riesgo de atropello.

Se realizará la revisión periódica de los silenciadores de escape, emisiones y piezas sometidas a vibraciones de la maquinaria y vehículos de obra.

Se mantendrá la vegetación natural en el interior de la planta fotovoltaica para favorecer la creación de un biotop lo más parecido posible al hábitat circundante de forma que pueda albergar comunidades florísticas y faunísticas propias de los terrenos existentes en el entorno. Se evitará así el decapado del suelo y el corte o destrucción de especies de matorrales que puedan colonizar los terrenos situados en el interior de la planta solar.

El control de la vegetación se llevará a cabo con medios mecánicos y ganadería extensiva (preferentemente esta última). Se evitará, en todo caso, el uso de herbicidas.

Se llevará a cabo un plan de seguimiento de las poblaciones de pájaros presentes en la zona durante los primeros cinco años de la puesta en funcionamiento de la planta para constatar su evolución y comportamiento. Los resultados de estos estudios tendrán que enviarse anualmente al órgano ambiental competente.

Al menos durante el primer año de explotación de las plantas solares fotovoltaicas se hará un seguimiento de la posible mortalidad de aves por colisión con los paneles fotovoltaicos u otros impactos no previstos.

Se debe contar con un plan de prevención de incendios forestales tanto dentro de la planta solar fotovoltaica como en los alrededores. Si hay instalación de balsas de carga de agua para helicópteros o cualquier otro tipo de punto de agua tienen que incorporar rampas de salida para la fauna.

El control de plagas de los cultivos se realizará con métodos respetuosos con el medio.

Hace falta que en la proximidad de los clapers se instalen abrevaderos de pequeñas dimensiones o puntos de agua.

No se realizará la ejecución de las plantas en la época de cría.

Se favorecerá la presencia de vegetación herbácea dentro de toda la superficie de las plantas solares.

Para evitar problemas erosivos ante episodios de fuertes lluvias en los primeros estadios de implantación de la vegetación, se instalará una capa de «mulch» con restos de vegetación o paja, de modo que se disipe la energía cinética de las gotas de lluvia y se evite la erosión por salpicadura y erosión laminar.

Aprovechando la concentración del agua de lluvia que se dará por la instalación de los paneles, se deberán crear y mantener 1 charca para fomentar la población de anfibios y avifauna o, en su caso, mantener un buen estado de las balsas de riego existentes en las proximidades de la planta.

Para poder reparar las pérdidas en la calidad del hábitat de las especies de fauna, se considera necesario, mantener los cultivos existentes en todas aquellas zonas posibles de las parcelas catastrales que no se utilicen para la disposición de los paneles solares, además de adquirir o arrendar parcelas de cultivo, con la intención de mantener cultivos que permitan el desarrollo de las puestas de avifauna. Esta subsanación de afecciones se realizaría en una proporción de al menos el 25% de la superficie afectada.

Respecto a la línea de evacuación de 132 kV:

Se instalarán dispositivos anticolisión en todo el trazado del tendido eléctrico de evacuación.

Se realizará un seguimiento, durante toda la vida útil de la red eléctrica, de la mortalidad de aves causada por electrocución y colisión. Los resultados de este seguimiento se tienen que enviar anualmente al órgano ambiental. De acuerdo con los resultados obtenidos se hará un ajuste de las medidas implementadas o se adoptarán otras bajo la orientación de este órgano.

Para la ocupación de las vías pecuarias afectadas hay que cumplir el capítulo II de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana y hay que respetar la prioridad de las personas y manada y evitar el desvío o la interrupción prolongada de la marcha.

Hay que realizar una prospección previa antes del inicio de las obras para descartar que se localizan cerca del ámbito del proyecto diferentes especies prioritarias.

Se evitarán actuaciones que dificulten los flujos de agua en barrancos o terrenos inundables o que produzcan contaminación del suelo o de las aguas.

La línea de evacuación afecta la zona de protección de avifauna por tendidos eléctricos incluida en la Resolución de 6 de julio de 2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la cual se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, por lo cual tendrá que cumplir con las prescripciones técnicas y medidas de prevención descritas en los artículos 6 y 7 y en el anexo del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el cual se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en tendidos eléctricos de alta tensión.

Se deben colocar placas metálicas o de un material plástico fabricado en poliestireno o similar, de color blanco y acabado mate de 20x20 cm (o 25x25cm) que habrán de situarse en los espacios entre apoyos. Se colocará al menos una placa por vano y serán revisadas anualmente reponiéndose las que puedan haberse desprendido para evitar así la pérdida de eficacia de la medida anticolisión.

Se deberá cumplir con lo recogido en las disposiciones generales del Plan de ordenación de los recursos naturales de las Hoces del Cabriel (PORN).

El trazado soterrado de la línea de evacuación discurre muy próxima a caminos existentes (Figura 4). Se propone aprovechar la red los caminos preexistentes según el Decreto ley 14/2020 y hacer coincidir el trazado de la zanja por estas vías para ocasionar la menor afección posible sobre el entorno forestal.

En aquellos tramos de la línea soterrada proyectada que inevitablemente vayan a ejecutarse sobre suelo forestal y con riesgo potencial de erosión alto, se deberá realizar el mínimo desbroce, tala o movimiento tierras durante la construcción de la zanja, especialmente en las zonas de mayor pendiente.

Durante la ejecución de la zanja se evitarán los daños por compactación del suelo en las inmediaciones de la obra debido al movimiento de la maquinaria con la finalidad de evitar pérdidas de suelo vinculadas al incremento de las escorrentías.

El trazado de la línea discurre por terreno forestal y próximo a él, por ello, durante la fase de ejecución, mantenimiento y restauración, debe tenerse en cuenta el Decreto 7/2004 del Consell de la Generalitat Valenciana sobre medidas de seguridad y prevención en incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terrenos forestales o inmediaciones.

En cuanto a la restauración de la vegetación afectada se considera adecuada la medida incluida en el Estudio de impacto ambiental del rellenado de zanjas con la tierra de la excavación, sobre todo la correspondiente a las capas más superficiales del perfil que van a suponer un banco de semillas locales. También se incluirá la reposición de individuos de especies arbóreas o arbustivas (de una o dos savias) autóctonas ya presentes en la zona cuando en terreno forestal se haya tenido que realizar una tala o desbroce, estrictamente necesaria, que genere un claro para la creación de accesos o paso de la maquinaria.

Aunque las obras de ejecución van a provocar cambios temporales en el comportamiento de las especies de fauna, en la zona no se localizan especies vulnerables o en peligro de extinción. El impacto se considera compatible y no se requiere medidas específicas para la especie *Lullula arborea*.

Las obras de ejecución van a provocar cambios en el comportamiento de las especies, y aunque en el área de ejecución de la obra no se localizan especies ni hábitats prioritarios y/o protegidos, y se considera compatible el impacto sobre la fauna, en el entorno se localiza el Parque Natural de las Hoces del Cabriel contemplado como zona ZEPA por las Directivas Europeas de Hábitat (Directiva 92/43/CEE) y Aves (Directiva2009/147/CE), por ello se considera necesaria previo al inicio de las obras la vigilancia por parte de la Dirección de Obra Ambiental para asegurar dicha compatibilidad.

Se recomienda informar a los titulares del coto (Agroinmobiliaria SL.) de las implicaciones que pueda tener la ejecución de la obra a efectos del artículo 39 de la Ley 13/2014 de caza de la Comunitat Valenciana.

El movimiento de tierras en la fase de obras e instalación en sí, pueden fomentar o agravar los daños por poblaciones de conejos que se pudieran producir en campos o infraestructuras, por ello se deberán adoptar las medidas de control que dispone la Resolución del 31 de agosto de 2020.

De localizarse bancales y muros de contención en el trazado proyectado, éstos deberán ser reparados en caso de ser dañados por considerarse elementos de vital importancia en la protección del suelo frente a la erosión.

En el caso de superficies no pavimentadas o con cobertura vegetal, se deberá aportar a la última capa de relleno de las zanjas un mínimo de 20 cm de tierra vegetal procedente de la misma excavación y reservada previamente, para facilitar la recolonización vegetal con un enraizamiento adecuado.

Durante la ejecución de las zanjas, evitar la tala o daños de pies arbóreos presentes en el ámbito de actuación. En caso de producirse daños sobre el ramaje, podar las ramas dañadas y aplicar pastas cicatrizantes.

Con relación al cruzamiento con sendero GR7 (tramo actualmente con trazado provisional) (figura 4) se deberá, previo al inicio de las obras, notificar al promotor del sendero dicha ocupación temporal por el desarrollo de las labores o en su caso modificar el trazado del sendero conforme al citado Decreto 179/2004. Además de tomar las medidas necesarias para que se señalice convenientemente y se apliquen las medidas de prevención de riesgos necesarias en las inmediaciones del tramo del sendero colindante con las obras, para avisar y proteger a los usuarios de este.

La alteración de las señales y mojones que delimitan los montes públicos deslindados se considera infracción según artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Por ello se balizará y protegerá el mojón próximo identificado en el área de actuación.

Con relación a los accesos para la construcción de los apoyos de la línea 132 kV, se insta a reevaluar algunas servidumbres de paso y buscar posibles alternativas para evitar movimientos de tierras o daños sobre la cobertura vegetal (apoyos 15, 37, 40, 44, 48, 51, 53, 54, 59, 60, 63 y 77).

Reducir el desbroce y tala en la zona de protección de la línea para ajustarse al valor máximo de fracción de cabida cubierta que puede mantenerse según las recomendaciones de la Instrucción Técnica ITMVLAT (Decreto 150/2010). Favorecer aquellos ejemplares más compatibles con la prevención de incendios (baja combustibilidad y alta transitabilidad) y con mejor estado fitosanitario.

Incluir medidas de restauración y revegetación de las superficies afectadas durante la construcción de los apoyos ubicados en suelo forestal (zonas de ocupación temporal y accesos).

Con respecto al seguimiento de águilas GPS, incluir como área de interés para el seguimiento, el ámbito de la línea de evacuación LASAT 132 kV. Unos datos, que dada la longitud de la línea y que se ejecuta en gran parte por terreno forestal PATFOR, puede aportar información en cuanto la interacción de estas especies y la línea eléctrica a construir en dichos corredores. Dicho análisis complementaria la medida de seguimiento de mortalidad por colisión y electrocución durante la vida útil de la línea eléctrica.

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Informe de la Dirección Territorial de Valencia, de 07.07.2022, indicando que tras consulta realizada a la Abogacía de la Generalitat les comunican que no es exigible el informe de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Airpull Aviation, SL. (Aeródromo de Requena)

Consta escrito de fecha 15.09.2021 en el que indica que no considera ninguna objeción para la continuidad de la tramitación del proyecto.

Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias

En su informe final, de fecha 18.12.2023, en cuanto al riesgo de inundación o de incendio forestal, remite al organismo competente. Respecto al resto de riesgos indica que, o bien no afecta al ámbito del proyecto, o bien no supone un impedimento para el desarrollo de la actividad.

Telefónica de España SAU

Mediante escrito de 30.11.2023, manifiesta que el proyecto afecta en uno o varios puntos las instalaciones telefónicas de su propiedad, pero que una vez analizada la documentación que acompaña a su escrito, no tiene objeción alguna a la ejecución del proyecto referido siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en relación con los paralelismos y cruzamientos con líneas de telecomunicación y en particular los Reglamentos electrotécnicos de alta y baja tensión.

El promotor toma razón de lo indicado, quedando informado de lo expuesto y muestra su conformidad.

Evaluación ambiental

Consta formulada la Declaración de impacto ambiental favorable del proyecto de instalación de central fotovoltaica de 42,35 MWp - PFV Requena 2, en el término municipal de Requena (Valencia), mediante la resolución de fecha 23.01.2023 de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, (expediente 223/2022-AIA), publicada en el DOGV de fecha 28.02.2023 (número 9543–pág. 12891). Los condicionados recogidos en la misma, de acuerdo con la legislación de evaluación ambiental se incorporan en el punto Primero, relativo a la autorización administrativa previa, de la parte dispositiva de la presente resolución.

A consultas del STIEMV, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, el 20.11.2023 emite informe en el que remite a la resolución de idéntica consulta respecto a la central PFV Requena 1. En esta se indica, respecto a la nueva disposición de la línea de 132 kV, que los trazados propuestos no implican nuevos efectos adversos significativos de tipo medioambiental respecto de los analizados en la evaluación ambiental del proyecto objeto de la declaración de impacto ambiental.

Implantación en suelo no urbanizable

Consta informe de compatibilidad urbanística municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, emitido por el Ayuntamiento de Requena el 04.11.2020, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, respecto a las parcelas donde se ubicarán los grupos generadores de energía eléctrica, concluye:

«Por todo ello, tratándose de una Instalación de generación de energía eléctrica mediante una central fotovoltaica de 49,5 MWp, la consideramos compatible con el planeamiento en el suelo clasificado como SNU-C Categoría 4 (SNU-C4) e incompatible con el planeamiento en el suelo clasificado como SNUPF, emitiéndose al respecto informe favorable para el suelo SNU-C4 y desfavorable para el suelo SNUPF a los efectos antes citados.»

Constan en el expediente informes favorables del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 06.10.2022 y 21.12.2023 y del Servicio de Gestión Territorial, de fecha 16.03.2022, 05.10.2022, 14.02.2023 y 15.12.2023, ambos servicios dependientes de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, respecto a la central fotovoltaica y el trazado final de la línea de evacuación. Los condicionados recogidos en los mismos han sido aceptados por la entidad promotora y se incorporan en el punto Primero, de la parte dispositiva de la presente resolución.

Adaptación a condicionados y a evaluación ambiental

El expediente ha estado sometido a información pública en cuatro ocasiones, una primera vez la instalación completa y las tres siguientes por cambio sustancial de acuerdo con el artículo 23.5 del Decreto ley 14/2020 en la línea de evacuación de 132 kV que va desde la Subestación Requena Colectora Sur (SET RCS) hasta la Subestación Promotores Requena Renovables 132/400 kV (SET PRR). La segunda información pública, por soterramiento de un tramo de la línea; la tercera información pública, por adaptarse el trazado del tramo soterrado de la línea al de los caminos existentes y la cuarta información pública, por soterramiento de dos nuevos tramos de la línea.

Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos, la parte promotora presentó la siguiente documentación en la que, según manifiesta, se han incluido todos los condicionantes derivados del conjunto de informes recibidos:

«Adenda de adecuación del proyecto solar fotovoltaica Requena 2 39,99 MWp (18/12/23-V06)».

«Proyecto técnico de ejecución línea aérea alta tensión 132 Kv solar fotovoltaica Requena 2 (5/10/23-V06)».

Proyecto para autorización administrativa de construcción subestación transformadora 30/132 kV Requena Colectora Sur, de junio de 2024.

Evacuación y conexión a la red

La evacuación se realizará mediante tres líneas subterráneas 30 kV, desde los centros de transformación de la planta hasta un centro de seccionamiento, del que partirá una línea de 30 kV hasta la SET RECS. Todos ellos son objeto de la presente resolución.

De dicha subestación parte una línea aéreo-subterránea de 132 kV que conecta con la Subestación PRR 132/400 kV», de cual parte una línea de 400 kV que conecta con la Subestación «ST Requena 400 kV» propiedad de REE. Tanto la SET PRR como la línea hasta la ST Requena cuentan con autorización administrativa previa y de construcción por resolución de 10.07.2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta SET RCS, será compartida con las plantas «Solar Fotovoltaica Requena 3», «Solar Fotovoltaica Requena 4» y «Solar Fotovoltaica Requena 6».

Mediante copia de escrito conjunto de fecha 29.10.2020, rubricado por nueve promotores que están desarrollando otros tantos proyectos de centrales de generación eléctrica en zonas próximas, relacionados en la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre instalación | Titular |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 1 | Fotovoltaico Alcor Requena,SL. |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 2 | Fotovoltaico Casiopea Requena,SL. |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 3 | Solar Acamar Requena,SL. |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 4 | Solar Acrab Requena,SL. |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 5 | Solar Merope Requena,SL. |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 6 | Solar Ofiocu Requena,SL. |
| FV Limonero Solar | Limonero Solar, SL. |
| FV Pampinus | Pampinus PV Farm 01, SL. |
| FV Requena | Sistemas Fotovoltaico Levante SAU. |

  

Comunican acuerdo para compartir las infraestructuras de evacuación, desde la subestación «SET Promotores Requena Renovables 400/132 kV» hasta la subestación «Requena 400 kV» propiedad de REE.

Mediante copia de escrito conjunto de fecha 11.11.2020, rubricado por siete promotores que están desarrollando otros tantos proyectos de centrales de generación eléctrica en zonas próximas, relacionados en la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre instalación | Titular |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 1 | Fotovoltaico Alcor Requena,SL. |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 2 | Fotovoltaico Casiopea Requena,SL. |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 3 | Solar Acamar Requena,SL. |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 4 | Solar Acrab Requena,SL. |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 5 | Solar Merope Requena,SL. |
| FV Solar Fotovoltaica Requena 6 | Solar Ofiocu Requena,SL. |
| FV Requena | Sistemas Fotovoltaico Levante SAU. |

  

Comunican acuerdo para compartir las infraestructuras de evacuación, desde la subestación «SET RCS 30/132kV» o «SET RCN 30/132kV» hasta la conexión con la subestación «SET Promotores Requena Renovables 400/132 Kv».

Consta garantía económica para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte, depositada en fecha 04.03.2020 ante la Agencia Tributaria Valenciana con número de garantía 462020V281, para una instalación de producción denominada «Solar Fotovoltaica Requena 2» de tecnología fotovoltaica B.1.1 a ubicar en el término municipal de Requena y de 26 MW instalados, por importe un millón cuarenta mil euros (1.980.000 €) correspondientes a una cuantía equivalente a 40 €/kW instalados (según normativa vigente en el momento de constitución de la garantía, tanto por la cuantía como por la definición de potencia instalada), en virtud del artículo 59 bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

El promotor dispone de permiso de acceso otorgado por la empresa transportista, de fecha 27.06.2021 (código de proceso RCR\_1375\_19. Ref: DDS.DAR.21\_1189) relativo a la solicitud de la instalación «FV Solar Fotovoltaica Requena 2», con una potencia de acceso concedida de 36,42 MWn en la ST Requena 400 kV.

Consta en el expediente permiso de conexión concedido por la empresa transportista en fecha 17.11.2021 (código de proceso RCR\_1375\_19 Ref: DDS.DAR.21\_1898) relativo a la solicitud de conexión realizada por Ibernova Promociones SL. en su calidad de Interlocutor Único de Nudo (IUN) e Informe de Cumplimiento de Condiciones Técnicas para la Conexión (ICCTC) e Informe de Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), relativos a la solicitud de conexión de las instalaciones Fv Alcor Requena SL.U., Fv Casiopea Requena SL.U., Fv Acamar Requena SL.U., Fv Acrab Requena SL.U., Fv Merope Requena SL.U., Fv Acrab Requena SL.U., Limonero Solar SL., Pampinus Pv Farm 01, SL., Sistemas Fotovoltaicos De Levante SA..

A la vista del contenido y pronunciamientos de dichos permisos, debe considerarse que las instalaciones no generarán incidencias negativas en el sistema.

Al ser superior la potencia instalada (39,99 MW) a la capacidad de acceso otorgada (36,42 MW), según se indica en la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, la instalación deberá disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación que la integran, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso concedida.

Acreditaciones previas a la resolución

El agente promotor acredita los siguientes aspectos, tal y como establece el artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020, de forma previa a la resolución del procedimiento:

Disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación. Así mismo, acredita disponer de acuerdos con los titulares particulares de las parcelas donde se va a implantar la instalación.

Disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente.

Acredita igualmente la capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto.

Consta en el expediente propuesta de resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente, así como propuesta definitiva conjunta del Servicio de Energías Renovables, Eficiencia Energética e Instalaciones Radiactivas y de la Subdirección General de Energía y Minas, quien ha elevado la misma a este centro directivo.

*Fundamentos de derecho*

Competencia Autonómica y Órgano de esta que debe resolver la solicitud

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el Decreto 226/2023, de 19 de diciembre, de 2023, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, desarrollado en la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la mencionada Conselleria, corresponde a esta dirección general la resolución del presente procedimiento.

Sobre la necesidad de autorizaciones administrativas del sector eléctrico

Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

Sobre la necesidad de pronunciamiento de evaluación de impacto ambiental

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto ley 1/2022, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto y de conformidad con el artículo 6 y disposiciones concordantes del Real decreto ley 6/2022, de 29 de marzo. El proyecto se somete al procedimiento de determinación de afecciones ambientales, conforme a los trámites previstos en el artículo 19.bis del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto.

Sobre la necesidad de informes favorables en materia de Ordenación Territorial, Paisaje y Urbanismo

Según lo indicado en el artículo 25 del Decreto ley 14/2020, el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje tendrá carácter vinculante, en los aspectos enumerados en el artículo 25.1, y deberá ser favorable a efectos de poder otorgar las autorizaciones cuya concesión corresponde a la Conselleria competente en materia de energía. En caso de que el informe en materia de Ordenación del Territorio y Paisaje sea desfavorable, se resolverá la finalización y archivo del procedimiento, sin más trámite.

El anexo III del Decreto ley 14/2020 establece que, entre la documentación a acompañar con la solicitud de las autorizaciones administrativas previa y de construcción, se deberá aportar informe-certificado urbanístico emitido por el ayuntamiento referido a la compatibilidad urbanística del proyecto, de cada uno de los municipios afectados, o justificante de su solicitud cuando este no se haya emitido, aportando en este caso declaración responsable de la persona promotora de la situación urbanística de los terrenos.

Conforme a la disposición transitoria cuarta del Decreto ley 14/2020 (instalaciones de energías renovables que se encuentren en tramitación), no será necesario reiterar la petición de informes ya emitidos, o trámites ya realizados conforme al procedimiento regulado por la normativa anterior, incluido el resto de los aspectos incluidos en el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje del artículo 25.1. Igualmente, no será necesaria la emisión de un nuevo certificado de compatibilidad urbanística en aquellos procedimientos en tramitación en los que ya se haya emitido dicho certificado con carácter favorable, conforme a la regulación anterior. En este supuesto, tampoco será exigible el informe no vinculante sobre valoración favorable o desfavorable que realiza el ayuntamiento, y que está regulado en el artículo 19.1. En ningún caso se exigirá la tramitación de una Declaración de Interés Comunitario para la instalación de cualquier proyecto en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-ley.

Procedimiento específico aplicable a la presente solicitud

Al tratarse de una central fotovoltaica a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título II del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

Sobre el alcance material, contenido y requisitos sectoriales de las autorizaciones sustantivas eléctricas

De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

De acuerdo con el artículo 123.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el caso de líneas que cumplan funciones de evacuación de instalaciones de producción de energía eléctrica, en ningún caso, podrá otorgarse la autorización administrativa previa de las infraestructuras de evacuación de una instalación de generación sin la previa aportación de un documento, suscrito por todos los titulares de instalaciones con permisos de acceso y de conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la subestación de la red de transporte o distribución, según proceda en cada caso, que acredite la existencia de un acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de evacuación. A estos efectos, el citado documento podrá ser aportado en el momento de realizar la solicitud a la que se refiere el apartado anterior o en cualquier momento del procedimiento de obtención de la autorización administrativa previa.

De acuerdo con el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.

Dicho artículo dispone además que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso. En este sentido, la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

La suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.

La potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.

Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

Sobre la regulación aplicable en materia de seguridad y calidad industriales

De acuerdo con el artículo 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, y demás normativa que resulte de aplicación.

Al referirse la presente solicitud a una instalación eléctrica fotovoltaica que genera en baja tensión e inyecta a la red eléctrica en alta son de aplicación los reglamentos de seguridad industrial:

El Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

El Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Y resto de disposiciones técnicas de aplicación.

Sobre los requisitos subjetivos a acreditar por la persona solicitante

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.

Sobre la obligación y garantías de desmantelamiento y restauración de la central al finalizar la actividad

Según lo establecido en el Capítulo III del Título III del Decreto ley 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe para el caso de centrales fotovoltaicas será del 3% del presupuesto de ejecución material, siempre y cuando esta cantidad no sea inferior a 20.000€/MWp. Si la cuantía resultante es inferior a esa cifra, el importe de la garantía será de 20.000€/MWp. La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo. Las variaciones negativas no modificarán la cuantía de la garantía. Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, al Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell en la redacción vigente en el momento de la solicitud, y demás disposiciones de general y particular aplicación en la presente resolución, esta Dirección General de Energía y Minas, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas.

RESUELVE

*Primero. Autorización administrativa previa del proyecto de central fotovoltaica «Solar Fotovoltaica Requena 2», incluida su infraestructura de evacuación exclusiva y parte de la compartida.*

Otorgar autorización administrativa previa a:

La mercantil «Fotovoltaico Casiopea Requena SL.U.», para la instalación de una central fotovoltaica y su infraestructura de evacuación exclusiva, que a continuación se detallan:

Datos generales de la central eléctrica autorizada y su acceso a la red

|  |  |
| --- | --- |
| Denominación | Solar Fotovoltaica Requena 2 |
| Titular | fotovoltaico casiopea requena SL.U. |
| Tecnología | Fotovoltaica |
| Términos municipales grupos (Provincia) | Requena (Valencia) |
| Términos municipales evacuación hasta punto de conexión con la red (Provincia) | Requena (Valencia) |
| Potencia nominal inversores (MWn) | 42,35 |
| Potencia pico módulos fotovoltaicos (MWp) | 39,998 |
| Potencia instalada (MW) [según art 3 RD 413/2014] | 39,998 |
| Capacidad de acceso a la red concedida (MW) | 36,42 |
| Necesidad de sistema de control coordinado de potencia [según DA 1ª RD 1183/2020) | Sí, por ser inferior la capacidad de acceso concedida a la potencia instalada |
| Red a la que se conecta: | Transporte |
| Punto de conexión /Titular de la red | SE Requena 400 kV, titularidad REE |
| Presupuesto | 15.969.694 € |

  

Emplazamiento de la parte de la central con vallado perimetral

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requena | Polígono: 100 | 241,242,250-256,294,347-351, 375.379 |
| Área superficie vallado (m²) | 690.356 | |
| Área superficie ocupada por módulos (m²) | 195.941 | |

  

Características eléctricas de la central fotovoltaica dentro del vallado

|  |  |
| --- | --- |
| Campo generador | |
| N.º módulos fv | 79.976 |
| Área unitaria del módulo (m²) | 2,45 |
| Potencia unitaria máxima (Wp) | 500 |
| Potencia total módulos (kWp) | 39.988 |
| Tipo de células | Silicio monocristalino |
| Caras activas módulos | 1 |
| Inclinación (º) | +55/-55º |
| Orientación | Norte-Sur |
| Seguidor fv | Monofila, a un eje en sentido Este-Oeste. 2Vx26 |
| Pitch (m) | 11 |
| Anclaje estructura al terreno | Hincado directo al terreno |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Conexionado módulos - inversores | |
| N.º módulos/string | 26 |
| N.º Strings/caja de conexión | 32/20, 10/1, 6/1 |
| Cableado | Cable DC 1.5 kV Al 1x95 mm²,  Cable DC 1.5 kV Al 1x300 mm² |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inversores | | |
| N.º inversores | 11 | 1 |
| N.º Cajas/inversor | 21 | 14 |
| N.º Strings/inversor | 16x20 + 6x1=326 | 16x13 + 10x1=218 |
| Potencia unitaria nominal (kW) | 3.630 | 2420 |
| Potencia total nominal (kWn) | 42.350 | |

  

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estaciones de potencia (inversor + centros de transformación) | | | | | | | | | |
| N.º total | 8 | | | | | | | | |
| Inversores y transformadores | | | | | | | | | |
| N.º | | CT-01 | CT-02 | CT-03 | CT-04 | CT-05 | CT-06 | CT-07 | CT-08 |
| Potencia trafo(s) (MVA) ONAN | | 3,63 | 3,63 | 2x3,63 | 2x3,63 | 2x3,63 | 2x3,63 | 3,63 | 2,42 |
| Tensión nominal trafo (kV) | | 0,66/30 | | | | | | | |
| Tipología celdas CT SF6 | | 2L+1P | 2L+1P | 1L+2P | 2L+2P | 1L+2P | 2L+2P | 1L+1P | 2L+1P |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  

Infraestructura de evacuación de uso exclusivo hasta la subestación «Colectora Requena Sur 132/30 kV»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Líneas 30 kv central fotovoltaica-centro de seccionamiento | | |  |
| Requena | Polígono: 100 | 250-253, 294, 347-349, 9015 |  |
| Tipologías líneas | Subterráneas | |  |
| N.º circuitos | 3 | |  |
| N.º conductores por fase | 1 | |  |
| Origen | Cada una de las 3 agrupaciones (desde los centros transformación CT3, CT5 y CT7) | |  |
| Final | Centro de seccionamiento | |  |
| Trazado y longitud (m) | Tramo 1.1 (inicio CT7, fin CT8): cable 3x1x240 mm² Al XLPE. 358,5 m.  Tramo 1.2 (inicio CT8, fin CT6): cable 3x1x240 mm² Al XLPE. 561,5 m.  Tramo 1.3 (inicio CT06, fin CS): cable 3x1x630 mm² Al XLPE. 1938 m  L= 2857 m  Tramo 2.1 (inicio CT5, fin CT4): cable 3x1x400 mm² Al XLPE. 571,9 m  Tramo 2.2 (inicio CT4, fin CS): cable 3x1x400 mm² Al XLPE. 1145,7 m  L= 1.716 m  Tramo 3.1 (inicio CT3, fin CT2): cable 3x1x240 mm² Al XLPE. 363,2 m  Tramo 3.2 (inicio CT2, fin CT1): cable 3x1x400 mm² Al XLPE. 548,3 m  Tramo 3.3 (inicio CT01, fin SE): cable 3x1x630 mm² Al XLPE. 173,8 m  L= 1.085 m | |  |
| Tensiones nominales cable (U0/Un) kV | 18/30kV | |  |
| Tipo de cable | Al XLPE | |  |
| Centro de seccionamiento 30 kV | | |  |
| Municipio: Requena | X: 663280 | Y: 4355050 |  |
| Esquema | Simple barra, tipo interior, en celdas de media tensión aisladas en SF6 | |  |
| Posiciones y características | Cinco celdas, de montaje interior  Tres (5) de línea de llegada de planta fotovoltaica,  Una (1) de línea de salida y  Una (1) de servicios auxiliares + medida | |  |
|  |  | |  |
| Transformador de SSAA | Un (1) transformador de servicios auxiliares de intemperie 30/0,400-0,230 kV de 100 kVA y grupo de conexión Dyn11 | |  |
| Línea 30 kV centro de seccionamiento-SET RCS | | |  |
| Municipio: Requena | Polígono: 100, parcela 250, 251, 415, 9034, 9018, 9011, 9009, 9001, 90, 88, 87, 74  Polígono: 93, parcela 9002-9005, 9007, 9017, 9018  Polígono 94, parcela 9005, 13-15, 23, 123 | | |
| Trazado | Origen: centro de seccionamiento  Fin: SET RCS | | |
| Tensión (kV) 30 | Tensión (kV) 30 | | |
| Tensión más elevada de la red (kV) 36 | Tensión más elevada de la red (kV) 36 | | |
| Frecuencia (Hz) 50 | Frecuencia (Hz) 50 | | |
| Potencia máx transporte (MVA) | 40 | | |
| Categoría de la línea | Tercera categoría | | |
| Categoría de la red | A | | |
| Tipo de montaje | Simple circuito | | |
| Configuración del circuito | Triángulo | | |
| Tipo de instalación | Directamente enterrado  Enterrado bajo tubo hormigonado PEAD 250 mm  Perforación horizontal dirigida | | |
| Cable | RH5Z1-0L 18/30 kV 1x630mm² K AL+H25 | | |
| Longitud aproximada del cable por fase (m) | 11.546,1 | | |
| N.º de conductores por fase | 3 | | |
| Separación entre circuitos | 200 mm | | |

  

A las mercantiles Fotovoltaico Casiopea Requena, SL., Solar Acamar Requena,SL., Solar Acrab Requena,SL. y Solar Ofiocu Requena,SL. la infraestructura de evacuación compartida, constituida por:

Subestación transformadora 30/132 kV Requena Colectora Sur (SET RCS)

|  |  |
| --- | --- |
| Características | |
| Municipio: Requena | Polígono: 94, parcela 123 |
| Construcción | Dos edificios de una sola planta, construidos con elementos prefabricados de hormigón:  Edificio de control de subestación  Edificio de celdas |
| Presupuesto (€) | 2.248.512,03 |
| Sistema de 30 kV | |
| Esquema | Simple barra, tipo interior, en celdas de media tensión aisladas en SF6 |
| Posiciones y características | Módulo I (asociado a la central Solar Fotovoltaica Requena 2 y una posición de reserva que iba a ser empleada por la central Fotovoltaica Requena 3 (ATALFE/2020/88))  Dos (2) posiciones de línea.  Una (1) posición de línea y medida.  Una (1) posición de acometida de transformador.  Una (1) posición de servicios auxiliares.  Módulo II (asociado a la central Solar Fotovoltaica Requena 4 (ATALFE/2020/90 y central Solar Fotovoltaica Requena 6 (ATALFE/2020/91))  Dos (2) posiciones de línea.  Dos (2) posiciones de línea y medida.  Una (1) celda de acometida de transformador. |
| Transformador de SSAA | Un (1) transformador de servicios auxiliares de intemperie 30/0,400-0,230 kV de 160 kVA y grupo de conexión Dyn11 |
| Sistema de 132 kV | |
| Esquema | Línea-transformador tipo intemperie |
| N.º posiciones y características | Una posición de línea-transformador dotada de:  Tres (3) pararrayos unipolares junto al transformador.  Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6.  Tres (3) transformadores de intensidad.  Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra.  Tres (3) pararrayos unipolares junto a la salida de línea.  Tres (3) transformadores de tensión inductivos. |
| Transformador de potencia | Un (1) transformador de potencia trifásico, con una relación de transformación 132±15%/30 kV de 100/130 MVA de potencia ONAN/ONAF, con regulación en carga, instalado en intemperie y con aislamiento y enfriamiento en aceite.  Una (1) reactancia trifásica de puesta a tierra de 500 A - 30 segundos |

  

Línea aéreo-subterránea 132 kV entre las subestaciones SET RECS Y SET PRR

|  |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Municipio: Requena | Polígono 94 parcelas 123, 7, 9002, 2, 9001 y 1,  Polígono 85 parcelas 9002, 79, 102, 80, 237, 82, 9004, 81, 68, 110, 84, 85, 86, 40, 9017, 41, 38, 33, 42, 43, 44, 45, 49, 48, 46, 47 y 9006.  Polígono 73 parcelas 9011, 350, 9009, 347, 348, 183, 184, 143, 142, 9008, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 129, 128, 124, 9006, 126, 125, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 109, 9003, 115, 112, 114, 113, 86, 82, 83, 84, 85, 78, 77, 9002, 88, 76, 89, 376 y 9001.  Polígono 63 parcelas 9004, 245, 255, 254, 253, 9009, 215, 210, 151, 152, 50, 52, 51, 49, 55, 35, 34, 32, 31, 30, 24, 22, 9006, 21, 12, 346, 11, 10, 9 y 9001,  Polígono 64 parcelas 9001, 157, 153, 331, 330, 9008, 151, 149, 329, 147, 146, 365 y 144,  Polígono 52 parcelas 9001, 331, 9004, 337, 382, 328, 322, 383, 384, 9008, 379, 378, 377, 376, 372, 373, 324 y 9010,  Polígono 62 parcelas 9002, 9, 6, 10, 9008, 9005, 9009, 3, 9001, 9010, 15 y 2,  Polígono 53 parcelas 9014, 118, 9033, 119, 9015, 578, 9025, 232, 445, 452, 443, 444, 446, 439, 438, 435, 436, 9028, 384, 385, 433, 386, 430, 429, 428, 425, 629, 424, 423, 422, 421, 589 y 9016,  Polígono 54 parcelas 9002, 29, 30, 31, 9007 y 17,  Polígono 55 parcelas 14, 9012, 9008, 102 y 9002,  Polígono 56 parcelas 9003, 15, 20, 19, 32, 43, 9009, 45, 91, 94, 92, 93, 106, 107, 109, 105, 113, 114, 119, 120, 121, 118, 125, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 9011, 272, 271, 274, 273, 275, 276, 270, 265, 264, 263, 262, 257, 258, 9012, 231, 228, 236 y 9007,  Polígono 57 parcelas 9003, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 61, 9004, 93, 64, 87, 102, 86, 9020, 104, 105, 9006 y 145 |
| Sistema | Corriente alterna trifásica |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Tensión nominal (kV) | 132 |
| Tensión más elevada red (kV) | 145 |
| Categoría | Primera /A |
| Potencia máx transporte (MVA) | 260 |
| Longitud (m) | 22.676,55 (4.031,03 m subterráneos y 18.645,62 m aéreos de los cuales 6.024,25 se ejecutan en simple circuito, y los restantes 12.621,28 m en doble circuito) |
| Presupuesto | 5,516,043.98 € |
| Tramo aéreo | |
| Trazado | Tramo 1  Origen: Apoyo PAS 10  Final: Apoyo 31 entronque  Longitud (km): 6,024  Tramo 2  Origen: Apoyo 31 entronque  Final: Apoyo PAS 80  Longitud (km): 12,481  Tramo 3  Origen: Apoyo PAS 87  Final: SET PRR  Longitud (km): 0,139 |
| Disposición | Simple circuito (tramo 1) / Doble circuito (tramo 2 y 3) |
| N.º de conductores por fase | 2 (Duplex) |
| Tipo de conductor | LA-380 (337-AL1/44-ST1A) |
| Tipo de cable de tierra | OPGW-48 |
| N.º de cables de tierra | 1 |
| Número de apoyos | 60 |
| Tipo de apoyos | Metálicos de celosía |
| Aislamiento | Aisladores poliméricos |
| Zona/s por la/s que discurre | B |
| Tramo subterráneo | |
| Origen | Tramo 1  Origen: SET RCS  Final: Apoyo PAS 10  Longitud (km): 2,155  Tramo 2  Origen: Apoyo PAS 80  Final: Apoyo PAS 87  Longitud (km): 1,876 |
| Disposición | Tresbolillo |
| N.º de conductores por fase | 1 |
| Tipo de conductor | RHE-RA+2OL 127/220 kV 1x2500 mm² Cu+T375 Al |
| Tipo de cable de tierra | OPGW-48 |
| N.º de cables de tierra | 1 |
| Tipo de conexión a tierra de las pantallas metálicas | Cross Bonding + Single Point |

  

Los apoyos del tramo de doble circuito de la línea de 132 kV, desde el apoyo 31 hasta la SET PRR, han sido autorizados en el expediente ATALFE/2020/86, correspondiente a la central «Solar Fotovoltaica Requena 1».

En el plano que consta en el anexo I se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, así como las coordenadas geográficas que la definen. En el anexo II se refleja la disposición de los módulos fotovoltaicos, así como la infraestructura de evacuación.

Para esta autorización se cumplirán las determinaciones reflejadas en la declaración de impacto ambiental de fecha 23.01.2023, en concreto las condiciones del proyecto y medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos adversos sobre el medio ambiente. Se incluye también el condicionado determinado en el informe de territorio y paisaje, conforme a la redacción vigente del artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020:

El promotor deberá cumplir todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en el EsIA, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y las aceptadas tras la información pública, o contenidas en la información complementaria, en tanto no contradigan lo establecido en la presente resolución.

Se recuerda el cumplimiento de toda la legislación relevante que le sea de aplicación, y que afecte a los elementos del medio recogidos en la presente resolución.

En los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. A estos efectos, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las obras.

El promotor incorporará al proyecto de la línea eléctrica de evacuación de 132 kV aquellas medidas preventivas, correctoras y compensatorias que difieran o se añadan a las ya expuestas en los informes sectoriales contemplados en la presente resolución, y que se deriven del nuevo proceso de información pública y consultas del proyecto de modificación de la línea.

Respecto del soterramiento del primer tramo de la línea de evacuación de 132 kV que parte de la SET Requena Colectora Norte, se adaptará su trazado al de los caminos existentes de conformidad con lo establecido en el Decreto ley 14/2020. Esta medida se deberá incorporar al proyecto de ejecución en la memoria, planos y presupuesto, para su ejecución real y efectiva y verificadas en fases posteriores de la tramitación por el órgano sustantivo, previo a la autorización de la explotación.

En cuanto a la ejecución y explotación de la planta, se respetará lo indicado en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, relativo a prevención de incendios, así como la zona de servidumbre de los viales identificados en el Plan de prevención de incendios de la demarcación de Requena.

En atención al informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, se realizará una excavación arqueológica en las zonas próximas a H1186 Villarejos, H1199/1690 San Blas, H1204/1705 Los Prados 1705 y H1203 Cueva Zapata; se balizará el elemento etnológico H1197 Casa de aperos durante la fase constructiva; y se realizará un seguimiento arqueológico por técnicos especializados de todas las obras, en especial de los movimientos de tierras. Si durante la ejecución de las obras se encontraran restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento del órgano competente en patrimonio cultural de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, en conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano.

Relativo a la ubicación de las plantas en la zona de amortiguación establecida en el PORN del Parque Natural de las Hoces del Cabriel y la afección a la biodiversidad, se seguirán las indicaciones de los informes emitidos por la Subdirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental. Previo al comienzo de las obras, se comprobará la inexistencia de nidos o camadas de especies protegidas. En caso de su existencia, se informará a los agentes medioambientales para que dispongan las actuaciones necesarias para su mejor conservación. Las actuaciones más molestas se realizarán fuera de los periodos de puesta, nidificación o cría en especial de las especies alondra, águila real, águila perdicera. No se realizarán trabajos en horario nocturno.

Según se indica en el informe de la Subdirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental no se dispondrán paneles fotovoltaicos sobre las manchas de vegetación natural inmersas en los terrenos agrícolas y ribazos existentes. Asimismo, los pies arbóreos que se detecten, especialmente los de *Quercux Ilex*, se conservarán.

Se evitará que, en los tramos a soterrar y en los accesos y cimentaciones de los apoyos, se afecte a los ejemplares arbóreos del género *Quercus*  en los que en prospección previa se haya detectado la presencia de *Cerambyx cerdo*. Se balizarán las zonas a proteger.

Según se indica en el informe de la Subdirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental se creará y mantendrá una charca para fomentar la población de anfibios y avifauna o se mantendrán las balsas de riego existentes.

Al objeto de compensar la pérdida de hábitats de carácter agrícola se procurará mantener los cultivos existentes en las zonas de las parcelas no ocupadas por paneles, y dedicar nuevas superficies al uso agrícola afectado en una proporción equivalente de al menos el 25% de la superficie de la planta.

En los puntos donde se mantengan cultivos o arbolado, o se realicen plantaciones, se procurará que el vallado no encierra dicha vegetación, de modo que esta quede al exterior.

Se dispondrá de zonas impermeabilizadas y de un sistema de recogida de posibles fugas de aceites y combustibles, procedentes de la maquinaria y de las estructuras que se generen durante la ejecución de la obra. Los residuos generados se gestionarán según la normativa vigente y mediante un gestor autorizado, estableciéndose las zonas de recogida de residuos, y no haciéndose acopio en zonas con pendientes elevadas y peligrosidad de inundación.

No se utilizará en el proceso de limpieza de los módulos fotovoltaicos ningún tipo de jabón, disolvente o sustancia que pueda contaminar el suelo o el acuífero.

El uso de agua en la planta quedará condicionado a que se disponga de suministro por una empresa autorizada o concesión del organismo de cuenca.

Se deberán implementar las medidas de integración propuestas en el estudio de integración paisajística aportado y completarlas con las condiciones paisajísticas establecidas en el informe emitido en materia de paisaje. Estas medidas y condiciones se deberán incorporar al proyecto de ejecución en la memoria, planos y presupuesto, para su ejecución real y efectiva y verificadas en fases posteriores de la tramitación por el órgano sustantivo, previo a la autorización de la explotación.

Los trabajos de mantenimiento de la vegetación en el corredor de la línea aérea de evacuación se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto 150/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona de protección de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su paso por terrenos forestales.

La emisión de la autorización administrativa de cierre definitivo de la central obligará al promotor al desmantelamiento de la misma en los términos definidos en el plan aportado.

Las acciones incluidas en el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.

Se llevará a cabo un plan de seguimiento de las poblaciones de aves presentes en la zona durante los primeros 5 años de explotación, evaluándose la efectividad de las medidas correctoras previstas para evitar la pérdida de hábitat de alimentación de las especies de fauna presentes en la zona. Respecto del águila real y águila perdicera establecen como medida compensatoria la realización de un seguimiento durante los primeros 5 años de funcionamiento de la instalación mediante emisores GPS.

Se realizará un seguimiento de la mortandad por colisión y electrocución durante la vida útil de la línea eléctrica aérea, y al menos durante el primer año de explotación por colisión con los paneles fotovoltaicos de la planta. Los resultados del seguimiento se enviarán con la periodicidad que se acuerde con el órgano competente en materia de biodiversidad.

Dirección territorial de Política Territorial y Paisaje. Gestión Territorial

La viabilidad de la implantación de estas instalaciones en suelo no urbanizable común C4 deberá contar con el informe favorable del órgano competente.

El subsuelo donde se localiza la instalación se sitúa en un área a mejorar para la recarga estratégica de acuíferos. Por lo tanto, se tendrán que adoptar medidas correctoras para que el estado global de la masa de agua paso a bueno, evitando el sellado del suelo con hormigón y propiciando la plantación de vegetación que favorezca la retención de agua y la infiltración de esta hacia el subsuelo. Así como también, se tendrán que adoptar técnicas de construcción que evitan derivar compuestos contaminantes a las aguas en profundidad por infiltración a través del subsuelo.

Se deberán plantear medidas correctoras que incidan sobre la infiltración y la minimización de la escorrentía y que se centren básicamente en los siguientes aspectos:

El mantenimiento de las condiciones de infiltración con los cambios de las pendientes deberían contar con una estratificación en forma de tablas del terreno, entre zona de placas solares y zonas de paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la escorrentía y aumenten la infiltración.

La conservación y plantación de zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y generen condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las escorrentías.

La minimización del suelo sellado de forma que los módulos fotovoltaicos se sitúen de manera prioritaria sin fundamentación continua y sobre el terreno natural.

Dirección territorial de Política Territorial y Paisaje. Infraestructura Verde y Paisaje

Al finalizar las obras, se llevará a cabo una campaña de limpieza con el objeto de eliminar todas las instalaciones temporales y retirar todos los restos de obra y residuos que pudieran quedar en la zona, o alterar el paisaje. Estos residuos serán gestionados de la forma correcta en función de su naturaleza.

El vallado va a ser respetuoso con el paso de fauna, por lo que se utilizará vallado cinegético, sin parte maciza.

El terreno de la planta contará con una cobertura vegetal natural. Para lo cual se permitirá el crecimiento de la vegetación autóctona, vegetación que aumentará la permeabilidad del suelo y la biodiversidad del entorno.

Esta vegetación no tendrá ningún tratamiento fitosanitario o abonado artificial, facilitando la aparición de insectos, reptiles y roedores, que constituyen alimento de aves u otras especies de mayor valor, en el entorno.

El mantenimiento y siegas de esta vegetación solo se realizará por medios mecánicos.

Tras finalizar las obras de construcción, aquellas zonas que hayan sido compactadas por el paso de la maquinaria deberán ser descompactadas para favorecer la aparición de la cobertura vegetal.

Que la vegetación forestal existente en las parcelas y su entorno se mantendrán.

Para los caminos interiores de la instalación, se utilizarán zahorras naturales o material seleccionado de la zona. No se utilizarán otros materiales que impermeabilicen o sellen el suelo.

Mantenimiento de pies arbóreos relevantes dentro de vallados (MIP ya tenida en cuenta en el diseño de la planta, aunque no puesta en valor en el EIP).

Mantenimiento de cultivos preexistentes. En los puntos donde se mantienen cultivos o arbolado, o se realizan plantaciones, se procurará que el vallado no encierre dicha vegetación, de modo que esta quede al exterior.

Plantación de pantallas vegetales en las zonas limítrofes con caminos de la zona, a base de formación de bosquetes dispersos con un estrato de matorral propio de la zona (romero, tomillo…) y plantación de pies arbóreos conformados por encinas, plantadas junto a pinos para favorecer el éxito de plantación de las primeras.»

Aplicación de mano de pintura sobre edificaciones auxiliares a ejecutar (centros de transformación) de tipo mate y en tonalidades ocres acordes con las construcciones agrícolas típicas de la zona.

Separación de las instalaciones de vallados y zonas forestales anexas, con una distancia mínima de 5 metros, generando un espacio de transición (MIP ya tenida en cuenta en el diseño de la planta, aunque no puesta en valor en el EIP).

Minimización de movimientos de tierra. El diseño de la planta respetará la topografía del terreno, así como el patrón parcelario.

Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos, y que han sido aceptadas por las personas titulares de la presente autorización.

La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte titular, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.

*Segundo. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea aérea-subterránea de 132kV SET RCS - SET PRR*

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea aérea-subterránea de 132kV SET RCS - SET PRR, autorizada en el punto Primero  de la presente resolución.

Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de urgente ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo la titular la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, concretándose en una afección a las fincas particulares (salvo error u omisión), incluidas en la relación que figura en el anexo III, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del Título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

Conforme el artículo 15 de la Ley de 16.12.1954 sobre expropiación forzosa, se resuelve la inexistencia de una necesidad concreta de ocupar dichos terrenos o adquirir derechos sobre estos, para el asentamiento de las mencionadas líneas, para las parcelas de las que se dispone de acuerdos con las personas propietarias de las fincas particulares afectadas.

Esta autorización se realiza sin perjuicio de la posibilidad de que tal y como contempla el artículo 58 b) de la Ley 24/2013, del sector eléctrico, durante la ejecución de la obra pueda valorarse un nuevo trazado de los admitidos como válidos por los Servicios de Patrimonio y Cultura y el Servicio Gestión Territorial en el paso de la Línea de alta tensión por los terrenos de Finca San Blas que se determinan en la resolución. Hecho que, en caso de verificarse, precisará de la obtención de la autorización administrativa de construcción y/o previa por modificación del proyecto con la consiguiente tramitación necesaria.

*Tercero. Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto primero*

Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto Primero  de la presente resolución, con base en los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:

Proyecto para autorización administrativa de construcción. Planta Fotovoltaica Requena 2 39,99 MWp. de fecha 18.12.2023.

Adenda de adecuación del proyecto «Planta Fotovoltaica Requena 2» 39,99 MWP de fecha 18.12.2023.

Proyecto técnico de ejecución línea aérea alta tensión 132 kV. Solar fotovoltaica Requena 2 de fecha 05.10.2023.

Proyecto para autorización administrativa de construcción. Subestación transformadora 30/132 kV Requena Colectora Sur de fecha 25.06.2024.

Estos proyectos cuentan con declaración responsable de la persona técnica proyectista, así como de cumplimiento de la normativa de aplicación, conforme el artículo 53 de la Ley 24/2013.

Esta autorización habilita a las personas titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:

Sera condición previa el obtener la autorización administrativa de construcción de las infraestructuras compartidas para la evacuación de la energía generada, en la medida que le afecte, indicadas en el punto de evacuación y conexión a red, perdiendo su vigencia en caso contrario.

Se deberá presentar ante el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia la elevación a escritura pública, con la constancia de la inscripción en el registro de la propiedad cuando sea necesario, de los contratos, acuerdos o cualquier otro documento presentado para la acreditación de la disponibilidad de los terrenos, antes del inicio efectivo de la construcción de la instalación. Se acompañará también justificante del pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados de estos, ante la Agencia Tributaria Valenciana.

Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.

Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Puesto que la potencia total instalada y autorizada es superior a la capacidad de acceso a la red concedida deberá instalarse el sistema de control coordinado autorizado en el punto segundo de esta resolución para todos los módulos de generación autorizados por la presente que impida que la potencia activa que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la persona titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido sistema de control, acompañado de la documentación justificativa del fabricante de las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.

La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.

Conforme al artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a tres (3) meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los ocho (8) años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:

El semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y

El compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

Acorde al artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y a lo indicado en el proyecto de ejecución de las instalaciones, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a veintiséis (26) meses, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Conforme al artículo 30.3.b) del Decreto ley 14/2020, se establece un plazo máximo para solicitar la autorización de explotación de un (1) mes, desde la finalización del período de ejecución ya indicado.

No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.

En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.

Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.

Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.

En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, sin perjuicio de la extensión excepcional prevista en el artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre.

Todo ello teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 43 o 47, según el caso, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, respecto a la vigencia de la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental.

En virtud del artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el agente promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.

Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con veinte días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana

La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.

La persona titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a este Servicio Territorial o a la Dirección General con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, en el plazo máximo de un mes solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.

Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.

Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en la declaración de impacto ambiental. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el servicio territorial competente en energía correspondiente solicitará de las administraciones y organismos que han emitidos aquéllos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.

La persona titular de la presente autorización podrá solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe del 3% del presupuesto de ejecución material, siempre y cuando esta cantidad no sea inferior a 20.000 €/MWp. Si la cuantía resultante es inferior a esa cifra, el importe de la garantía será de 20.000 €/MWp. Deberá acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo, o conforme la normativa vigente en ese momento.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiaria la Dirección General de Industria, Energía y Minas, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.

Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de transporte, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.

Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.

Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, en el plazo máximo de (1) mes solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.

Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo podrá suponer la caducidad de las autorizaciones concedidas.

La persona titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, así como para el cierre temporal.

La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

Tal y como se indica en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.

El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación. El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística, pudiendo el ayuntamiento acordar, a solicitud de la parte interesada, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido. El otorgamiento de prórroga del plazo no comportará un nuevo canon urbanístico.

El ayuntamiento podrá aplicar las reducciones del importe del canon que proceda de las recogidas en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020. El impago dará lugar a la caducidad de la licencia urbanística. La percepción del canon corresponde a los municipios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán en el patrimonio municipal del suelo.

Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la persona titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años.

*Cuarto. Aprobación del plan de desmantelamiento de la instalación autorizada y de restauración del terreno y entorno afectado*

Aprobar el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado referido a la instalación descrita en el apartado [segundo](file:///S:/COMUN/AUTORIZ%20CENTRALES/ALC/ATALFE_2020_67_PSF%20ALHORINES/Resolucion%20ATALFE%202020_67_PSF%20ALHORINES_vmodelo_JJ.docx#_SEGUNDO._Autorización_administrativ), cuyo presupuesto asciende a un millón quinientos cincuenta y cinco mil novecientos cinco euros con catorce céntimos (1.555.905,14 €) y con el alcance siguiente:

Se cumplirán las condiciones recogidas por los informes, tanto del órgano competente en ordenación del territorio y paisaje como de medio ambiente a este respecto

La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla en el resuelvo tercero de la presente resolución relativo a la autorización de construcción previamente a la solicitud de autorización de explotación provisional, según lo indicado en el Decreto ley 14/2020.

*Quinto. Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución*

Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto ley 14/2020:

La publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en el apartado de Energía (<https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en castellano y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en valenciano).

La notificación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.

La notificación al órgano ambiental a los efectos previstos en legislación de evaluación ambiental sobre caducidad del pronunciamiento ambiental, así como a los órganos competentes en ordenación del territorio y paisaje.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

  

València, 23 de julio de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general de Energía y Minas

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML