Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5464, del 06-03-2007 (2007/2559)

RESOLUCIÓ de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual s'atorga a l'empresa Marazzi Iberia, SA l'autorització ambiental integrada per a les instal·lacions existents de fabricació de paviment i revestiment ceràmics i la seua ampliació, al terme municipal de Castelló de la Plana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5464

Data del DOGV
:   06-03-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2007/2559

CVE


Data del document
:   29-12-2006

Organisme emissor
:   Conselleria de Territori i Habitatge

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Castelló de la Plana](javascript:void(0))
    * [ceràmica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [edifici industrial](javascript:void(0))

Vistos els documents que consten en l'expedient 096/04 IPPC, instruït a instàncies de l'empresa Marazzi Iberia, SA, a fi d'obtenir l'autorització ambiental integrada per a les instal·lacions existents de fabricació de paviment i revestiment ceràmics i la seua ampliació, s'emet aquesta resolució de conformitat amb els següents
Antecedents de fet
Primer. Amb data 30 de desembre del 2004, el Sr. Agustín Sainz Martínez, en representació de l'empresa Marazzi Iberia, SA, amb CIF A-12.026.340 i ubicada a la carretera N-340, km 63.8 de Castelló de la Plana (Castelló), presenta en la Conselleria de Territori i Habitatge, sol·licitud d'autorització ambiental integrada per a una indústria existent de fabricació de paviment i revestiment ceràmics i la seua ampliació, que es detalla en l'annex I.
A la sol·licitud s'acompanya l'informe de compatibilitat urbanística emés per l'Ajuntament de Castelló de la Plana amb data 4 de maig del 2004.
Segon. Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, la Conselleria remet la documentació a totes aquelles administracions públiques i òrgans de la Generalitat que han d'intervenir en la resolució de l'autorització ambiental integrada, a fi que informen sobre la idoneïtat de la documentació que acompanya a la sol·licitud.
Tercer. Amb data 19 d'abril del 2005, la Conselleria de Territori i Habitatge requereix nova documentació, que es presenta amb data 19 de maig del 2005.
Quart. Amb data 8 de juny del 2005 se sotmet a informació pública l'expedient de referència, durant un període de 30 dies hàbils, d'acord amb el que estableix l'article 16 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, publicant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV núm. 5023).
Durant aquest es presenten al·legacions al projecte, ni en aquesta Conselleria ni en l'Ajuntament de Castelló de la Plana, i en l'expedient consta certificat de la informació pública.
Cinqué. Transcorregut el termini d'informació pública, se sol·licita nou informe a totes aquelles administracions públiques i òrgans de la Generalitat que han d'intervenir en la resolució de l'autorització ambiental integrada, sobre l'adequació del projecte a tots aquells aspectes que siguen de la seua competència.
Sisé. Amb data 22 de novembre del 2005 l'empresa presenta nova documentació a l'efecte que en la resolució d'autorització ambiental integrada se li autoritze per a dur a terme la valorització de residus no perillosos externs, operació que ja realitzava per al mateix tipus de residus produïts en les seues pròpies instal·lacions.
Aquesta documentació és remesa als organismes que intervenen en el procediment d'autorització ambiental integrada, perquè es pronuncien sobre aquesta en els seus informes sobre l'adequació del projecte als aspectes de la seua competència.
Seté. Segons el que disposa l'article 19 de la Llei 16/2002, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer emet un informe amb data 17 de novembre del 2005, favorable en relació amb la gestió de les aigües residuals, industrials i domèstiques, i condicionat per a les pluvials.
Posteriorment amb data 20 de febrer del 2006 es rep nou informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer respecte a la documentació complementària sobre gestió de residus no perillosos externs, el qual informa que aquesta es considera suficient i justifica la inexistència d'abocament d'aigües residuals a domini públic, i es condiciona a la presentació dels certificats d'impermeabilitat i estanquitat de les noves basses d'acumulació de suspensions aquoses.
Vuité. Amb data 23 de febrer del 2006 la directora general de Gestió del Medi Natural emet la declaració d'impacte ambiental, en la qual estima acceptable, només a l'efecte ambiental, el projecte d'una indústria de fabricació de taulells ceràmics, promoguda per Marazzi Iberia, SA., implantada en la ctra. N-340, km 63.8 del terme municipal de Castelló, en els termes que estableix el projecte, l'estudi d'impacte ambiental, i la resta de documentació que consta en l'expedient, sempre que es complisquen les condicions que s'indiquen en l'annex II d'aquesta resolució.
Així mateix, s'han incorporat a l'expedient els informes emesos per l'Àrea de Residus de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
Nové. En l'expedient 096/04 IPPC consta l'avaluació ambiental del projecte en el seu conjunt, tal com estableix l'article 20 de la Llei 16/2002, i que ha sigut incorporada a la proposta de resolució.
Desé. Després de l'audiència a l'interessat, que es realitza amb data 16 de novembre del 2006, es presenten al·legacions en matèria d'emissions atmosfèriques, les quals es remeten a l'òrgan competent per al seu pronunciament.
Als anteriors fets s'apliquen els següents
Fonaments de dret
Primer. D'acord amb l'article 9 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, les activitats incloses en l'annex 1 d'aquesta llei, estan subjectes a autorització ambiental integrada.
La instal·lació de referència està inclosa en l'epígraf 3.5 de l'annex 1 de la Llei 16/2002.
Segon. La tramitació de l'expedient s'ha realitzat segons el que preveu els articles 14 i següents de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, desenvolupada pel Decret 40/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Tercer. A la Comunitat Valenciana l'òrgan competent per a atorgar l'autorització ambiental integrada és la Conselleria de Territori i Habitatge, d'acord amb l'article 3.h de la Llei 16/2002 i el Decret 8/2004, de 3 de setembre, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen competències a la Presidència de la Generalitat i a les conselleries amb competències executives.
D'altra banda, de conformitat amb l'article 15 del Decret 137/2006, de 29 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Territori i Habitatge, correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental, exercir les competències en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació.
Vist el que antecedeix, a proposta del Servei de Control Integrat de la Contaminació, amb el vistiplau del cap de l'Àrea de Qualitat Ambiental, fent ús de les atribucions que em confereix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Territori i Habitatge,
Resolc
Primer. Concedir a Marazzi Iberia, SA, l'autorització ambiental integrada per a les seues instal·lacions existents de fabricació de paviment i revestiment ceràmics i la seua ampliació, situades a la ctra. N-340, km 63.8, del municipi de Castelló de la Plana (Castelló), d'acord amb el Projecte bàsic per a la sol·licitud d'autorització ambiental integrada en fàbrica de paviment i revestiment ceràmics, de 30 de desembre del 2004, i subscrit pel Sr. José Luis Quintela Cortes, que queda inscrita en el Registre General d'Instal·lacions IPPC de la Comunitat Valenciana amb el número 051-06/AAI/CV, condicionada al compliment dels requisits següents:
1. Valors límit d'emissió
1.1. Emissions atmosfèriques
1.1.1. Emissió de contaminants per focus canalitzats
Els focus d'emissió de Marazzi Iberia, SA., després d'executada l'ampliació, seran els que s'indiquen en la taula següent:
FOCUS DESCRIPCIÓ
1 Forn núm. 1 de decoració
2 Forn núm. 2 de decoració
3 Entrada forn núm. 5
4 Entrada forn núm. 6
5 Entrada forn núm. 7
7 Assecador horitzontal núm. 11
8 Assecador horitzontal núm. 12
9 Assecador horitzontal núm. 13
10 Assecador horitzontal núm. 5
11 Assecador horitzontal núm. 6
12 Assecador horitzontal núm. 7
13 Assecador vertical núm. 8
14 Assecador vertical núm. 9
15 Aspiració d'assecadors 2n foc
16 Aspiració de premses
17 Aspiració de càrregues de l'atomitzador
18 Aspiració de l'atomitzador
19 Aspiració d'esmaltadores núm. 6, 7, 8 i 9
20 Aspiració d'esmaltadores núm. 11, 12, 13 i 14
21 Aspiració de la preparació d'esmalts
22 Aspiració dels tamisos de premses
23 Aspiració del molí picador
24 Aspiració de neteja de la secció atomitzador
25 Aspiració de neteja secció premses
26 Turbina de cogeneració
Els valors límit d'emissió per als focus canalitzats descrits i la periodicitat de controls per ECMCA seran els següents:(1) Per als focus origen en forns el cabal de gasos del qual siga inferior a 3.000 Nm³/h, el valor límit de fluorurs podrà ser de 30 mg/Nm³, sempre que el cabal màssic d'aquest contaminant siga inferior a 0,1 kg/h.
(2) Queden exclosos de mesurament d'emissió de partícules els focus d'emissió directa de turbines i motors de cogeneració que usen gas natural com a combustible.
(3) Per a focus d'origen en atomitzadors que tinguen en l'actualitat sistemes correctors via humida instal·lats, el límit de partícules que s'ha de complir serà 50 mg/Nm³ fins al 30 d'octubre del 2015. A partir d'aquesta data s'haurà de complir el límit genèric de 30 mg/Nm³.
(4) En els casos en què es preveja la superació d'aquest valor per l'ús de determinades matèries primeres o combustibles, s'haurà de lliurar a la Conselleria de Territori i Habitatge un estudi tècnic justificatiu que incloga balanços de massa i una proposta de valor límit.
(5) Queden exclosos de mesurament de contaminants els focus d'evacuació de l'aire de refredament dels forns de cocció de taulells.
(6) Queden exclosos de mesurament d'emissió de partícules els focus de preassecament i assecament de peces ceràmiques (crues o cuites) que utilitzen com combustible gas natural o propà, que en el control de la posada en marxa de la instal·lació, en condicions habituals d'operació i sense utilitzar cap tipus de depuració, hagen obtingut una emissió inferior a 10 mg/Nm³ de partícules.
S'haurà de dur a terme un pla d'acció que permeta caracteritzar de forma representativa els nivells d'emissió de clor i plom dels focus que evacuen gasos procedents de forns de cocció, com també els nivells de fluor i bor dels focus que evacuen gasos procedents del procés d'atomització.
1.1.2. Emissions sonores
S'adoptaran les mesures necessàries en la instal·lació per a evitar que es transmeten a l'entorn nivells superiors als establits en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o en l'ordenança municipal corresponent, en cas de ser més restrictius.
En particular, els límits sonors externs establits en la Llei 7/2002 per a zones d'ús industrial, són:
NIVELLS DIÜRN NOCTURN
Soroll 70 dB(A) 60 dB(A)
1.2. Abocaments
S'actuarà segons el que s'ha especificat en projecte (abocament zero), de manera que es garantisca la inexistència d'aigües residuals, industrials i domèstiques, a domini públic hidràulic.
1.2.1. Aigües residuals industrials
Aquestes aigües són conduïdes mitjançant canals a basses d'emmagatzemament impermeables, des d'on es bomben cap a les basses de producció de barbotina, per a la seua total reutilització en la producció d'argila atomitzada.
1.2.2. Aigües residuals sanitàries
Les aigües sanitàries procedents de la neteja interior de la nau de producció s'emmagatzemen en depòsit prefabricat impermeable i són evacuades periòdicament per gestor autoritzat a l'EDAR de Castelló de la Plana.
Les aigües sanitàries procedents de la resta de les instal·lacions (neteges generals de fàbrica, oficines i vestuaris de la nau de producció) són abocades directament a la xarxa de sanejament municipal, i hauran de complir-se les condicions establides en l'ordenança municipal reguladora dels abocaments líquids residuals aplicable.
Respecte a l'abocament a la xarxa de sanejament municipal, l'empresa haurà d'aportar certificat emés per l'Ajuntament de Castelló de la Plana, de connexió i acceptació dels abocaments d'aigües residuals domèstiques, indicant la data en què es va realitzar aquesta connexió, quan se'n tinga.
1.2.3. Aigües pluvials
Són recollides mitjançant xarxa específica per a aquestes aigües, es condueixen per col·lectors soterrats i s'aboquen a la xarxa general de sanejament municipal.
S'haurà d'aportar certificat emés per l'Ajuntament, de connexió i acceptació dels abocaments d'aigües pluvials, indicant la data en la qual es va realitzar aquesta, quan se'n tinga.
2. Protecció del sòl i de les aigües subterrànies
Queda prohibit l'abocament a llit, sòl o subsòl que puga deteriorar la qualitat de les aigües sense tenir l'autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
No s'hi podran executar pous, rases, galeries o qualsevol altre dispositiu destinat a facilitar l'absorció de les aigües residuals pel terreny.
S'haurà de complir el que estableix el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la llista d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
3. Procediments i mètodes de gestió de residus
L'activitat està subjecta als requisits establits en la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus; en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, i en el Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, sobre el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, modificat pel Reial decret 952/1997.
3.1. Producció de residus
El centre productor està inscrit en el Registre de Petits Productors de Residus Perillosos de la Comunitat Valenciana amb el número 12/11823. Aquest número haurà de figurar en els documents de control i seguiment i la resta de documentació que ho requerisca.
A continuació s'especifiquen els residus perillosos la producció dels quals queda autoritzada mitjançant aquesta resolució, sempre que la seua capacitat de generació anual siga de l'ordre de magnitud que es detalla i la producció en les instal·lacions del centre descrit en l'annex I siga de l'ordre de 109.200 t/any de peces de paviment i revestiment ceràmic:Els residus no perillosos, a excepció dels que es gestionen en la mateixa empresa, s'hauran de lliurar a un gestor autoritzat per a aquesta activitat, tal com consta en el projecte.
3.2. Gestió de residus
Marazzi Iberia, SA disposa d'autorització per a realitzar operacions de valoritació R5 (reciclatge o recuperació d'altres matèries inorgàniques), dels residus no perillosos següents, generats en el mateix procés productiu:
Codi LER Tipus de residu
08 02 03 Suspensions aquoses que contenen
materials ceràmics
08 02 02 Fangs aquosos que contenen materials ceràmics
10 12 01 Residus de la preparació de mescles abans
del procés de cocció
10 12 03 Altres partícules i pols
La capacitat autoritzada de tractament anual de residus no perillosos de l'empresa es xifra en unes 5.200 tones (en sec).
Així mateix, s'amplia l'autorització concedida a Marazzi Iberia, SA per a realitzar l'operació de valorització R5 (reciclat o recuperació d'altres matèries inorgàniques) dels residus no perillosos expressats anteriorment, però procedents d'altres empreses del sector ceràmic, sempre que la capacitat de tractament anual d'aquests residus externs siga de l'ordre de magnitud que a continuació es detalla:
Codi
LER Tipus de residu Quantitat (t/any)
08 02 03 Suspensions aquoses que contenen
materials ceràmics 17.000
08 02 02 Fangs aquosos que contenen materials
ceràmics 4.000
10 12 01 Residus de la preparació de mescles abans
del procés de cocció 4.000
10 12 03 Altres partícules i pols 3.500
L'ampliació de la capacitat de valorització de residus no perillosos es durà a terme segons el que especifica el projecte, i es manté per a aquesta autorització de gestió el número de referència que disposava l'empresa, 095/V/RNP/CV, que haurà de figurar en la documentació que així ho requerisca.
4. Sistemes i procediments per al tractament d'emissions i residus, amb especificació de la metodologia de mesurament, la seua freqüència i els procediments per a avaluar els mesuraments.
4.1. Control d'emissions atmosfèriques
La periodicitat mínima de control de les emissions per entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental serà la indicada en l'apartat 1.1 d'aquesta autorització, i els contaminants que s'han de controlar en cada focus són els indicats en el mateix apartat.
4.1.1. Control de l'emissió de partícules per fonts difuses
4.1.1.1. Emmagatzemament i manipulació de materials pulverulents.
L'emmagatzemament i la manipulació de materials pulverulents s'haurà de realitzar en les condicions següents:
- D'acord amb el que s'ha especificat en projecte, les matèries primeres pulverulentes s'emmagatzemaran en boxs protegits del vent, en l'interior d'un graner amb teulada i tancat, amb aspiracions localitzades en els punts on es produeix l'abocament de l'argila.
- A més, aquest graner d'emmagatzemament d'argiles haurà de trobar-se en depressió.
- Es tancaran tots els sistemes de transport de matèries primeres pulverulentes (cintes transportadores, catúfols, etc.).
- Totes les operacions indicades a continuació s'hauran de dur a terme en naus tancades dotades de sistemes d'aspiració amb depuració posterior:
Operacions de càrrega i trituració de matèries primeres a granel.
Operacions d'emmagatzemament i descàrrega de grànul atomitzat.
Operacions d'emmagatzemament del material pulverulent recuperat en els sistemes correctors, de materials mòlts i de fins.
4.1.1.2. Transport de materials pulverulents.
El transport de materials pulverulents es realitzarà en les condicions següents:
a) Es controlarà a l'entrada i eixida del complex que els camions van coberts i tancats per a evitar vessaments i sobreixides. No es permetrà l'accés o l'eixida de la instal·lació a vehicles que no circulen coberts o tancats.
b) Es reduirà la resuspensió de pols deguda a la circulació interna de vehicles. Amb aquest fi es dissenyaran circuits adequats (optimització de trajectes, característiques del paviment, etc.), es mantindran netes les zones de circulació i es limitarà la velocitat en aquestes.
c) S'instal·laran sistemes de neteja via humida per als baixos i pneumàtics dels camions a l'eixida de les empreses, emprant sistemes de pressió quan siga necessari. No es permetrà l'eixida de la instal·lació als vehicles que no hagen netejat els baixos i pneumàtics en el sistema de via humida corresponent.
4.1.2. Control de l'emissió de contaminants per focus canalitzats
Haurà de notificar a la Direcció General de Qualitat Ambiental, una vegada a l'any, les dades sobre les emissions a l'aire de la instal·lació, mitjançant el Registre d'Emissions i Fonts Contaminants (EPER), d'acord amb l'article 8.3 de la Llei 16/2002 i de la Decisió 2000/479/CE, de 17 de juliol del 2000.
4.1.2.1. Sistemes de depuració de partícules
Hauran de disposar de sistemes correctors de depuració de partícules, com a mínim, els focus que evacuen corrents de gasos provinents d'atomitzadors i aspiracions de material pulverulent. Així mateix, hauran de disposar també d'aquests sistemes correctors els focus associats als forns de cocció, sempre que siguen necessaris per al compliment dels límits d'emissió de partícules establits per aquesta resolució. El funcionament correcte d'aquests sistemes correctors s'assegurarà mitjançant el control i registre en continu d'almenys, un paràmetre d'operació del sistema a opció de l'empresa entre els tècnicament reconeguts o fonamentats, com la pèrdua de càrrega del sistema de depuració, la concentració de partícules en el corrent gasós, o qualsevol altre degudament justificat. La representativitat i el calibratge d'aquest paràmetre haurà de ser verificada per entitats col·laboradores de l'administració en matèria de qualitat ambiental i estar a disposició de la Conselleria de Territori i Habitatge.
4.1.2.2. Condicions de presa de mostres i expressió de resultats
a) Punts de presa de mostra: Els focus canalitzats, hauran de tenir la situació, disposició, dimensió i accessos corresponents d'acord amb l'Ordre de 18 d'octubre de 1976, sobre prevenció i correcció de la contaminació atmosfèrica d'origen industrial. En particular, les característiques i distribució dels focus emissors a l'atmosfera serà tal que garantisca una correcta dispersió dels contaminants emesos. Més concretament, la seua altura no sols haurà de complir el que estableix l'Ordre 18 d'octubre de 1976, sinó que es recomana que aquesta siga tal que en una distància equivalent a deu vegades l'altura del punt d'abocament d'un focus no existisquen altres estructures d'altura superior a la del propi focus menys dos metres, que produïsquen un apantallament, que dificulte la dispersió, justificant tècnicament la influència de l'efecte down-wash (turbulència o esclat).
b) Preferiblement, la temperatura dels gasos en el punt de mostratge haurà de ser menor de 200ºC.
c) Els mesuraments es realitzaran en condicions normals d'operació de les instal·lacions, es registraran els paràmetres que les determinen, i s'hauran de cobrir totes les diferents tipologies o grups de productes que es fabriquen en cada instal·lació.
d) Les concentracions mesurades sempre estaran referides a condicions normals de pressió i temperatura (101.3 kPa, 273.16 K), i per als gasos de combustió en base seca i un contingut d'oxigen del 18% de O2.
e) Les mesures de fluor es realitzaran amb sondes de tefló o material teflonat.
4.2. Control d'abocaments
Haurà de notificar a la Direcció General de Qualitat Ambiental, una vegada a l'any, les dades sobre les emissions a l'aigua de la instal·lació, mitjançant el Registre d'Emissions i Fonts Contaminants (EPER), d'acord amb l'article 8.3 de la Llei 16/2002 i de la Decisió 2000/479/CE, de 17 de juliol del 2000.
Es duran a terme les mesures de control i emergència respecte d'abocaments accidentals descrites en el projecte, com també el protocol de manteniment d'aquestes mesures.
Es realitzaran controls periòdics dels canals que transporten l'aigua residual industrial i de les basses d'acumulació, que seran perfectament impermeables.
4.3. Control de residus
Els residus podran ser emmagatzemats durant un període igual o inferior a sis mesos, en el cas de perillosos, i inferior a dos anys en al cas de no perillosos, després del qual han de ser lliurats a un gestor autoritzat. Aquest emmagatzemament temporal de residus perillosos es realitzarà segregat per tipus de residu, haurà d'estar convenientment senyalitzat i es realitzarà en lloc cobert, amb sòl impermeable i sistemes de recollida de vessaments accidentals, com ara arqueta cega no connectada a la xarxa de clavegueram i safates de recollida. Així mateix la zona d'emmagatzemament haurà d'estar inclosa en el sistema general de protecció contra incendis de la indústria.
Per a l'emmagatzemament de residus líquids o que pel seu alt contingut líquid puguen generar abocaments, s'haurà de disposar de cubetes o recipients de recollida de possibles vessaments, que han de tenir com a mínim el volum de l'envàs més gran o el 10% del total (la major d'ambdues quantitats). Les cubetes hauran de ser individuals per a cada tipus de residus la mescla dels quals, en cas de vessament, comporte augment de la seua perillositat o dificulte la seua gestió.
Es comptarà amb l'adequada quantitat d'absorbent no inflamable per a resoldre els possibles vessaments accidentals durant la manipulació dels diversos residus líquids. L'absorbent contaminat es gestionarà com a residu perillós o no perillós, en funció de la naturalesa del contaminant recollit.
L'envasament i l'etiquetatge dels residus serà d'acord amb el que s'exposa en els articles 13 i 14 del Reial decret 833/1988, Reglament de residus tòxics i perillosos. Així mateix disposarà d'un registre on conste la quantitat, naturalesa, identificació, origen i data de generació i lliurament a un gestor autoritzat, com també el número de document de control i seguiment utilitzat, si és el cas, i el gestor a qui es lliura el residu.
Haurà de lliurar els residus perillosos a gestors que disposen de la corresponent autorització administrativa per a la gestió d'aquests residus.
S'haurà d'elaborar un pla de prevenció i reducció de residus que es presentarà en la Direcció General de Qualitat Ambiental cada quatre anys.
Anualment s'haurà d'emplenar la declaració anual de productor de residus perillosos i no perillosos, que serà remesa a la Direcció General de Qualitat Ambiental abans de l'1 de març de cada any. En aquesta declaració s'haurà d'especificar l'origen i la quantitat dels residus produïts, la destinació donada a cadascun i la relació dels que es troben emmagatzemats temporalment, com també les incidències rellevants que s'hagen pogut produir, tot això relatiu a l'any objecte de la declaració.
Pel que fa a l'activitat de gestió de residus no perillosos, l'empresa haurà de portar un registre documental en què figuren quantitat, naturalesa, origen, destinació, freqüència de recollida i mitjà de transport dels residus.
Així mateix, haurà d'emplenar la memòria anual de residus no perillosos, la qual serà remesa a la Direcció General de Qualitat Ambiental abans de l'1 de març de cada any. En aquesta memòria s'especificarà l'origen i quantitat dels residus gestionats, característiques de l'emmagatzemament previ a la seua gestió, quantitat i naturalesa dels residus resultants del procés, com també les incidències rellevants que s'hagen pogut produir, tot això relatiu a l'any objecte de la declaració.
4.4. Control de sorolls
Respecte al nivell de sorolls transmesos a l'exterior haurà de complir-se el que estableix la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i en el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.
S'hauran de realitzar periòdicament auditories acústiques, a fi de comprovar que no se superen els nivells sonors en els punts on se situa el receptor més pròxim, és a dir, en el perímetre de la instal·lació. Per a això es realitzaran mesures del nivell de soroll en un nombre de punts representatius del perímetre, tant amb l'activitat en funcionament com parada (nivell de fons). L'auditoria haurà de ser realitzada a l'inici de l'activitat i almenys cada cinc anys, d'acord amb l'article 37 d'aquesta llei i el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació acústica.
Els certificats dels resultats obtinguts en les auditories acústiques, com també els informes complets de les mateixes, constituiran el Llibre de Control, que haurà d'estar a disposició de l'administració.
S'establiran mesures correctores per a atenuar el soroll procedent dels focus que superen els nivells de soroll.
5. Mesures que s'han d'adoptar en situacions diferents de les normals que puguen afectar el medi ambient
Es duran a terme totes les mesures necessàries perquè quede garantida la protecció del medi ambient i la salut de les persones davant de qualsevol situació fora de la normalitat pel que fa al funcionament de les instal·lacions.
Així mateix, quan es determine el cessament d'alguna de les unitats, es desmantellaran les instal·lacions, d'acord amb la normativa vigent, de manera que el terreny quede en les mateixes condicions que abans d'iniciar aquesta activitat i no es produïsca cap dany sobre el sòl i el seu entorn.
6. Declaració d'impacte ambiental
S'hauran de complir les condicions establides en la declaració d'impacte ambiental emesa per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de data 23 de febrer del 2006, que s'adjunta en l'annex II d'aquesta resolució.
7. Altres condicions
Respecte a l'abastiment d'aigua per a l'activitat, s'haurà d'obtenir l'ampliació de la concessió d'aprofitament d'aigües subterrànies, sol·licitada amb data 7 de desembre del 2005.
Haurà de complir el que disposa la Llei 11/1997, d'envasos i residus d'envasos, i de manera especial el que estableix el Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupa el Reglament per al desenvolupament de l'esmentada llei.
Així mateix, caldrà ajustar-se al que disposa el Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
La indústria i les seues instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic en els aspectes no fixats en aquesta resolució.
S'hauran de complir totes les disposicions aplicables per a garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient.
Es comprovarà en el control inicial que s'han realitzat les mesures previstes en el projecte.
Segon. L'autorització ambiental integrada es renovarà, en els aspectes ambientals, en el termini màxim de 8 anys, llevat que es produïsquen abans d'aquest termini modificacions substancials que obliguen a la tramitació d'una nova autorització o que s'incórrega en algun dels supòsits de modificació d'ofici recollits en l'article 26 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol.
La renovació haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima de deu mesos abans del venciment del termini de vigència de l'autorització ambiental integrada.
Tercer. En relació amb el certificat d'adequació del projecte i la seua ampliació, el titular donarà compte de l'adaptació i les ampliacions de l'activitat i de les instal·lacions a la Direcció General de Qualitat Ambiental a l'efecte del reconeixement corresponent, i es presentarà prèviament un certificat, emés per un tècnic competent i visat, en el qual s'acredite que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat i autoritzat o als seus reformats posteriors també autoritzats, i que s'han efectuat tots els controls, mesuraments, anàlisi i comprovacions, amb resultat satisfactori, que es determinen en l'esmentat projecte, els seus reformats o en les normatives que li siguen aplicables, com també aquells altres certificats previstos en les disposicions que s'hagen integrat.
Quart. Aquesta autorització queda condicionada a la visita de comprovació i a l'obtenció de l'informe favorable corresponent al compliment dels requisits establits en aquesta resolució. Es realitzarà a la posada en marxa de les instal·lacions i per personal de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Territori i Habitatge.
Cinqué. L'Administració deixarà sense efecte aquesta resolució en el moment en què observe qualsevol incompliment de les condicions imposades en aquesta, amb audiència prèvia de l'interessat.
Sisé. El titular de les instal·lacions objecte d'aquesta resolució, a més de les obligacions que amb caràcter general estableix la Llei 16/2002, haurà de:
1. Complir les obligacions de control i subministrament d'informació previstes per la legislació sectorial aplicable i per la mateixa autorització ambiental integrada.
2. Comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental qualsevol modificació, substancial o no, que es propose realitzar en la instal·lació, la transmissió de la seua titularitat o qualsevol incident o accident que puga afectar el medi ambient.
3. Prestar l'assistència i col·laboració necessàries als que realitzen les actuacions de vigilància, inspecció i control.
Seté. En tot allò no especificat en aquesta resolució, caldrà ajustar-se a totes i cadascuna de les condicions estipulades per la normativa vigent en matèria de residus, abocaments, contaminació atmosfèrica, acústica, impacte ambiental i accidents greus, com també qualsevol altra que puga dictar l'administració en l'exercici de l'activitat en matèria de protecció ambiental.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant de la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient de la Conselleria de Territori i Habitatge en el termini d'un mes des del següent al de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 29 de desembre del 2006.- El director general de Qualitat Ambiental: Jorge Lamparero Lázaro.
ANNEX I
Descripció del projecte
L'activitat realitzada per Marazzi Iberia, SA consisteix en la fabricació de peces ceràmiques de paviment i revestiment en diversos formats, i sol·licita l'autorització ambiental integrada per al seu centre de treball ubicat a Castelló i l'ampliació de les instal·lacions a fi d'augmentar la seua capacitat de producció, la qual quedarà en 109.200 t/any de paviment i revestiment, tant en pasta roja com en pasta blanca.
Així mateix, en la instal·lació també es realitza l'atomització d'argila i la generació d'energia elèctrica mitjançant una turbina de cogeneració, que s'empren en el mateix procés, i es ven l'excedent.
L'ampliació projectada afectarà les seccions de recepció de terra, mòlta i atomització, tamisatge i emmagatzemament de terra atomitzada, premses i assecadors, preparació d'esmalts i esmaltada, cocció, parc de boxs, secció de selecció i cogeneració.
El procés productiu comença amb la recepció de l'argila roja sense atomitzar, que es deposita en un graner cobert. Aquesta argila es mescla amb aigua i es mol mitjançant molí de boles en continu i es forma la barbotina, que es bomba a l'atomitzador per a obtenir l'argila atomitzada, la qual és emmagatzemada en sitges metàl·liques. L'atomitzador utilitza per a l'assecament els gasos calents de fuga procedents de la cogeneració.
D'altra banda, s'utilitza com a matèria primera argila blanca atomitzada, que es deposita en sitges metàl·liques.
Mitjançant cintes transportadores es porten les argiles a la secció de premsatge en sec, on es forma la base del taulell ceràmic, el bescuit cru.
Després del premsatge, el bescuit s'asseca en assecadors de gas natural.
A continuació passa a la línia d'esmalts on s'aplica l'esmalt amb diversos dissenys. Els esmalts es preparen paral·lelament en la instal·lació, mitjançant la mòlta de la corresponent mescla de frites i additius, que es reben en contenidors flexibles i recipients de les empreses subministradores, i posterior ajust de les condicions de la suspensió aquosa.
La següent etapa és la cocció del material cru esmaltat, en forns monoestrat de gas natural. Després de la cocció, les peces passen al parc pulmó de cocció a l'expectativa de la seua classificació i paletització, abans de la distribució.
Les aigües residuals del procés es generen en les seccions d'atomització, preparació d'esmalts i esmaltadores, com també en la neteja d'aquestes zones. Aquests vessaments líquids es canalitzen fins una bassa impermeable, on es mantenen en agitació i es bomben fins a l'atomitzador de l'empresa, i es reutilitzen en el procés en la seua totalitat.
Les aigües sanitàries es gestionen de dues formes: de mode general, s'envien mitjançant canalitzacions específiques a la xarxa de sanejament. No obstant això, les procedents de les neteges de la secció de premses desemboquen en un depòsit estanc, impermeable i soterrat, des de la qual són retirades cada tres mesos per un gestor autoritzat, per al seu tractament en EDAR.
Les aigües pluvials s'arrepleguen mitjançant col·lectors subterranis que les condueixen fins a la xarxa municipal de sanejament.
La indústria disposa de sistemes d'aspiració i filtres de mànegues en les seccions de recepció de terres, mòlta, atomització, premsatge, preparació d'esmalts i esmaltada, que aspiren l'ambient polsegós. El material arreplegat pels filtres es mescla amb aigua i es bomba fins a la bassa de servei de l'atomitzador, i s'introdueix en el procés productiu.
Així mateix, la indústria produeix emissions procedents dels processos de combustió que tenen lloc en forns, assecadors i cogeneració, que són evacuats mitjançant ximenera a l'exterior.
Els residus perillosos produïts per l'activitat, són emmagatzemats i gestionats posteriorment per empreses autoritzades.
ANNEX II
Condicions de la declaració d'impacte ambiental
1. Vist que no té autorització per a l'extracció d'aigües del pou ubicat en la seua parcel·la, i que és imprescindible per a la fabricació prevista, haurà d'aportar la pertinent autorització de l'organisme de conca per a les noves condicions sol·licitades.
2. Vist que incompleix els nivells de soroll produït per la seua activitat, i sobrepassa els nivells d'immissió admissibles en diferents punts haurà d'aportar auditoria acústica amb resultat acceptable, realitzada per una OCA en compliment del que estableix el títol IV, capítol II, Condicions acústiques de les activitats comercials, industrials i de serveis, i el títol II, capítol II, Nivells de pertorbació, de la Llei 7/2002 de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i prendre mesures correctores d'aïllament acústic o actuant si cal en el disseny d'equips o instal·lacions.
3. Haurà d'aportar l'autorització d'abocament al clavegueram municipal de les aigües residuals i pluvials.
4. Hauran de controlar els abocaments i adequar-se a la qualitat i les condicions establits en l'ordenança municipal a aquest efecte.
5. El Programa de vigilància ambiental s'haurà de remetre anualment a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
6. Totes les substàncies que puguen ser catalogades com a residus, seran adequadament emmagatzemades i lliurades a un gestor autoritzat, segons la Llei 10/2000, de residus, de 12 de desembre.
7. El titular de la instal·lació està obligat a remetre periòdicament a la Direcció General de Qualitat Ambiental l'informe de situació especificat en el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la llista d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
8. S'haurà de disposar de l'adequada quantitat d'absorbent no inflamable per a resoldre els xicotets vessaments accidentals. L'absorbent contaminat s'haurà de gestionar segons la naturalesa del vessament.
9. Altres condicionants ambientals que s'establisquen a través de les autoritzacions sectorials que siguen d'aplicació.
10. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, com també si es detecta algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, hauran de ser comunicats a la Conselleria de Territori i Habitatge, Direcció General de Gestió del Medi Natural, que establirà si escau l'aplicació de noves mesures correctores.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5464, del 06-03-2007 (2007/2559)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa Marazzi Iberia, SA. la autorización ambiental integrada para las instalaciones existentes de fabricación de pavimento y revestimiento cerámicos y su ampliación, en el término municipal de Castellón de la Plana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5464

Fecha DOGV
:   06-03-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/2559

CVE


Fecha del documento
:   29-12-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Castellón de la Plana](javascript:void(0))
    * [cerámica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [edificio industrial](javascript:void(0))

Vistos los documentos obrantes en el expediente 096/04 IPPC, instruido a instancia de la empresa Marazzi Iberia, SA., con el fin de obtener la Autorización Ambiental Integrada para las instalaciones existentes de fabricación de pavimento y revestimiento cerámicos y su ampliación, se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 30 de diciembre de 2004, D. Agustín Sainz Martínez, en representación de la empresa Marazzi Iberia, SA., con CIF A-12.026.340 y ubicada en la Ctra. N-340, km. 63.8 de Castellón de la Plana (Castellón), presenta en la Conselleria de Territorio y Vivienda, solicitud de Autorización Ambiental Integrada para una industria existente de fabricación de pavimento y revestimiento cerámicos y su ampliación, que se detalla en el Anexo I.
A la solicitud se acompaña el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana con fecha 4 de mayo de 2004.
Segundo. Una vez admitida a trámite la solicitud, la Conselleria remite la documentación a todas aquellas Administraciones Públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la Autorización Ambiental Integrada, con el fin de que informen sobre la idoneidad de la documentación que acompaña a la solicitud.
Tercero. Con fecha 19 de abril de 2005, la Conselleria de Territorio y Vivienda requiere nueva documentación, que se presenta con fecha 19 de mayo de 2005.
Cuarto. Con fecha 8 de junio de 2005 se somete a información pública el expediente de referencia, durante un periodo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV nº 5.023).
Durante el mismo no se presentan alegaciones al proyecto, ni en esta Conselleria ni en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, constando en el expediente certificado de la información pública.
Quinto. Transcurrido el plazo de información pública, se solicita nuevo informe a todas aquellas Administraciones Públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la Autorización Ambiental Integrada, sobre la adecuación del proyecto a todos aquellos aspectos que sean de su competencia.
Sexto. Con fecha 22 de noviembre de 2005 la empresa presenta nueva documentación a efectos de que en la resolución de Autorización Ambiental Integrada se le autorice para llevar a cabo la valorización de residuos no peligrosos externos, operación que ya venía realizando para el mismo tipo de residuos producidos en sus propias instalaciones.
Dicha documentación es remitida a los organismos que intervienen en el procedimiento de Autorización Ambiental Integrada, para que se pronuncien sobre la misma en sus informes sobre la adecuación del proyecto a los aspectos de su competencia.
Séptimo. Según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2002, la Confederación Hidrográfica del Júcar emite informe con fecha 17 de noviembre de 2005, favorable en relación con la gestión de las aguas residuales, industriales y domésticas, y condicionado para las pluviales.
Posteriormente con fecha 20 de febrero de 2006 se recibe nuevo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar respecto a la documentación complementaria sobre gestión de residuos no peligrosos externos, informando que la misma se considera suficiente y justifica la inexistencia de vertido de aguas residuales a dominio público, y condicionando a la presentación de los certificados de impermeabilidad y estanqueidad de las nuevas balsas de acumulación de suspensiones acuosas.
Octavo. Con fecha 23 de febrero de 2006 la directora general de Gestión del Medio Natural emite la Declaración de Impacto Ambiental, en la que estima aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de una industria de fabricación de baldosas cerámicas, promovida por Marazzi Iberia, SA., implantada en la Ctra. N-340, km. 63.8 del término municipal de Castellón, en los términos que establece el Proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental, y demás documentación que consta en el expediente, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se indican en el Anexo II de la presente resolución.
Asimismo, se han incorporado al expediente los informes emitidos por el Área de Residuos de la Dirección General de Calidad Ambiental.
Noveno. En el expediente 096/04 IPPC consta la evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, tal y como establece el artículo 20 de la Ley 16/2002, y que ha sido incorporada a la propuesta de resolución.
Décimo. Tras la audiencia al interesado, que se realiza con fecha 16 de noviembre de 2006, se presentan alegaciones en materia de emisiones atmosféricas, las cuales se remiten al órgano competente para su pronunciamiento.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, las actividades incluidas en el Anejo 1 de dicha Ley, están sujetas a Autorización Ambiental Integrada.
La instalación de referencia está incluida en el epígrafe 3.5 del Anejo 1 de la Ley 16/2002.
Segundo. La tramitación del expediente se ha realizado según lo previsto en los artículos 14 y siguientes de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, desarrollada por el Decreto 40/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Tercero. En la Comunidad Valenciana el órgano competente para otorgar la Autorización Ambiental Integrada es la Conselleria de Territorio y Vivienda, de acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se asignan competencias a la Presidencia de la Generalitat y a las Consellerias con competencias ejecutivas.
Por otro lado, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 137/2006, de 29 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda, corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental, ejercer las competencias en materia de prevención y control integrados de la contaminación.
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Control Integrado de la Contaminación, con el visto bueno del Jefe de Área de Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda,
Resuelvo
Primero. Conceder a Marazzi Iberia, SA., la Autorización Ambiental Integrada para sus instalaciones existentes de fabricación de pavimento y revestimiento cerámicos y su ampliación, situadas en la Ctra. N-340, km. 63.8, del municipio de Castellón de la Plana (Castellón), de acuerdo con el "Proyecto Básico para la solicitud de Autorización Ambiental Integrada en fábrica de pavimento y revestimiento cerámicos", de 30 de diciembre de 2004, y suscrito por D. José Luís Quintela Cortes, quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana con el número 051-06/AAI/CV, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.Valores límite de emisión.
1.1. Emisiones atmosféricas.
1.1.1. Emisión de contaminantes por focos canalizados.
Los focos de emisión de Marazzi Iberia, SA., después de ejecutada la ampliación, serán los que se indican en la tabla siguiente:
FOCO DESCRIPCIÓN
1 Horno nº 1 de decoración
2 Horno nº 2 de decoración
3 Entrada Horno nº 5
4 Entrada Horno nº 6
5 Entrada Horno nº 7
7 Secadero horizontal nº 11
8 Secadero horizontal nº 12
9 Secadero horizontal nº 13
10 Secadero horizontal nº 5
11 Secadero horizontal nº 6
12 Secadero horizontal nº 7
13 Secadero vertical nº 8
14 Secadero vertical nº 9
15 Aspiración secaderos 2º fuego
16 Aspiración Prensas
17 Aspiración Cargas Atomizador
18 Aspiración Atomizador
19 Aspiración Esmaltadoras nº 6, 7, 8 y 9
20 Aspiración Esmaltadoras nº 11, 12, 13 y 14
21 Aspiración Preparación Esmaltes
22 Aspiración Tamices Prensas
23 Aspiración Molino Rompedor
24 Aspiración Limpieza Sección Atomizador
25 Aspiración Limpieza Sección Prensas
26 Turbina Cogeneración
Los valores límite de emisión para los focos canalizados descritos y la periodicidad de controles por ECMCA serán los siguientes:(1) Para los focos origen en hornos cuyo caudal de gases sea inferior a 3.000 Nm³/h, el valor límite de fluoruros podrá ser de 30 mg/Nm³, siempre y cuando el caudal másico de dicho contaminante sea inferior a 0,1 Kg/h.
(2) Quedan excluidos de medición de emisión de partículas los focos de emisión directa de turbinas y motores de cogeneración que usen gas natural como combustible.
(3) Para focos de origen en atomizadores que tengan en la actualidad sistemas correctores vía húmeda instalados, el límite de partículas a cumplir será 50 mg/Nm³ hasta el 30 de octubre de 2015. A partir de esa fecha se deberá cumplir con el límite genérico de 30 mg/Nm³.
(4) En los casos en que se prevea la superación de este valor por el uso de determinadas materias primas o combustibles, se deberá entregar a la Conselleria de Territorio y Vivienda un estudio técnico justificativo que incluya balances de masa y una propuesta de valor límite.
(5) Quedan excluidos de medición de contaminantes los focos de evacuación del aire de enfriamiento de los hornos de cocción de baldosas.
(6) Quedan excluidos de medición de emisión de partículas los focos de presecado y secado de piezas cerámicas (crudas o cocidas) que utilicen como combustible gas natural o propano, que en el control de la puesta en marcha de la instalación, en condiciones habituales de operación y sin utilizar ningún tipo de depuración, hayan obtenido una emisión inferior a 10 mg/Nm³ de partículas.
Se deberá llevar a cabo un Plan de Acción que permita caracterizar de forma representativa los niveles de emisión de cloro y plomo de los focos que evacuan gases procedentes de hornos de cocción, así como los niveles de flúor y boro de los focos que evacuan gases procedentes del proceso de atomizado.
1.1.2. Emisiones sonoras.
Se adoptarán las medidas necesarias en la instalación para evitar que se transmitan al entorno niveles superiores a los establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, o en la Ordenanza municipal correspondiente, en caso de ser más restrictivos.
En particular, los límites sonoros externos establecidos en la Ley 7/2002 para zonas de uso industrial, son:
NIVELES DIURNO NOCTURNO
Ruido 70 dB(A) 60 dB(A)
1.2. Vertidos.
Se actuará según lo especificado en proyecto (vertido cero), de forma que se garantice la inexistencia de aguas residuales, industriales y domésticas, a dominio público hidráulico.
1.2.1. Aguas residuales industriales.
Estas aguas son conducidas mediante canales a balsas de almacenamiento impermeables, desde donde se bombean hacia las balsas de producción de barbotina, para su total reutilización en la producción de arcilla atomizada.
1.2.2. Aguas residuales sanitarias.
Las aguas sanitarias procedentes del aseo interior de la nave de producción se almacenan en depósito prefabricado impermeable y son evacuadas periódicamente por gestor autorizado a la EDAR de Castellón de la Plana.
Las aguas sanitarias procedentes del resto de las instalaciones (aseos generales de fábrica, oficinas y vestuarios de la nave de producción) son vertidas directamente a la red de saneamiento municipal, debiendo cumplirse las condiciones establecidas en la Ordenanza Municipal reguladora de los vertidos líquidos residuales aplicable.
Respecto al vertido a la red de saneamiento municipal, la empresa deberá aportar certificación emitida por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, de conexión y aceptación de los vertidos de aguas residuales domésticas, indicando la fecha en la cuál se realizó dicha conexión, cuando disponga de la misma.
1.2.3. Aguas pluviales.
Son recogidas mediante red específica para estas aguas y se conducen por colectores enterrados produciéndose su vertido a la red general de saneamiento municipal.
Se deberá aportar certificación emitida por el Ayuntamiento, de conexión y aceptación de los vertidos de aguas pluviales, indicando la fecha en la cuál se realizó dicha conexión, cuando disponga de la misma.
2. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.
Queda prohibido el vertido a cauce, suelo o subsuelo que pueda deteriorar la calidad de las aguas sin contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el terreno.
Deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos.
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, y en el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, sobre el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 952/1997.
3.1. Producción de residuos.
El centro productor está inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Valenciana con el número 12/11823. Dicho número deberá figurar en los documentos de control y seguimiento y demás documentación que lo precise.
A continuación se especifican los residuos peligrosos cuya producción queda autorizada mediante la presente resolución, siempre que su capacidad de generación anual sea del orden de magnitud de la que se detalla y la producción en las instalaciones del centro descrito en el Anexo I sea del orden de 109.200 Tm/año de piezas de pavimento y revestimiento cerámico:Los residuos no peligrosos, con excepción de los que se gestionan en la propia empresa, se entregarán a gestor autorizado para esta actividad, tal y como consta en el proyecto.
3.2. Gestión de residuos.
Marazzi Iberia, SA. dispone de autorización para realizar operaciones de valorización R5 (Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas), de los residuos no peligrosos siguientes, generados en su propio proceso productivo:
Código LER Tipo de residuo
08 02 03 Suspensiones acuosas que contienen
materiales cerámicos
08 02 02 Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos
10 12 01 Residuos de la preparación de mezclas antes
del proceso de cocción
10 12 03 Otras partículas y polvo
La capacidad autorizada de tratamiento anual de residuos no peligrosos de la empresa se cifra en unas 5.200 toneladas (en seco).
Asimismo, se amplía la autorización concedida a Marazzi Iberia, SA. para realizar la operación de valorización R5 (Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas) de los residuos no peligrosos expresados anteriormente, pero procedentes de otras empresas del sector cerámico, siempre que la capacidad de tratamiento anual de dichos residuos externos sea del orden de magnitud de la que a continuación se detalla:
Código
LER Tipo de residuo Cantidad (Tm/año)
08 02 03 Suspensiones acuosas que contienen
materiales cerámicos 17.000
08 02 02 Lodos acuosos que contienen materiales
cerámicos 4.000
10 12 01 Residuos de la preparación de mezclas antes
del proceso de cocción 4.000
10 12 03 Otras partículas y polvo 3.500
La ampliación de la capacidad de valorización de residuos no peligrosos se llevará a cabo según lo especificado en proyecto, manteniéndose para esta autorización de gestión el número de referencia que disponía la empresa, 095/V/RNP/CV, que deberá figurar en la documentación que así lo requiera.
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.
4.1. Control de emisiones atmosféricas.
La periodicidad mínima de control de las emisiones por Entidades Colaboradoras en materia de Calidad Ambiental será la indicada en el apartado 1.1 de la presente autorización, siendo los contaminantes a controlar en cada foco los indicados en el mismo apartado.
4.1.1. Control de la emisión de partículas por fuentes difusas.
4.1.1.1. Almacenamiento y manipulación de materiales pulverulentos.
El almacenamiento y manipulación de materiales pulverulentos se realizará en las siguientes condiciones:
De acuerdo con lo especificado en proyecto, las materias primas pulverulentas se almacenarán en boxes protegidos del viento, en el interior de un granero techado y cerrado, con aspiraciones localizadas en los puntos donde se produce el volcado de la arcilla.
Además, dicho granero de almacenamiento de arcillas deberá encontrarse en depresión.
Se procederá al cerramiento de todos los sistemas de transporte de materias primas pulverulentas (cintas transportadora, cangilones, etc.).
Todas las operaciones indicadas a continuación se llevarán a cabo en naves cerradas dotadas de sistemas de aspiración con depuración posterior:
- Operaciones de carga y trituración de materias primas a granel.
- Operaciones de almacenamiento y descarga de gránulo atomizado.
- Operaciones de almacenamiento del material pulverulento recuperado en los sistemas correctores, de materiales molidos y de finos.
4.1.1.2. Transporte de materiales pulverulentos.
El transporte de materiales pulverulentos se realizará en las siguientes condiciones:
b) Se controlará a la entrada y salida del complejo que los camiones van cubiertos y cerrados para evitar derrames y reboses. No se permitirá el acceso o salida de la instalación a vehículos que no circulen cubiertos o cerrados.
b) Se reducirá la resuspensión de polvo debida a la circulación interna de vehículos. Para ello se diseñarán circuitos adecuados (optimización de trayectos, características del pavimento, etc.), se mantendrán limpias las zonas de circulación y se limitará la velocidad en las mismas.
c) Se instalarán sistemas de limpieza vía húmeda para los bajos y neumáticos de los camiones a la salida de las empresas, empleando sistemas de presión cuando sea necesario. No se permitirá la salida de la instalación a los vehículos que no hayan procedido a limpiar los bajos y neumáticos en el sistema de vía húmeda correspondiente.
4.1.2. Control de la emisión de contaminantes por focos canalizados.
Deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental, una vez al año, los datos sobre las emisiones al aire de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.
4.1.2.1. Sistemas de depuración de partículas.
Deberán disponer de sistemas correctores de depuración de partículas, como mínimo, los focos que evacúen corrientes de gases provenientes de atomizadores y aspiraciones de material pulverulento. Asimismo, dispondrán también de dichos sistemas correctores los focos asociados a los hornos de cocción, siempre y cuando sean necesarios para el cumplimiento de los límites de emisión de partículas establecidos por esta resolución. El correcto funcionamiento de estos sistemas correctores se asegurará mediante el control y registro en continuo de, al menos, un parámetro de operación del sistema a opción de la empresa entre los técnicamente reconocidos o fundamentados, como la pérdida de carga del sistema de depuración, la concentración de partículas en la corriente gaseosa, o cualquier otro debidamente justificado. La representatividad y calibración de dicho parámetro deberá ser verificada por entidades colaboradoras de la administración en materia de calidad ambiental y estar a disposición de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
4.1.2.2. Condiciones de toma de muestras y expresión de resultados.
a) Puntos de toma de muestra: Los focos canalizados, deberán tener la situación, disposición, dimensión y accesos correspondientes de acuerdo con la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En particular, las características y distribución de los focos emisores a la atmósfera será tal que garantice una correcta dispersión de los contaminantes emitidos. Más concretamente, su altura no solamente deberá cumplir lo establecido en la Orden 18 de octubre de 1976, sino que se recomienda que ésta sea tal que en una distancia equivalente a diez veces la altura del punto de vertido de un foco no existan otras estructuras de altura superior a la del propio foco menos dos metros, que produzcan un apantallamiento, que dificulte la dispersión, justificando técnicamente la influencia del efecto down-wash (turbulencia o rebufo).
b) Preferiblemente, la temperatura de los gases en el punto de muestreo será menor de 200ºC.
a) Las medidas se realizarán en condiciones normales de operación de las instalaciones, registrando los parámetros que las determinen, y cubrirán todas las diferentes tipologías o grupos de productos que se fabriquen en cada instalación.
c) Las concentraciones medidas siempre estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101.3 kPa, 273.16 K), y para los gases de combustión en base seca y un contenido de oxígeno del 18% de O2.
d) Las medidas de flúor se realizarán con sondas de teflón o material teflonado.
4.2. Control de vertidos.
Deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental, una vez al año, los datos sobre las emisiones al agua de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.
Se llevarán a cabo las medidas de control y emergencia respecto de vertidos accidentales descritas en el proyecto, así como el protocolo de mantenimiento de estas medidas.
Se realizarán controles periódicos de los canales que transportan el agua residual industrial y de las balsas de acumulación, que serán perfectamente impermeables.
4.3. Control de residuos.
Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, e inferior a dos años en al caso de no peligrosos, tras el cual deben ser entregados a gestor autorizado. Este almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizará segregado por tipo de residuo, deberá estar convenientemente señalizado y se realizará en lugar techado, con suelo impermeable y sistemas de recogida de derrames accidentales, tales como arqueta ciega no conectada a la red de alcantarillado y bandejas de recogida. Asimismo la zona de almacenamiento deberá estar incluida en el sistema general de protección contra incendios de la industria.
Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su alto contenido líquido puedan generar vertidos, se contará con cubetos o recipientes de recogida de posibles derrames, que deben tener como mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total (la mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de residuos cuya mezcla, en caso de derrame, suponga aumento de su peligrosidad o dificulte su gestión.
Se contará con la adecuada cantidad de absorbente no inflamable para solventar los posibles derrames accidentales durante la manipulación de los diversos residuos líquidos. El absorbente contaminado se gestionará como residuo peligroso o no peligroso, en función de la naturaleza del contaminante recogido.
El envasado y etiquetado de los residuos será conforme a lo expuesto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Asimismo dispondrá de un registro donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.
Entregará los residuos peligrosos a gestores que dispongan de la correspondiente autorización administrativa para la gestión de estos residuos.
Se deberá elaborar un plan de Prevención y Reducción de Residuos que se presentará en la Dirección General de Calidad Ambiental cada cuatro años.
Anualmente cumplimentará la declaración anual de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitida a la Dirección General de Calidad Ambiental antes del 1 de marzo de cada año. En dicha declaración se especificará el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes que se hayan podido producir, todo ello relativo al año objeto de la declaración.
En cuanto a la actividad de gestión de residuos no peligrosos, la empresa llevará un Registro documental en el que figuren cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida y medio de transporte de los residuos.
Asimismo, cumplimentará la memoria anual de residuos no peligrosos, que será remitida a la Dirección General de Calidad Ambiental antes del 1 de marzo de cada año. En dicha memoria se especificará el origen y cantidad de los residuos gestionados, características del almacenamiento previo a su gestión, cantidad y naturaleza de los residuos resultantes del proceso, así como las incidencias relevantes que se hayan podido producir, todo ello relativo al año objeto de la declaración.
4.4. Control de ruidos.
Respecto al nivel de ruidos transmitidos al exterior deberá cumplirse lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica, y en el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.
Se deberán realizar periódicamente auditorías acústicas, con objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro de la instalación. Para ello se realizarán medidas del nivel de ruido en un número de puntos representativos del perímetro, tanto con la actividad en funcionamiento como parada (nivel de fondo). La auditoría deberá ser realizada al inicio de la actividad y al menos cada cinco años, de acuerdo con el artículo 37 de dicha Ley y el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por una Entidad Colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación acústica.
Los certificados de los resultados obtenidos en las auditorías acústicas, así como los informes completos de las mismas, constituirán el Libro de Control, que deberá estar a disposición de la administración.
Se establecerán medidas correctoras para atenuar el ruido procedente de los focos que superen los niveles de ruido.
5. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.
Asimismo, cuando se determine el cese de alguna de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo a la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y su entorno.
6. Declaración de Impacto Ambiental.
Se cumplirán las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de fecha 23 de febrero de 2006, que se adjunta en el Anexo II de la presente resolución.
7. Otras condiciones.
Respecto al abastecimiento de agua para la actividad, se deberá obtener la ampliación de la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, solicitada con fecha 7 de diciembre de 2005.
Deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases y de manera especial lo establecido en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla el Reglamento para el desarrollo de la citada Ley.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico en los aspectos no fijados en esta resolución.
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente.
Se comprobará en el control inicial que se han realizado las medidas previstas en el proyecto.
Segundo. La Autorización Ambiental Integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada.
Tercero. En relación con el certificado de adecuación del proyecto y su ampliación, el titular dará cuenta de la adaptación y las ampliaciones de la actividad y de las instalaciones a la Dirección General de Calidad Ambiental a efectos del reconocimiento correspondiente, presentándose previamente una certificación, emitida por técnico competente y visada, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado o a sus reformados posteriores también autorizados, y que se han efectuado todos los controles, mediciones, análisis y comprobaciones con resultado satisfactorio, que se determinen en el citado proyecto, sus reformados ó en las normativas que le sean aplicables, así como aquellos otros certificados previstos en las disposiciones que se hayan integrado.
Cuarto. Esta autorización queda condicionada a la visita de comprobación y a la obtención del informe favorable correspondiente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Se realizará a la puesta en marcha de las instalaciones y por personal de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Quinto. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.
Sexto. El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 16/2002, deberá:
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia Autorización Ambiental Integrada.
2. Comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.
Séptimo. En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Valencia, 29 de diciembre de 2006.- El director general de Calidad Ambiental: Jorge Lamparero Lázaro.
ANEXO I
Descripción del proyecto.
La actividad realizada por Marazzi Iberia, SA. consiste en la fabricación de piezas cerámicas de pavimento y revestimiento en diversos formatos, y solicita la Autorización Ambiental Integrada para su centro de trabajo ubicado en Castellón y la ampliación de las instalaciones con el fin de aumentar su capacidad de producción, la cuál quedará en 109.200 Tm/año de pavimento y revestimiento, tanto en pasta roja como en pasta blanca.
Asimismo, en la instalación también se realiza el atomizado de arcilla y la generación de energía eléctrica mediante una turbina de cogeneración, que se emplean en el propio proceso, vendiéndose el excedente.
La ampliación proyectada afectará a las secciones de recepción de tierra, molturación y atomización, tamizado y almacenamiento de tierra atomizada, prensas y secaderos, preparación de esmaltes y esmaltación, cocción, parque de boxes, sección de selección y cogeneración.
El proceso productivo empieza con la recepción de la arcilla roja sin atomizar, que se deposita en un granero cubierto. Esta arcilla se mezcla con agua y se moltura mediante molino de bolas en continuo formándose la barbotina, que se bombea al atomizador para obtener la arcilla atomizada, la cuál es almacenada en silos metálicos. El atomizador utiliza para el secado los gases calientes de escape procedentes de la cogeneración.
Por otra parte, se utiliza como materia prima arcilla blanca atomizada, que se deposita en silos metálicos.
Mediante cintas transportadoras se llevan las arcillas a la sección de prensado en seco, donde se forma la base de la baldosa cerámica, el bizcocho crudo.
Tras el prensado, el bizcocho se seca en secaderos a gas natural.
A continuación pasa a la línea de esmaltes donde se aplica el esmalte con diversos diseños. Los esmaltes se preparan paralelamente en la instalación, mediante la molienda de la correspondiente mezcla de fritas y aditivos, que se reciben en big-bags y cocios de las empresas suministradoras, y posterior ajuste de las condiciones de la suspensión acuosa.
La siguiente etapa es la cocción del material crudo esmaltado, en hornos monoestrato funcionando a gas natural. Tras la cocción, las piezas pasan al parque pulmón de cocido a la espera de su clasificación y paletización, previo a su distribución.
Las aguas residuales del proceso se generan en las secciones de atomizado, preparación de esmaltes y esmaltadoras, así como en la limpieza de dichas zonas. Estos derrames líquidos se canalizan hasta una balsa impermeable, donde se mantienen en agitación y se bombean hasta el atomizador de la empresa, reutilizándose en el proceso en su totalidad.
Las aguas sanitarias se gestionan de dos formas: de modo general, se envían mediante canalizaciones específicas a la red de saneamiento. No obstante, las procedentes de los aseos de la sección de prensas desembocan en un depósito estanco, impermeable y enterrado, desde la cual son retiradas cada tres meses por gestor autorizado, para su tratamiento en EDAR.
Las aguas pluviales se recogen mediante colectores subterráneos que las conducen hasta la red municipal de saneamiento.
La industria cuenta con sistemas de aspiración y filtros de mangas en las secciones de recepción de tierras, molturación, atomizado, prensado, preparación de esmaltes y esmaltado, que aspiran el ambiente polvoriento. El material recogido por los filtros se mezcla con agua y se bombea hasta la balsa de servicio del atomizador, introduciéndose en el proceso productivo.
Asimismo, la industria produce emisiones procedentes de los procesos de combustión que tienen lugar en hornos, secaderos y cogeneración, que son evacuados mediante chimenea al exterior.
Los residuos peligrosos producidos por la actividad, son almacenados y gestionados posteriormente por empresas autorizadas.
ANEXO II
Condicionado de la declaración de impacto ambiental.
1.Visto que carece de autorización de alumbramiento de aguas del pozo ubicado en su parcela, siendo imprescindible para la fabricación prevista, deberá aportar la pertinente autorización del Organismo de cuenca para las nuevas condiciones solicitadas.
2. Visto que incumple los niveles de ruido producido por su actividad, sobrepasando los niveles de inmisión admisibles en diferentes puntos deberá aportar auditoría acústica con resultado aceptable, realizada por OCA en cumplimiento de lo establecido en el título IV, capítulo II "Condiciones acústicas de las actividades comerciales, industriales y de servicios" y el Título II, capítulo II "Niveles de perturbación", de la Ley 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica, tomando medidas correctoras de aislamiento acústico o actuando si fuera preciso en el diseño de equipos o instalaciones.
3. Deberá aportar la autorización de vertido al alcantarillado municipal de las aguas residuales y pluviales.
4. Deberán controlar los vertidos adecuándose a la calidad y condiciones establecidos en la Ordenanza Municipal al efecto.
5. El Programa de Vigilancia Ambiental se remitirá anualmente a la Dirección General de Calidad Ambiental.
6. Todas las sustancias que puedan ser catalogadas como residuos, serán adecuadamente almacenados y entregados a Gestor Autorizado, según la Ley 10/2000 de Residuos, de 12 de diciembre.
7. El titular de la instalación está obligado a remitir periódicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental el Informe de Situación especificado en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
8. Se contará con la adecuada cantidad de absorbente no inflamable para solventar los pequeños derrames accidentales. El absorbente contaminado se gestionará según la naturaleza del derrame.
9. Otros condicionantes ambientales que se establezcan a través de las autorizaciones sectoriales que resulten de aplicación.
10. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Conselleria de Territorio y Vivienda, Dirección General de Gestión del Medio Natural, que establecerá si procede la aplicación de nuevas medidas correctoras.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML