Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6448, del 28-01-2011 (2011/713)

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Catadau en la part de la xarxa de transport, i per a la variant de la línia aèria de transport a 220 kV Torrent-Catadau, al terme municipal de Catadau, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2009/360/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6448

Data del DOGV
:   28-01-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/713

CVE


Data del document
:   22-12-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Catadau en la part de la xarxa de transport, i per a la variant de la línia aèria de transport a 220 kV Torrent-Catadau, al terme municipal de Catadau, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2009/360/46. [2011/713]  
Vist l'escrit presentat per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions al passeig del Conde de los Gaitanes, número 177, La Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, amb data 29 de juliol de 2009, davant del Servici Territorial d'Energia de València, pel qual sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa, la declaració, en concret, d'utilitat pública i l'aprovació del projecte d'execució de l'ampliació de quatre posicions de línia en la subestació Catadau i la variant de la línia aèria a 220 kV Torrent-Catadau en l'entrada en la subestació de Catadau, a la qual s'accedix des de la carretera CV-50 de Catadau a Carlet, al terme municipal de Catadau, província de València (ATASCT/2009/360/46).  
A l'escrit mencionat, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent de 9 de juliol de 2009.  
Resultant que, d'acord amb el que establix l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en la modificació donada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, i amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, va ser sol·licitat per part d'esta Direcció General d'Energia a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, un informe a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.  
A l'efecte, amb data 12 de novembre de 2009, consta l'informe favorable emés per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, per a l'ampliació del parc de 220 kV de la subestació ST Catadau, en considerar que es tracta d'una instal·lació de transport secundari de titularitat del Gestor de la Xarxa de Transport.  
Resultant que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, i s'ha realitzat la seua publicació en el Diari de la Comunitat Valenciana del dia 14 de desembre de 2009, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 3 de desembre de 2009, en el diari La Razón del dia 11 de desembre de 2009 i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Catadau, únic afectat pel projecte.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.  
Resultant que, de conformitat al que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
Resultant que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005, es va traslladar a l'Ajuntament de Catadau la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'este organisme, a l'efecte de donar la seua conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar al referit Ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i en l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, i se sol·licita l'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació. No figura en l'expedient l'informe sol·licitat a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia.  
Resultant que, d'acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre la separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, als organismes i a les empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi de que emeteren, si procedia, les oportunes condicions, concretament als següents:  
- Conselleria d'Infraestructures i Transport. Servici Territorial de Carreteres, que després de sol·licitar la documentació, manifesta que les obres sol·licitades es troben fora de la zona de protecció de la carretera CV-50.  
- Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana, que remet un informe en el qual manifesta que la localització de la subestació ST Catadau, segons la documentació aportada, és de més de 6 quilòmetres respecte a la zona d'afecció de l'autovia A-7 i, per tant, l'informe sol·licitat queda fora de l'àmbit de la competència d'este.  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que remet la resolució per la qual s'arxiva l'expedient de sol·licitud d'autorització, ja que la ubicació de l'actuació sol·licitada no està en domini públic hidràulic ni en zona de policia de cap llit públic, sense que siga necessari disposar d'autorització d'eixe organisme de conca per a dur-ne a terme l'execució.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que indica en el seu informe la conformitat amb el projecte.  
- Direcció Territorial de Cultura de la Conselleria de Cultura i Esport, que ha remés informe en el qual indica la necessitat de l'obtenció de l'informe patrimonial vinculant previst en la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, per a la qual cosa s'haurà de dur a terme una prospecció arqueològica sense remoció de terreny, que s'haurà de sotmetre a la corresponent autorització, i l'empresa sol·licitant haurà d'adjuntar la referida autorització de què ja es disposa.  
Traslladats els informes contestats a l'empresa sol·licitant, manifesta la conformitat amb estos.  
No figuren en l'expedient els informes sol·licitats per les administracions i els organismes que s'indiquen a continuació, a pesar d'haver sigut reiterada la seua petició per part del Servici Territorial d'Energia de València:  
- Servici Territorial d'Ordenació del Territori de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge; i Séquia Reial del Xúquer.  
Considerant que, amb data 25 d'octubre de 2010, la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar la declaració d'impacte ambiental que estima favorable, només als efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li aplique, el projecte d'execució de l'ampliació del parc de 220 kV de la SE Catadau promogut per Red Eléctrica de España, SAU, al terme municipal de Catadau, segons el que preveu el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de la documentació que hi ha en l'expedient i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.  
Resultant l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia de València que ha tingut entrada en esta Direcció General d'Energia amb data 14 de desembre de 2010.  
Considerant que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació sol·licitada s'executarà en terrenys en què actualment es troben les instal·lacions de la ST Catadau i en terrenys annexos a estos, concretament a les parcel·les 113 i 116 del polígon 3 de Catadau, al terme municipal de Catadau, província de València.  
Resultant que el projecte presentat té entre la seua documentació els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
Considerant que la sol·licitud i documentació adjunta disposa d'una definició i una concreció de les característiques tècniques que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la instal·lació elèctrica, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment d'esta, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Considerant que, d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de xarxes de transport elèctrica.  
Considerant que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat que es pretén amb la instal·lació sol·licitada és l'adaptació i l'ampliació de la subestació ja existent, a fi de poder disposar d'una xarxa de malla completa de la xarxa de transport elèctric existent i poder donar el suport necessari a la xarxa de distribució elèctrica i aconseguir d'esta manera una major disponibilitat i una millora en la qualitat del servici final.  
Considerant que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Considerant que, d'acord amb el que establix l'article 3.3.c de la Llei 54/1997, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Considerant que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Considerant la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Catadau en la part de la xarxa de transport, i per a la variant de la línia aèria de transport a 220 kV Torrent-Catadau, a la qual s'accedix des de la carretera CV-50 de Catadau a Carlet, al terme municipal de Catadau, província de València i les característiques principals del qual són:  
- Sistema elèctric de 220 kV:  
La configuració és de doble barra, amb dos tipus d'embarrat, semiflexible -destinat a la interconnexió principal- i rígid -per a connexió de l'aparellatge entre si i a les barres principals.  
a) La modificació, quant a posicions es referix, consistix en:  
· Posició 2. (Línia Xixona). Se suprimix l'actual circuit de la T Alzira i de la T de Catadau de la línia Alzira-Xixona.  
· Posició 8. Autotransformador (AT-1).  
· Posició 9. (Línia Vilanova 1). Que s'ha d'executar després del trasllat de l'actual posició 11 (línia Torrent 1).  
· Posició 10. (Línia Vilanova 2).  
· Posició 11. (Línia Torrent 1).  
- Instal·lació d'aparellatge i de conductors que corresponen als elements següents: interruptors; transformadors d'intensitat en cada fase; seccionadors de barres i de línia; seccionadors de posició; transformadors de tensió capacitius; i aïlladors de suport per a embarrats principals i secundaris.  
- Els conductors es disposen en tres nivells per als embarrats alts, mitjans i interconnexió de l'aparellatge.  
- S'ampliarà la xarxa de terres existent, que en l'actual consistix en una de terres inferiors, que recorre totes les instal·lacions, incloses els fonaments i el tancament. I una altra de xarxa de terres superiors, per a la protecció dels equips.  
- Servicis auxiliars de 400/230 V de corrent altern i de 125 V de corrent continu.  
- Implantació de control i telecontrol, sistema de proteccions i equips de telecomunicacions, enllumenat i electricitat.  
- Obra civil per a dur a terme l'ampliació de la plataforma actual, la construcció del tancament del recinte i la caseta per a ubicació dels relens, i els treballs auxiliars corresponents en les seues distintes fases.  
a) Variant de la línia aèria de transport a 220 kV Torrent-Catadau en l'entrada a la subestació elèctrica (ST).  
La línia sotmesa a modificació té l'inici en el suport T49 (existent) de la línia a 220 kV citada i el seu final en les instal·lacions de la ST, i s'executa per mitjà d'un buit destensat fins al mencionat nou pòrtic, discorrent íntegrament en el terme municipal de Catadau.  
Les característiques principals són:  
· Tensió nominal: 220 kV (1a categoria).  
· Nombre de circuits: un.  
· Nombre de conductors per fase: dos, tipus GULL AW (existent).  
· Nombre de cables de terra: un, d'acer-70 (existent).  
· Nombre de cables òptic: un, tipus OPGW (existent).  
· Tipus d'aïllament: en material compòsit.  
· Suports: torres metàl·liques de gelosia.  
· Nombre de suports nous: un.  
· Longitud afectada: 85,24 metres.  
- Pressupost total: 4.315.568,28 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació i variant de la línia elèctrica citades en el punt primer de la present resolució, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 9 de juliol de 2009.  
La present resolució està sotmesa a les condicions següents:  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions s'hauran de realitzar segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
d) El termini d'execució de l'obra serà de 12 mesos comptadors des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del mencionat termini, Red Eléctrica de España, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjunta un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, i s'acredita que és d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment que s'observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
g) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 25 d'octubre de 2010, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge:  
1. Es restauraran a les condicions inicials les àrees que hagen sigut alterades per les obres.  
2. Es procedirà a la correcta gestió dels residus generats. En este sentit, està totalment prohibida la crema de matèria vegetal (tant vegetació rural, com ara tarongers o d'altres cultius eliminats).  
3. S'adoptaran els aspectes regulats en el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, en relació amb l'ús de gasos fluorats.  
4. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental s'hauran de documentar a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores propostes i la comprovació de la seua eficàcia.  
5. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es comunica que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
La relació de béns i drets afectats pel projecte aprovat de l'ampliació de la ST Catadau, és la següent:  
Terme municipal de Catadau  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 22 de desembre de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6448, del 28-01-2011 (2011/713)

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Catadau en la parte de la red de transporte, y para la variante de la línea aérea de transporte a 220 kV Torrent-Catadau, en el término municipal de Catadau, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2009/360/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6448

Fecha DOGV
:   28-01-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/713

CVE


Fecha del documento
:   22-12-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Catadau en la parte de la red de transporte, y para la variante de la línea aérea de transporte a 220 kV Torrent-Catadau, en el término municipal de Catadau, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2009/360/46. [2011/713]  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en La Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, en fecha 29 de julio de 2009, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación de cuatro posiciones de línea en la subestación Catadau y la variante de la línea aérea a 220 kV Torrent-Catadau en su entrada en la subestación de Catadau, a la que se accede desde la carretera CV-50 de Catadau a Carlet, en el término municipal de Catadau, provincia de Valencia. (ATASCT/2009/360/46).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 9 de julio de 2009.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 12 de noviembre de 2009, consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ampliación del parque de 220 kV de la subestación ST Catadau, al considerar que se trata de una instalación de transporte secundario de titularidad del Gestor de la Red de Transporte.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 14 de diciembre de 2009, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 3 de diciembre de 2009, en el diario La Razón de fecha 11 de diciembre de 2009 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Catadau, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, se dio traslado al Ayuntamiento de Catadau de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. No figura en el expediente el informe solicitado, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras, que tras solicitar la documentación, manifiesta que las obras solicitadas, se encuentran fuera de la zona de protección de la carretera CV-50.  
- Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, remitiendo informe en el que manifiesta que la localización de la subestación ST Catadau, según la documentación aportada, es de más de 6 kilómetros respecto a la zona de afección de la autovía A-7 y, por tanto, el informe solicitado queda fuera del ámbito de la competencia del mismo.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, remitiendo resolución por la que se archiva el expediente de solicitud de autorización, dado que la ubicación de la actuación solicitada no está en dominio público hidráulico ni en zona de policía de ningún cauce público, sin que sea necesario disponer de autorización de ese organismo de cuenca para llevar a cabo su ejecución.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, indicando en su informe la conformidad con el proyecto.  
- Dirección Territorial de Cultura de la Conselleria de Cultura y Deporte, habiendo remitido informe en el que indica la necesidad de la obtención del informe patrimonial vinculante contemplado en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, para lo cual deberá llevarse a cabo una prospección arqueológica sin remoción de terreno, que deberá someterse a la correspondiente autorización, adjuntando, la empresa solicitante la referida autorización de la que ya se dispone.  
Trasladados los informes contestados a la empresa solicitante, manifiesta su conformidad con los mismos.  
No figuran en el expediente los informes solicitados por las administraciones y organismos que se señalan a continuación, pese a haber sido reiterada su petición por el Servicio Territorial de Energía de Valencia:  
- Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda; y Acequia Real del Júcar.  
Considerando que, con fecha 25 de octubre de 2010, la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de la ampliación del parque de 220 kV de la SE Catadau promovido por Red Eléctrica de España, SAU, en el término municipal de Catadau, según lo previsto en el proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia que ha tenido entrada en esta Dirección General de Energía en fecha 14 de diciembre de 2010.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se ejecutará en terrenos en los que actualmente se encuentran las instalaciones de la ST Catadau y en terrenos anexos a los mismos, concretamente en las parcelas 113 y 116 del polígono 3 de Catadau, en el término municipal de Catadau, provincia de Valencia.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la instalación eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la misma, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de redes de transporte eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad que se pretende con la instalación solicitada es la adaptación y ampliación de la subestación ya existente, a fin de poder disponer de una red mallada completa de la red de transporte eléctrico existente y poder dar el apoyo necesario a la red de distribución eléctrica y conseguir de esta forma una mayor disponibilidad y una mejora en la calidad del servicio final.  
Considerando que el título VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Catadau en la parte de la red de transporte, y para la variante de la línea aérea de transporte a 220 kV Torrent-Catadau, a la que se accede desde la carretera CV-50 de Catadau a Carlet, en el término municipal de Catadau, provincia de Valencia, y cuyas características principales son:  
- Sistema eléctrico de 220 kV:  
La configuración es de doble barra, con dos tipos de embarrado, semiflexible -destinado a la interconexión principal- y rígido -para conexión del aparellaje entre sí y a las barras principales.  
a) La modificación en cuanto a posiciones se refiere, consiste en:  
· Posición 2. (Línea Jijona). Suprimiéndose el actual circuito de la T Alzira y de la T de Catadau de la línea Alzira-Jijona.  
· Posición 8. Autotransformador (AT-1).  
· Posición 9. (Línea Vilanova 1). A ejecutar con posterioridad al traslado de la actual posición 11 (línea Torrent 1).  
· Posición 10. (Línea Vilanova 2).  
· Posición 11. (Línea Torrent 1).  
- Instalación de aparamenta y de conductores que corresponden a los siguientes elementos: interruptores; transformadores de intensidad en cada fase; seccionadores de barras y de línea; seccionadores de posición; transformadores de tensión capacitivos; y aisladores de apoyo para embarrados principales y secundarios.  
- Los conductores se disponen en tres niveles para los embarrados altos, medios e interconexión del aparellaje.  
- Se ampliará la red de tierras existente, que en la actual consiste en una de tierras inferiores, que recorre todas las instalaciones, incluidas las cimentaciones y el cerramiento. Y otra de red de tierras superiores, para la protección de los equipos.  
- Servicios auxiliares de 400/230 V de corriente alterna y de 125 V de corriente continua.  
- Implantación de control y telecontrol, sistema de protecciones y equipos de telecomunicaciones, alumbrado y electricidad.  
- Obra civil para llevar a cabo la ampliación de la plataforma actual, la construcción del cerramiento del recinto y la caseta para ubicación de los relés, y los trabajos auxiliares correspondientes en sus distintas fases.  
a) Variante de la línea aérea de transporte a 220 kV Torrent-Catadau en su entrada a la subestación eléctrica (ST).  
La línea sometida a modificación, tiene su inicio en el apoyo T49 (existente) de la línea a 220 kV citada y su final en las instalaciones de la ST, ejecutándose mediante vano destensado hasta dicho nuevo pórtico, discurriendo íntegramente en el término municipal de Catadau.  
Las características principales son:  
· Tensión nominal: 220 kV (1.ª categoría).  
· Número de circuitos: uno.  
· Número de conductores por fase: dos, tipo GULL AW (existente).  
· Número de cables de tierra: uno, de acero-70 (existente).  
· Número de cables óptico: uno, tipo OPGW (existente).  
· Tipo de aislamiento: en material composite.  
· Apoyos: torres metálicas de celosía.  
· Número de apoyos nuevos: uno.  
· Longitud afectada: 85,24 metros.  
- Presupuesto total: 4.315.568,28 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación y variante de la línea eléctrica citadas en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 9 de julio de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de 12 meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
g) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 25 de octubre de 2010, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda:  
1. Se restaurarán a sus condiciones iniciales las áreas que se hayan visto alteradas por las obras.  
2. Se procederá a la correcta gestión de los residuos generados. En este sentido, queda totalmente prohibida la quema de materia vegetal (tanto vegetación ruderal, como naranjos u otros cultivos eliminados).  
3. Se adoptarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, en relación al uso de gases fluorados.  
4. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental, deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto aprobado de la ampliación de la ST Catadau, es la siguiente:  
Término municipal de Catadau  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 22 de diciembre de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML