Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7702, del 21-01-2016 (2016/204)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2015, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació de la xarxa de distribució denominada línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV d'entrada/eixida en la subestació ST Castalla 220/132/20 kV, des de la línia L/132 kV Villena - Ibi, titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el terme municipal de Castalla, província d'Alacant, s'aprova el projecte tècnic d'execució, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació. Expedient número ATLINE/2011/165/03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7702

Data del DOGV
:   21-01-2016

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2016/204

CVE


Data del document
:   23-11-2015

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [Castalla](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2015, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació de la xarxa de distribució denominada línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV d'entrada/eixida en la subestació ST Castalla 220/132/20 kV, des de la línia L/132 kV Villena - Ibi, titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el terme municipal de Castalla, província d'Alacant, s'aprova el projecte tècnic d'execució, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació. Expedient número ATLINE/2011/165/03 [2016/204]  
  
  
Antecedents de fet  
Amb data 25 de juliol de 2011, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant de l'anterior Servici Territorial d'Energia d'Alacant, l'imprés normalitzat, en el qual se sol·licita:  
- autorització administrativa per a la construcció de la línia elèctrica de distribució denominada, línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV d'entrada/eixida en la ST Castalla 220/132/20 kV des de la Línia 132 kV Villena-Ibi, ubicada en el terme municipal de Castalla, província d'Alacant,  
- aprovació del projecte tècnic d'execució per a la seua construcció  
  
- i declaració d'utilitat pública, en concret, d'esta instal·lació.  
Junt amb l'imprés de sol·licitud d'estes peticions es va adjuntar la documentació següent:  
- Projecte d'execució de data març de 2011, acompanyat de la declaració responsable del tècnic competent projectista,  
- Separata per a l'obtenció de les condicions tècniques de:  
· l'Ajuntament de Castalla i  
· El Servici Territorial d'Urbanisme d'Alacant.  
- Document amb la relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren de necessària expropiació per a l'establiment de la infraestructura esmentada, als efectes del reconeixement, en concret, de la utilitat pública d'eixes instal·lacions.  
- Còpia de la Resolució Complementària, de 10 de novembre de 2011, formulada per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en la qual es resol no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental del projecte de construcció de la nova línia elèctrica de distribució denominada, Línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV d'entrada/eixida en la ST Castalla 220/132/20 kV des de la línia 132 kV Villena-Ibi, ubicada en el terme municipal de Castalla.  
Amb data 28 d'agost de 2011 la sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat.  
El procediment administratiu corresponent a estes noves sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATLINE/2011/165/03, incoat a este efecte pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
  
Els punts de connexió, origen i final, de la instal·lació sol·licitada són titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
En l'origen, la línia es connectarà a la línia aèria de distribució d'energia elèctrica de 132 kV Villena-Ibi, si bé, per a facilitar l'entrada en la subestació, s'elevarà la línia mencionada per mitjà de la col·locació, davall la traça d'esta, de dos nous suports: suport 61-bis, que es col·locarà junt amb el suport 61 existent a desmuntar, i el suport 1 que s'ubicarà a l'interior de la subestació, i s'executarà un nou buit entre els suports mencionats. Finalment una vegada preparada la línia, per a realitzar l'entrada/eixida a la subestació, s'executarà un nou buit des del suport 1 fins al pòrtic de la subestació, i és el punt final de la línia.  
Consta com a antecedent rellevant la Resolució de 18 de gener de 2012, d'esta Direcció General, en què s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, autorització administrativa per a la subestació transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla, en la part corresponent a la xarxa de distribució d'energia elèctrica, ubicada en el terme municipal de Castalla (Alacant), s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret la seua utilitat pública (ATASCT/2010/27/03).  
Amb data d'esta, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, està inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001, registre accessible en el lloc web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades en els articles 37 i 121.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, i l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública, van ser objecte conjuntament d'informació pública durant el termini de 20 dies en:  
  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 14 de setembre de 2012 (DOCV 6862),  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, de 24 de setembre de 2012 (BOP 183),  
- el diari de premsa Información, d'1 d'octubre de 2012, edició d'Alacant.  
Amb la mateixa finalitat l'anterior Servici Territorial d'Energia d'Alacant va remetre estes sol·licituds a l'Ajuntament de Castalla per a exposar-les en el tauler d'anuncis, amb requeriment d'estos, una vegada finalitzat el període de publicitat, li remeteren la diligència acreditativa de l'exposició, cosa que consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient no s'hi han presentat al·legacions.  
De conformitat amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies presentaren la conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, les oportunes condicions tècniques al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'este, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general, els béns o drets dels quals, al seu càrrec, puguen ser afectats per esta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- El Servici Territorial d'Urbanisme d'Alacant el 5 de juny de 2012 va informar favorablement sobre la compatibilitat amb el planejament urbanístic, de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i en l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, els dos de la Generalitat Valenciana, de la línia elèctrica 132 kV E/S ST Castalla des de la línia Villena-Ibi, condicionat al compliment del que s'ha expressat en la consideració primera, en la qual s'indica que en els articles del planejament general s'admet la possibilitat de la implantació de línies elèctriques en instal·lació aèria en els polígons industrials, però sempre que l'Ajuntament done la conformitat. Traslladat l'informe al peticionari, este, per mitjà d'un escrit d'11 de juliol de 2012, va manifestar la conformitat.  
  
D'acord amb el que preveu l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, en aquell moment Servici Territorial d'Energia d'Alacant va sol·licitar en el mateix escrit a l'Ajuntament de Castalla un informe a fi de demanar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que fóra d'aplicació, així com l'informe pel qual es presta la conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si és el cas, les condicions tècniques procedent, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de Castalla el 30 de maig de 2012 va informar en sentit favorable sobre el projecte objecte d'autorització i va manifestar la conformitat amb el planejament urbanístic. Traslladat l'informe al peticionari, este, per mitjà d'un escrit d'11 de juny de 2012, va manifestar la conformitat.  
Consta en l'expedient una còpia de la resolució complementària, de 10 de novembre de 2011, formulada per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en la qual es determina que no és procedent sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte la construcció de la nova línia de distribució d'energia elèctrica aèria a 132 kV, d'entrada-eixida a la subestació ST Castalla des de la línia elèctrica 132 kV ST Villena - ST Ibi, i esta s'haurà de subjectar a la Resolució de 6 de juny de 2011, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es va dictar la declaració d'impacte ambiental relativa a la subestació elèctrica ST Castalla (expedient 131/2010-AIA).  
La necessitat d'esta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i avaluar per l'òrgan competent per a l'autorització, es fonamenta en el suport a les xarxes de distribució que s'alimentaran des de la ST Castalla, necessària esta per a atendre la demanda de la Foia de Castalla i millorar la qualitat de servici en este àmbit geogràfic.  
  
D'altra banda, ha d'entendre's que la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema, i es tindrà en consideració que la línia en qüestió forma part d'un conjunt d'actuacions el fi de la qual és atendre les necessitats d'infraestructura elèctrica de la zona, entre les quals, està la ST Castalla 220/132/20 kV, que disposa d'informe favorable, de 10 de març de 2010, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, es van avaluar les possibles afeccions d'esta subestació als plans de desenvolupament de la xarxa i a la gestió tècnica del sistema.  
Consta en l'expedient l'informe favorable de l'anterior Servici Territorial d'Energia d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient ATLINE/2011/165/03, així com la proposta de resolució del Servici d'Energia i de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrit a este centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
En virtut de la disposició transitòria segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, en relació amb els expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació, els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es tramitaran fins a la seua resolució d'acord amb la legislació anterior. Així mateix, estos procediments continuaran sent tramitats fins a la seua resolució per l'Administració o organisme regulador que fóra competent d'acord amb la legislació anterior, a què correspondrà igualment la resolució dels recursos que, si és el cas, pogueren interposar-se.  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'este radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 14 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'este departament la resolució del present procediment.  
D'acord amb l'article 38.1 de la Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constituïxen part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que disposa l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, els articles 37 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als quals exercisquen l'activitat.  
  
D'acord amb l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques pertanyents a les xarxes de distribució requerix autorització administrativa.  
D'acord amb l'article 7.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el projecte d'execució de la instal·lació necessita l'aprovació administrativa.  
D'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. De conformitat amb l'article 53.1 de la norma legal mencionada, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i per a això haurà d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
Per ser este procediment referent a l'autorització administrativa d'una línia de distribució d'energia elèctrica de tensió igual o superior a 132 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, és d'aplicació el capítol XX, De les infraestructures del sector energètic, de la norma legal esmentada.  
D'acord amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2 1989/, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, la instal·lació objecte del present procediment està subjecta a avaluació d'impacte ambiental. No obstant això, d'acord a l'article 3.2.b del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental en projectes, només hauran de sotmetre's a una avaluació d'impacte ambiental en la forma prevista en esta llei, quan així ho decidisca l'òrgan ambiental en cada cas, els projectes públics o privats consistents en la realització de les obres, instal·lacions o de qualsevol altra activitat compresa en l'annex II.  
De conformitat amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és d'aplicació el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que establix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i, en especial, en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 07, Línies aèries amb conductors nus.  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar s'apliquen el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, segons preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Les referències al Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'entenen sense perjuí del que disposa la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en particular d'allò que s'ha previst en la disposició transitòria primera i la disposició final onze.  
En consideració a tot el que s'ha exposat anteriorment, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació elèctrica de distribució denominada «Línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV d'entrada/eixida en la subestació ?ST Castalla, 220/132/20 kV, des de la línia L/132 kV Villena-Ibi, ubicada en el terme municipal de Castalla, província d'Alacant.  
D'acord amb la documentació tècnica presentada, esta autorització comprén:  
- Desmuntatge del suport núm. 60 de la línia 132 kV Villena-Ibi i la part del buit comprés entre el suport esmentat i el suport 61.  
- Adequació de la línia de simple circuit de 132 kV Villena-Ibi, per mitjà de l'execució d'un nou buit de 67,01 metres de simple circuit, comprés entre els nous suports (suport 60 bis i suport 1) a col·locar davall la traça de la línia mencionada. El suport núm. 60-Bis se situarà pròxim al suport núm. 60 a desmuntar.  
- Construcció del buit d'entrada-eixida (doble circuit) a la ST Castalla, entre el suport 1 i el pòrtic de la subestació.  
Les característiques administratives i tècniques de la instal·lació elèctrica a construir són:  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial Decret 223/2008) Primera  
Zona aplicada B  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 132  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 145  
Tensió suportada a freqüència industrial sota pluja (50 Hz) (kV eficaç) 320  
Tensió suportada a impuls tipus raig 1,2/50 s (kV cresta) 650  
Longitud total en aeri (m) 93,94  
Trams 2  
Municipis afectats Castalla  
Província afectada Alacant  
Origen de la instal·lació Suport núm. 60-bis de la línia de 132 kV Villena -Ibi  
Final instal·lació Pòrtic ST Castalla  
  
  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS  
Tipus de conductor de fase LA-280 (HAWK)  
Material conductor de fase Alumini-acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 281,1  
Potència màxima de transport segons la densitat de corrent de la ITC-LAT 07 del Reial Decret 223/2008 (MVA x circuit) 131,3  
Tipus de cable de terra AC-53  
Secció total del cable de terra (mm²) 52,9  
Tipus de conductor de fibra òptica OPGW - 15  
Secció total conductor de fibra òptica (mm²) 118,3  
Nre. de fibres: 80  
Tipus d'aïllador (material) Tipus U120AB132P (compòsit)  
Nre. total de suports línia 2  
Tipus de suports (i nre. de cada tipus) 11T190 BASE 22 (1) i 12E190 BASE 18 (1)  
Forma dels suports Forma troncopiramidal des de la base fins al braç inferior, així com des d'este fins al superior, amb un/dos castellets en la part superior per als cables de terra/òptics.  
Material dels suports Metàl·lics galvanitzats en calent, d'acer S275JR per a angulars inferiors a 70 mm i S355J0/S355J2G3 per a angulars majors que 70 mm i organitzats en forma de gelosia doble.  
Fonamentació Fonamentacions monobloc, una per pota, massissa de formigó en massa, segons dimensions de projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons el projecte.  
  
  
  
RECORREGUT AERI - tram 1  
Nre. de circuits 1  
Longitud (m) 67,01  
Origen del tram 1 aeri Nou suport núm. 60-bis de la línia 132 kV Villena-Ibi  
Final del tram 1 aeri Nou suport núm. 1 (comú a la línia 132 kV Villena-Ibi i l'entrada/eixida a la subestació ST Castalla)  
Configuració fases circuit A portell (SC)  
  
  
  
RECORREGUT AERI - tram 2  
Nre. de circuits 2 (entrada/eixida)  
Longitud (m) 26,93  
Origen del tram 1 aeri Nou suport núm. 1 (comú a la línia 132 kV Villena-Ibi i l'entrada/eixida a la subestació ST Castalla)  
Final del tram 1 aeri Pòrtic ST Castalla  
Configuració de les fases del circuit Hexàgon (DC)  
  
  
  
D'acord amb el projecte, la identificació dels suports són:  
  
Nre. Alineació Suport  
origen Suport  
final Tipus De Suport  
(Origen) Longitud (M) Circuits Municipi  
1 Suport 60 bis Suport 1 11T190 BASE 22 67,01 1 Castalla  
2 Suport 1 Pòrtic ST Castalla 12E190 BASE 18 26,93 2 Castalla  
  
  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte d'esta autorització és de huitanta-sis mil nou-cents quaranta-huit euros amb seixanta-un cèntims (86.948,61 ?).  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 40.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, el projecte de construcció de la instal·lació objecte de la present autorització té les prevalences previstes en els article 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de la llei esmentada, en la redacció donada per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte de la present autorització no estarà sotmesa a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, tot això sense perjuí d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
La present autorització queda afectada per les condicions previstes en el punt primer de la part resolutiva de la declaració d'impacte ambiental (Expedient 131/2010-AIA) de la subestació ST Castalla, formulada amb data 6 de juny de 2011 per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en la part afectada per la instal·lació, i que estan transcrits en sengles resolucions de 18 de gener de 2012, de l'anterior Direcció General d'Energia, d'acord amb la part resolutiva de la Resolució Complementària, de 10 de novembre de 2011, formulada per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.  
  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions arreplegats en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte oficial d'execució que consta en l'expedient ATLINE/2011/165/03 per a la construcció de la instal·lació autoritzada en el punt primer d'esta resolució, redactat pel tècnic titulat competent i acompanyat de la declaració responsable del tècnic projectista, i s'habilita Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada, d'acord amb les condicions següents:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat, així com les condicions tècniques establides per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'esta. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta Direcció General la corresponent aprovació.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que establix el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i, en especial, les seues instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07, Línies aèries amb conductors nus.  
3. El termini d'execució de la instal·lació autoritzada és d'un mes (1 mes) des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament, es podrà sol·licitar una ampliació concreta d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, s'acompanyarà a este efecte de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
En tot cas, la posada en servici de la instal·lació autoritzada per la present resolució haurà de ser degudament coordinada amb la de les Instal·lacions de distribució de la subestació elèctrica ST Castalla, autoritzada per esta Comunitat Autònoma el 18 de gener de 2012.  
4. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, comunicarà al Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant el començament de les obres, el qual, al seu torn, ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta Direcció General com al Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant.  
  
6. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjuí dels previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a esta Direcció General o del Servici Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
8. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb la comunicació mencionada s'acompanyarà d'un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, que acreditarà que és de conformitat amb els reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució.  
Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable de conformitat amb allò que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV núm. 6389, de 3 de novembre de 2010.  
  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en este procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant ho comunicarà a esta Direcció General, així com a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'esta Direcció General com a òrgan substantiu.  
10. Esta Direcció General, amb el tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en esta.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, i es concreten en una afecció les finques particulars, incloses en la relació de l'annex I de la present resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol X de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000.  
Esta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, adquirirà la condició de beneficiari en l'expedient d'expropiació.  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d'estos i zones de servitud pública.  
Per a la finca de l'annex II d'esta resolució, d'acord amb l'incís a) de l'article 155 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, queda extingida la servitud de pas de la instal·lació el desmuntatge de la qual s'autoritza en el punt primer de la present resolució. Així mateix, el primitiu propietari o els seus drethavents, de conformitat amb el que preveu l'article cinquanta-quatre i concordants de la Llei d'Expropiació Forçosa i el seu reglament de desplegament, podran exercir el dret de reversió.  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en el Boletín Oficial del Estado, esta última als efectes de notificació dels interessats que són desconeguts (d'acord amb els annexos I i II). Igualment, la publicació mencionada es realitza, a més, als efectes de notificació d'esta resolució als interessats dels quals s'ignore el lloc o domicili de la notificació d'estos o el mig que permeta tindre constància de la seua recepció per aquells o els seus representants.  
  
- La notificació de la present resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servici públic o servicis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les quals han emés, o van haver d'emetre, les condicions tècniques al projecte d'execució, i les quals van informar, o van haver d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com als restants interessats en l'expedient, d'acord amb el que preveu l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa.  
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'esta Conselleria en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
València, 23 de novembre de 2015.- La directora general d'Indústria i Energia: Júlia Company Sanus.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7702, del 21-01-2016 (2016/204)

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de la instalación de la red de distribución denominada «Línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV de entrada/salida en la subestación ST Castalla 220/132/20 kV, desde la línea L/132 kV Villena - Ibi», titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, ubicada en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación. Expediente número ATLINE/2011/165/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7702

Fecha DOGV
:   21-01-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2016/204

CVE


Fecha del documento
:   23-11-2015

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [Castalla](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de la instalación de la red de distribución denominada «Línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV de entrada/salida en la subestación ST Castalla 220/132/20 kV, desde la línea L/132 kV Villena - Ibi», titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, ubicada en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación. Expediente número ATLINE/2011/165/03. [2016/204]  
  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 25 de julio de 2011, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica de distribución denominada, línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV de entrada/salida en la ST Castalla 220/132/20 kV desde la Línea 132 kV Villena-Ibi, ubicada en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante,  
- aprobación del proyecto técnico de ejecución para su construcción,  
- y declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el impreso de solicitud de estas peticiones se acompañó la siguiente documentación:  
- Proyecto de Ejecución de fecha marzo de 2011, acompañado de la declaración responsable del técnico competente proyectista,  
- Separata para la obtención del condicionado técnico de:  
· Ayuntamiento de Castalla, y  
· Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante.  
- Documento con relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación para el establecimiento de la citada infraestructura, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones.  
- Copia de la Resolución Complementaria, de fecha 10 de noviembre de 2011, formulada por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental del proyecto de construcción de la nueva línea eléctrica de distribución denominada, línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV de entrada/salida en la ST Castalla 220/132/20 kV desde la Línea 132 kV Villena-Ibi, ubicada en el término municipal de Castalla.  
Con fecha 28 de agosto de 2011 la solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas nuevas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2011/165/03, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Los puntos de conexión, origen y final, de la instalación solicitada son titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
En el origen, la línea se conectará a la línea aérea de distribución de energía eléctrica de 132 kV Villena-Ibi, si bien, para facilitar la entrada en la subestación, se elevará dicha línea mediante la colocación, bajo la traza de la misma, de dos nuevos apoyos: apoyo 61-Bis, que se colocará junto al apoyo 61 existente a desmontar, y el apoyo 1 que se ubicará en el interior de la subestación, y se ejecutará nuevo vano entre dichos apoyos. Finalmente una vez acondicionada la línea, para realizar la entrada/salida a la subestación, se ejecutará un nuevo vano desde el apoyo 1 hasta el pórtico de la subestación, siendo el punto final de la línea.  
Consta como antecedente relevante la Resolución de 18 de enero de 2012, de esta Dirección General en la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal autorización administrativa para la subestación transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla, en la parte correspondiente a la red de distribución de energía eléctrica, ubicada en el término municipal de Castalla (Alicante), se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública (ATASCT/2010/27/03).  
A fecha de la presente, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, y el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública, fueron objeto conjuntamente de información pública durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 14 de septiembre de 2012, (DOCV 6862),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de 24 de septiembre de 2012, (BOP núm. 183),  
- el diario de prensa Información, de 1 de octubre de 2012, edición de Alicante.  
Con la misma finalidad el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante remitió estas solicitudes al ayuntamiento de Castalla para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de estos, una vez finalizado el período de publicidad, le remitieran diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante. En su informe, de 5 de junio de 2012, emitió informe favorable respecto a la compatibilidad con el planeamiento urbanístico, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre y en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de la Generalitat Valenciana, de la línea eléctrica 132 kV E/S ST Castalla desde la línea Villena-Ibi, condicionado al cumplimiento de lo expresado en la consideración primera, en la que se indica que en el articulado del planeamiento general se admite la posibilidad de la implantación de líneas eléctricas en tendido aéreo en los polígonos industriales, pero siempre que el Ayuntamiento preste su conformidad. Trasladado el informe al peticionario, este mediante escrito de fecha 11 de julio de 2012, manifestó su conformidad.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante solicitó en el mismo escrito al Ayuntamiento de Castalla, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Castalla. En su informe de fecha 30 de mayo de 2012, informó en sentido favorable al proyecto objeto de autorización y manifestó su conformidad con el planeamiento urbanístico. Trasladado el informe al peticionario, este mediante escrito de fecha 11 de junio de 2012, manifestó su conformidad.  
Consta en el expediente copia de la Resolución Complementaria, de fecha 10 de noviembre de 2011, formulada por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la que se determina que no procede someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto la construcción de la nueva línea de distribución de energía eléctrica aérea a 132 kV, de entrada-salida a la subestación ST Castalla desde la línea eléctrica 132 kV ST Villena - ST Ibi, debiendo esta sujetarse a la Resolución con fecha del 6 de junio de 2011 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la que se dictó Declaración de Impacto Ambiental relativa a la Subestación eléctrica ST Castalla (expediente 131/2010-AIA).  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, se fundamenta en el apoyo a las redes de distribución que se alimentarán desde la ST Castalla, necesaria esta para dar atender la demanda de La Foia de Castalla y mejorar la calidad de servicio en este ámbito geográfico.  
Por otro lado, debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el Sistema, teniendo en consideración que la línea en cuestión, forma parte de un conjunto de actuaciones cuyo fin es atender las necesidades de infraestructura eléctrica de la zona, entre las cuales, se encontraba la ST Castalla 220/132/20 kV, la cual dispone de informe favorable, de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evaluó las posibles afecciones de esta subestación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema.  
Consta en el expediente informe favorable del entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente ATLINE/2011/165/03, así como propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
En virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 14 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, los artículos 37 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas pertenecientes a las redes de distribución requiere autorización administrativa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de la instalación precisa de aprobación administrativa.  
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, las instalaciones de distribución de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 53.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una línea de distribución de energía eléctrica de tensión igual o superior a 132 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX, De las infraestructuras del sector energético, de dicha norma legal.  
De acuerdo con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, la instalación objeto del presente procedimiento está sujeta a evaluación de impacto ambiental. No obstante, de acuerdo al artículo 3.2.b del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental en proyectos, solo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II.  
De conformidad con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Las referencias al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa para la construcción de la instalación eléctrica de distribución denominada «Línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV de entrada/salida en la subestación ?ST Castalla?, 220/132/20 kV, desde la línea L/132 kV Villena-Ibi, ubicada en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante  
De acuerdo con la documentación técnica presentada, la presente autorización comprende:  
- Desmontaje del apoyo núm. 60 de la línea 132 kV Villena-Ibi y parte del vano comprendido entre dicho apoyo y el apoyo 61.  
- Adecuación de la línea de simple circuito de 132 kV Villena-Ibi, mediante la ejecución de un nuevo vano de 67,01 metros de simple circuito, comprendido entre los nuevos apoyos (apoyo 60 bis y Apoyo 1) a colocar bajo la traza de la mencionada línea. El apoyo núm. 60-Bis se situará próximo al apoyo núm. 60 a desmontar.  
- Construcción del vano de entrada-salida (doble circuito) a la ST Castalla, entre el apoyo 1 y el pórtico de la subestación.  
Las características administrativas y técnicas de la instalación eléctrica a construir son:  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Primera  
Zona Aplicada B  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 320  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s (kV cresta) 650  
Longitud total en aéreo (m) 93,94  
Tramos 2  
Municipios afectados Castalla  
Provincia afectada Alicante  
Origen instalación Apoyo núm. 60-Bis de la línea de 132 kV Villena -Ibi  
Final instalación Pórtico ST Castalla  
  
  
  
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
Tipo de conductor de fase LA-280 (HAWK)  
Material conductor de fase Aluminio-Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 281,1  
Potencia máxima de transporte según densidad de corriente de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MVA x circuito) 131,3  
Tipo de cable de tierra AC-53  
Sección total del cable de tierra (mm²) 52,9  
Tipo de conductor de fibra óptica OPGW - 15  
Sección total conductor de fibra óptica (mm²) 118,3  
Núm. de fibras: 80  
Tipo de aislador (material) Tipo U120AB132P (composite)  
Núm. total de apoyos línea 2  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 11T190 BASE 22 (1) y 12E190 BASE 18 (1)  
Forma de los apoyos Forma troncopiramidal desde su base al brazo inferior, así como desde este al superior, con uno/dos castilletes en la parte superior para los cables de tierra/ópticos.  
Material de los apoyos Metálicos galvanizados en caliente, de acero S275JR para angulares inferiores a 70 mm y S355J0/S355J2G3 para angulares mayores que 70 mm y organizados en forma de celosía doble.  
Cimentación Cimentaciones monobloque, una por pata, maciza de hormigón en masa, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto.  
  
  
  
RECORRIDO AÉREO - Tramo 1  
Núm. de circuitos 1  
Longitud (m) 67,01  
Origen tramo 1 aéreo Nuevo apoyo núm. 60-Bis de la línea 132 kV Villena-Ibi  
Final tramo 1 aéreo Nuevo apoyo núm. 1 (común a la línea 132 kV Villena-Ibi y la entrada/salida a la subestación ST Castalla)  
Configuración fases circuito Tresbollillo (SC)  
  
  
  
RECORRIDO AÉREO - Tramo 2  
Núm. de circuitos 2 (entrada/salida)  
Longitud (m) 26,93  
Origen tramo 1 aéreo Nuevo apoyo núm. 1 (común a la línea 132 kV Villena-Ibi y la entrada/salida a la subestación ST Castalla)  
Final tramo 1 aéreo Pórtico ST Castalla  
Configuración fases circuito Hexágono (DC)  
  
  
  
De acuerdo con el proyecto la identificación de los apoyos son:  
  
Núm. alineación Apoyo  
origen Apoyo  
final Tipo de apoyo  
(Origen) Longitud (m) Circuitos Municipio  
1 Apoyo 60 € bis Apoyo 1 11T190 BASE 22 67,01 1 Castalla  
  
2 Apoyo 1 Pórtico ST Castalla 12E190 BASE 18 26,93 2 Castalla  
  
  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de ochenta y seis mil novecientos cuarenta y ocho euros con sesenta y un céntimos (86 948,61 ?).  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 40.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículo 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estará sometida a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
La presente autorización queda afectada por los condicionantes previstos en el punto primero de la parte resolutiva de la Declaración de Impacto Ambiental (Expediente 131/2010-AIA) de la subestación ST Castalla, formulada con fecha 6 de junio de 2011 por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la parte afectada por la instalación, y que se encuentran trascritos en sendas Resoluciones de 18 de enero de 2012, de la entonces Dirección General de Energía, de acuerdo a la parte resolutiva de la Resolución Complementaria, de fecha 10 de noviembre de 2011, formulada por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto oficial de ejecución que consta en el expediente ATLINE/2011/165/03 para la construcción de la instalación autorizada en el punto primero de esta resolución, redactado por técnico titulado competente y acompañado por la declaración responsable del técnico proyectista, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado, así como los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
3. El plazo de ejecución de la instalación autorizada es de un mes (1 mes) desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
En todo caso, la puesta en servicio de la instalación autorizada por la presente resolución deberá ser debidamente coordinada con la de las instalaciones de distribución de la subestación eléctrica ST Castalla, autorizada por esta comunidad autónoma el 18 de enero de 2012.  
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución.  
Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV núm. 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante lo comunicará a esta Dirección General, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta Dirección General como órgano sustantivo.  
10. Esta Dirección General, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y de las secciones 2.ª y 3.ª del capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
Para la finca del anexo II de esta resolución, de acuerdo al inciso a) del artículo 155 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, queda extinguida la servidumbre de paso de la instalación cuyo desmontaje se autoriza en el punto primero de la presente resolución. Asimismo, el primitivo dueño o sus causahabientes, conforme previene el artículo cincuenta y cuatro y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento de desarrollo podrán ejercer el derecho de reversión.  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Boletín Oficial del Estado, esta última a efectos de notificación de los interesados que son desconocidos (conforme a los Anexo I y II). Igualmente, la mencionada publicación se realiza, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados de los que se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes.  
- la notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 23 de noviembre de 2015.- La directora general de Industria y Energía: Júlia Company Sanus.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML