Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6012, del 13-05-2009 (2009/5081)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual es resol la concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Villalonga, a favor de Gas Natural Cegás, SA. Expedient número 23/00 CBREDE, CBREDE/2005/36/46, CBREDE/2005/57/46 i CBREDE/2006/48/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6012

Data del DOGV
:   13-05-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/5081

CVE


Data del document
:   02-03-2009

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Vilallonga](javascript:void(0))
    * [gas natural](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual es resol la concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Villalonga, a favor de Gas Natural Cegás, SA. Expedient número 23/00 CBREDE, CBREDE/2005/36/46, CBREDE/2005/57/46 i CBREDE/2006/48/46. [2009/5081]  
Vist que la companyia Gas Alicante, SA, va presentar amb data 25 d'agost de 2005 davant del Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, junt amb el projecte d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al terme municipal de Villalonga, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 5 d'agost de 2005, escrit que sol·licita que li fóra atorgada l'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al municipi de Villalonga, província de València (CBREDE/2005/36/46).  
Vist que per Resolució de la Direcció General d'Energia de 7 de novembre de 2008 es procedix a realitzar el canvi de titularitat de les instal·lacions de distribució de gas natural autoritzades en l'àmbit de les competències de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat a nom de Gas Alicante, SA, a favor d'Endesa Gas Distribución, SA, i tindre a esta com a successora universal en tots els procediments en tramitació davant d'esta Direcció General en relació amb instal·lacions de distribució de gas natural, la sol·licitud inicial de les quals corresponia a Gas Alicante, SA.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València va sol·licitar a Gas Alicante, SA, les dades referides, entre altres, al punt de connexió, a la zona geogràfica sol·licitada, els plans d'expansió i temps previst per a completar la gasificació i els projectes d'instal·lacions tècniques previstes fins a l'arribada del gas natural, i presentar l'empresa peticionària escrit acompanyat d'un annex al projecte, amb els aclariments que va considerar oportuns i que consten en l'expedient.  
Vist que va ser realitzada la informació pública, a què fa referència l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE de 8 d'octubre de 1998), per mitjà de l'anunci corresponent, que es va publicar en els diaris ABC i Las Provincias el dia 27 de juny de 2006, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 4 de juliol de 2006 i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 5 de juliol de 2006.  
D'acord amb la documentació que està en l'expedient, va ser presentat escrit d'al·legacions per l'empresa Gas Natural Cegás, SA, que, en síntesi, manifesta:  
1. Que és part interessada en l'expedient, i ha presentat sol·licitud d'autorització administrativa per a la gasificació al municipi de Villalonga amb data 24 de març de 2000 (Expedient 23/00 CBREDE) i que posteriorment, amb data 30 de desembre de 2005, va presentar novament sol·licitud d'autorització administrativa que es tramita en l'expedient CBREDE/2005/57/46. 2. Que el projecte presentat per CEGÁS, SA, es connecta a través del ramal APA Villalonga-Gandia-Oliva, del qual Gas Natural Distribución, SDG, SA, disposa d'autorització administrativa i del qual té concedit per la distribuïdora el punt de connexió. 3. Que en el projecte presentat per Gas Alicante, SAU, s'observen deficiències tècniques com són, la determinació exacta de la infraestructura de connexió a la xarxa d'alta pressió a través d'un eix Villalonga-Cullera, actualment en fase de projecte per Gas Alicante, SA; la projecció del traçat directament sobre les imatges cadastrals extretes d'Internet, quan l'última revisió de la cartografia de Villalonga és de 1984, motiu pel qual podria no adequar-se a la distribució actual dels vials i les parcel·les del municipi i deixar fora zones aprovades posteriorment, sense que s'atenga les necessitats reals de la població, i la garantia de subministrament a tota la zona d'expansió de sòl del municipi, perquè es limita a uns quants trams de carrers molt concrets que s'indiquen que seran ampliats a la resta de zona urbana i d'expansió. 4. Que d'altra banda, l'empresa al·legant manifesta que el projecte per esta presentat té les característiques que no té el presentat per Gas Alicante, SA, els avantatges d'este i la posició rellevant que com a empresa distribuïdora té en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i s'afegix l'argumentació jurídica que considera d'aplicació.  
Del referit escrit es va traslladar a l'empresa peticionària, que va contestar manifestant, en síntesi, el següent:  
1. Que de l'escrit presentat per l'al·legant s'inferix que, a pesar d'haver sol·licitat una autorització administrativa per a Villalonga el 2000, fins al 2005 no va tornar a presentar un projecte per al mencionat municipi i una vegada sol·licitat per Gas Alicante, SA, 2. Que la connexió de les instal·lacions que s'han de realitzar a Villalonga a la xarxa gasista, és a través del gasoducte de transport secundari Villalonga-Tavernes promogut per Endesa Gas Transportista i en fase de tramitació davant de l'administració. 3. Que en el projecte presentat es definixen amb exactitud el total de les suposades deficiències tècniques mencionades en les al·legacions. No obstant això, aclarix certs aspectes relacionats per l'al·legant, com són: que la xarxa primària de distribució discorre per vials principals de la població i actua com a artèria principal a partir de la qual es desenvoluparan les xarxes secundàries, i es realitzen estes en funció de les demandes de consum, i ha dissenyat els cabals per a la zona sol·licitada i a les noves zones d'expansió, les infraestructures de les quals formaran part de nous projectes de sol·licitud segons sorgisca la necessitat establir-les; que del conjunt de la documentació aportada es concreten els compromisos temporals d'execució d'instal·lacions. 4. A continuació realitza una resposta dels avantatges que com a empresa distribuïdora manté en el mercat de combustibles gasosos, així com la fonamentació jurídica que considera d'aplicació.  
Vist que sol·licitat pel Servici Territorial d'Energia informe a l'Ajuntament de Villalonga, de conformitat amb l'article 80 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lació de gas natural, en el qual facen constar les condicions que considere oportunes referides a la sol·licitud de Endesa Gas Distribución, SA, no figura en l'expedient la contestació a l'informe sol·licitat, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial.  
Vist que les característiques bàsiques contingudes en la documentació presentada per Endesa Gas Distribución, SA, són les següents:  
- Punt de connexió:  
a) A través de gasoducte, sense determinar. Posteriorment, amb la presentació de l'annex al projecte, es proposa la connexió a través del futur gasoducte Villalonga-Tavernes de la Valldigna, sol·licitat per esta companyia.  
b) Subministrament provisional, fins a l'obtenció de la connexió definitiva a gasoducte, des d'un centre d'emmagatzemament, amb ubicació geogràfica no determinada.  
- Estació de regulació i mesurament (ERM).  
Amb rang de pressió APA/MPA(1) de dos línies (una de reserva) i cabal 2000 m³ (n)/h, situada a la zona oest del municipi.  
- Xarxa primària i secundària. Característiques:  
La pressió de la xarxa primària és MPA(1), procedent de l'eixida de l'ERM descrita, està construïda amb canonada de polietilé PE-100, d'alta densitat, qualitat SDR 17,6 amb diàmetres nominals 160 mm i 110 mm, i longituds respectives de 480 m i 635 m.  
El detall de la seua distribució en el nucli urbà s'arreplega en el pla de l'annex al projecte amb visat de 13 de febrer de 2006.  
La xarxa secundària es construirà, fonamentalment, amb canonada de polietilé PE-100, d'alta densitat, qualitat SDR 17,6 i diàmetre 110 mm, i de mitjana densitat SDR 11, amb diàmetres respectius de 90 mm i 60 mm, d'acord amb les futures sol·licituds de consum.  
- Pla d'expansió.  
L'ERM i la xarxa primària s'instal·laran durant el primer any des de la consecució de l'autorització administrativa d'execució, amb un pla diferenciat en tres fases que engloba la totalitat del nucli urbà durant els anys segon i tercer següents.  
Vist l'escrit presentat per la companyia Gas Natural Cegás, SA, amb data 30 de desembre de 2005 davant del Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, junt amb el projecte d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al terme municipal de Villalonga, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 28 de desembre de 2005, perquè li siga atorgada l'autorització administrativa i l'aprovació de projecte per a la distribució de gas natural al municipi de Villalonga, província de València (CBREDE/2005/57/46).  
Vist que sol·licitat pel Servici Territorial d'Energia informe l'Ajuntament de Villalonga, de conformitat amb l'article 80 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lació de gas natural, en el qual facen constar les condicions que considere oportunes referides a la sol·licitud de Gas Natural Cegás, SA, no figura en l'expedient la contestació a l'informe sol·licitat, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial.  
Consta en l'expedient, l'atorgament d'obres a Gas Natural Cegás, SA, per a l'execució de la xarxa de distribució de gas natural en el sòl urbà.  
Vist que, de conformitat amb el que establixen els articles 80 i 84 del Reial Decret 1434/2002, es va remetre la separata del projecte, que conté les característiques generals de la instal·lació, a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general afectats, concretament als següents:  
- Gas Natural Distribución, SDG, SA, que manifesta en la seua contestació que les obres projectades no interferixen amb les de la seua titularitat, i que per a l'alimentació de la xarxa li ha sigut sol·licitat el punt d'entrega, i s'ha acordat l'acceptació de les condicions corresponents.  
- Diputació de València. Àrea de Carreteres, que consta en l'expedient la resolució definitiva d'autorització d'obres corresponent a dos encreuaments i en paral·lelisme per la vorera de la canalització de gas a Villalonga en la travessera de la carretera CV-680 (antiga VP-1012), amb les condicions específiques generals que en esta es contenen.  
L'empresa sol·licitant és coneixedora del contingut de les dos respostes, i s'accepten les condicions que es reflectixen en els informes referits.   
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València va traslladar a l'empresa Endesa Gas Distribución, SA, la sol·licitud efectuada per Cegás, SA, a fi de presentar les consideracions que estimara oportunes, amb presentació de l'escrit en el qual manifesta la seua oposició a la sol·licitud formulada.   
Vist que la companyia Iberdrola Distribución de Gas, SA, va presentar amb data 28 de juliol de 2006 davant del Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, junt amb el projecte d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al terme municipal de Villalonga, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 27 de juliol de 2006, escrit pel qual sol·licita que li fora atorgada l'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al municipi de Villalonga, província de València (CBREDE/2006/48/46).  
Vist que sol·licitat pel Servici Territorial d'Energia informe a l'Ajuntament de Villalonga, de conformitat amb l'article 80 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lació de gas natural, en el qual facen constar les condicions que considere oportunes referides a la sol·licitud d'Iberdrola Distribución de Gas, SA, figura en l'expedient la contestació a l'informe sol·licitat, i manifesta que la informació tècnica aportada és insuficient, ja que no preveu pressupost, plec ni estudi bàsic de seguretat, plans de detall de la canalització, distàncies amb altres servicis existents i encreuaments i situacions singulars del traçat, així com que, amb anterioritat a la sol·licitud de la llicència municipal, s'ha de disposar de les autoritzacions dels organismes afectats de servitud de pas de les parcel·les afectades.  
Del mencionat informe es va traslladar a l'empresa peticionària, sense que figure en l'expedient la seua conformitat o les objeccions a este.   
Vist que, segons el que establix els articles 80 i 84 del Reial Decret 1434/2002, es va remetre la separata del projecte, que conté les característiques generals de la instal·lació, a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general afectats, concretament als següents:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que ha presentat un escrit de conformitat amb els encreuaments amb les línies elèctriques subterrànies de baixa tensió de la seua propietat, i amb les condicions que en este es contenen.  
- Telefónica, SA, que ha remés informe en què assenyala les canalitzacions subterrànies de la seua propietat que són afectades, i dóna la seua conformitat a l'execució de la instal·lació sol·licitada, amb les condicions que en este es contenen.  
- Diputació de València. Àrea de Carreteres, sense que figure en l'expedient contestació a l'efecte, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial.  
- Enagás, SA, que ha remés contestació a l'informe sol·licitat en el qual es manifesta que a la vista de la documentació aportada, no hi ha afecció amb les seues canalitzacions.  
Els informes contestats van ser remesos a l'empresa sol·licitant, sense que figure en l'expedient la seua conformitat o les objeccions a les condicions assenyalades.  
Vist que les característiques bàsiques contingudes en la documentació presentada per Ibedrola Distribución de Gas, SA, són les següents:  
- Punt de connexió:  
· Gasoducte Montesa-Dénia, propietat d'Enagás, SA, en la posició 15.20.03.  
· Solució inicial provisional, fins que no estiga en funcionament el gasoducte abans referit, instal·lació d'una planta satèl·lit de GNL, amb pressió màxima d'eixida 4 bar, que s'ha d'ubicar en el sector C del camí de la Font, al nord del nucli urbà.   
- Armaris de regulació i mesurarament (ARM).  
El primer ARM, amb rang de pressió APA/APA(1), pressió d'entrada des del gasoducte de 16 bar, i d'eixida, de 10 bar, el cabal del qual és de 15.000 m³ (n)/h i 4.000 m³ (n)/h, respectivament.  
Dos ARM, amb rang de pressió APA/MPB(1), per al subministrament residencial, situats a l'inici de les xarxes secundàries i cabal de 1.000 m³ (n)/h i 4.000 m³ (n)/h, respectivament.  
- Traçat i canonades:  
La xarxa principal s'inicia en l'eixida de la planta de GNL, a presión APA(1) i s'executa en polietilé PE-100, qualitat SDR 11, amb un diàmetre nominal de 160 mm, en longitud total de 4.915 m.  
La xarxa secundària, amb el mateix material i qualitat SDR 17,5, disposa de canonades amb longituds de 95 m, 78 m, 4.709 m i 23.920 m, i diàmetres respectius de 160 mm, 110 mm, 90 mm i 63 mm, i és el rang de pressió MPB(1) i que discorren per zones de vials ja existents.  
- Pla d'expansió:  
La planta de GNL s'implantarà en el termini del primer any.  
L'àmbit de les tres fases, que es distribuïx la totalitat del terme municipal, estan referides en el pla núm. IB-VI-PA-001-A1 del projecte, corresponent respectivament a:  
· Fase I (una anualitat des de l'acabament de la planta de GNL): nucli urbà del municipi.  
· Fase II (una anualitat i un semestre des de l'acabament del primer semestre de la fase I): per a les zones amb consum industrial.  
· Fase III (una anualitat i un semestre des de l'acabament del primer semestre de la fase II): amb destinació a les urbanitzacions del municipi.  
Vist que Endesa Gas Distribución, SA, Gas Natural Cegás, SA, i Iberdrola Distribución de Gas, SA, tenen els requisits establits en el capítol II del títol II del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, per a l'exercici de l'activitat de distribució.  
Atés que, en la data que és dictada la present resolució, consta justificadament acreditada a esta Direcció General d'Energia per part Endesa Gas Distribución, SA, Gas Natural Cegas, SA i Iberdrola Distribución de Gas, SA, les dades referides als punts següents:  
- La zona geogràfica per a la qual se sol·licita autorització administrativa, delimitada adequadament i definida la instal·lació principal de la xarxa, dins de zones urbanitzades o amb projecte d'urbanització aprovat.  
- Referència al pla d'expansió de la xarxa en la zona per a l'arribada del gas als distints punts de subministrament inclosos en l'àmbit de l'autorització.  
- Identificació dels límits i les distàncies existents de les zones objecte de sol·licitud, limitada l'expansió a sòl classificat com a urbà o urbanitzable amb el projecte d'urbanització aprovat.  
Vist que la finalitat que es perseguix, d'acord amb les sol·licituds i la documentació presentada, amb la construcció de les instal·lacions, és dotar d'infraestructura gasista el municipi com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial i la diversificació energètica.  
Vist el contingut de l'informe del Servici Territorial d'Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient de sol·licitud.  
Vist que per aplicació de l'article 55 punt 1 apartat b) de l'esmentada Llei 34/1998, de 7 d'octubre, les instal·lacions de distribució de gas natural requerixen l'autorització administrativa prèvia.  
Atés el que disposa el capítol V. Distribució de combustibles gasosos per canalització, del títol IV. Ordenació del subministrament de combustibles gasosos per canalització de la Llei 34/1998, del Sector d'Hidrocarburs.  
Atés el que disposa l'article 73.7 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, després de la nova redacció donada per la Llei 12/2007, de 2 juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, a fi d'adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de gas natural.  
Atés que hi ha, entre la totalitat de les sol·licituds presentades per a la construcció de les xarxa de distribució de gas natural al terme municipal de Villalonga, íntima connexió a l'efecte de la seua resolució, es procedix a la seua acumulació, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que determina que l'òrgan administratiu que inicie o tramite un procediment, qualsevol que haja sigut la forma de la seua iniciació, podrà disposar la seua acumulació a altres amb què guarde identitat substancial o íntima connexió.  
Vist que l'empresa Compañía Española de Gas, SA, actualment Gas Natural Cegás, SA, va presentar davant del Servici Territorial d'Indústria de la Conselleria d'Indústria i Comerç sol·licitud d'autorització administrativa per al servici públic de conducció, distribució i subministrament de gas natural en este municipi, l'expedient del qual està identificat com a Exp: 23/00 CBREDE, i hi ha, entre este i els que conformen el present expedient, íntima connexió, a l'efecte de la resolució, es procedix a la seua acumulació, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
Atés que s'han complit els tràmits reglamentaris en l'expedient instruït a l'efecte.  
Atés els avantatges amb vista a la garantia, a la connexió al gasoducte Villalonga-Gandia-Oliva, a través d'antena de distribució de gas natural al municipi d'Oliva, a l'abast, la qualitat i les condicions tècniques dels plantejaments realitzats a través de les sol·licituds tramitades, en virtut de l'anteriorment establit i que esta Direcció General d'Energia és competent per a dictar la present resolució d'acord amb l'article 73.2 i l'article 3.3. d) de la Llei 34/1998 i amb l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
La concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Villalonga a favor de Gas Natural Cegás, SA, amb denegació de la resta de sol·licituds que conformen el present expedient i que han sigut acumulades al present expedient, amb les condicions i característiques següents:  
- Subjecte: Gas Natural Cegás, SA.  
- Tipus de gas: gas natural.  
- Punt de connexió:  
Del ramal a Oliva del gasoducte Villalonga-Gandia-Oliva, i addenda I a este de Gas Natural Distribución, SDG, SA, amb autoritzacions administratives d'esta Direcció General d'Energia amb dates 24.03.2006 i 13.11.2007. S'instal·larà una estació de regulació i mesurament (ERM), amb rang de pressió APA/MPB/MPA(1) i canonada amb pressió MPB(1), de polietilé PE-100, diàmetre 200 mm i longitud 15 m.  
- Traçat i característiques de les xarxes:  
a) Des de l'eixida de l'ERM descrita, la xarxa bàsica recorre l'avinguda de l'Antic Regne de València, es desdobla en l'encreuament amb el carrer Carretera de Gandia, continua per esta i pels carrers Pujada Fielato i barranc de la Moneda, on finalitza.  
Canonada amb pressió de disseny MPA(1), de material polietilé PE-100, qualitat SDR 17,6, diàmetre 200 mm i longitud de 2.247 m.  
b) Com a continuació d'esta xarxa bàsica descrita, ixen dos i set extensions d'esta, que discorren per les zones que es determinen amb major detall en el pla núm. 372-PT 1.1. Rev.00 del projecte visat amb data 28 de desembre de 2005, la canalització del qual es realitza per mitjà de canonades a pressió MPA(1), de polietilé PE-100, qualitat SDR 17,6, diàmetres de 160 mm (les dos primeres), i 110 mm i 90 mm (les altres set extensions), les longituds respectives de les quals són 1.004 m, 1.604 m i 276 m, longiud total: 2.884 m.  
Les canonades discorren a una profunditat en condicions normals, de 0,60 m en les voreres, i de 0,80 m en els altres tipus de terreny.  
- Zona geogràfica.  
Les zones urbanes qualificades com a tals en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana i aquelles altres actuacions urbanístiques amb planejament aprovat, les quals s'acreditaran per mitjà de l'oportú certificat urbanístic.  
- Pla d'expansió.  
La xarxa bàsica referida en els apartats a) i b) -una part de les dos extensions- relatiu a l'apartat de descripció de les xarxes anterior, es construirà en el primer any, a partir de la data de l'autorització administrativa.  
La resta de la xarxa bàsica i la xarxa secundària s'executarà a partir del segon any, i s'escometrà l'ampliació de la xarxa de distribució interior, d'acord amb les demandes reals de consum.  
Les condicions a què està sotmesa la present resolució de concurrència són les següents:  
1. Les instal·lacions que s'han de construir es faran d'acord amb el projecte tècnic d'execució, amb les característiques contingudes en la seua sol·licitud per a l'obtenció de l'autorització administrativa i l'aprovació d'este, i que s'han de presentar en el Servici Territorial d'Energia de València dins del termini de tres mesos, comptadors a partir de la data de la notificació de la present resolució i, en tot cas, es referiran als elements compresos en l'àmbit d'aplicació del reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovat per Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol (BOE, 4 de setembre 2006). Estes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïments flexibles i segurs.  
2. En relació amb el projecte tècnic d'execució haurà de fer-se menció, d'acord amb les característiques que estan arrepleguades en el resolc únic, dels punts següents:  
a) Descripció concreta de la delimitació geogràfica, així com la dels vials que la limiten, corresponent a cada una de les fases compreses en els plans d'expansió i assenyalats en el pla núm. 372-PT 1.1. Rev.00 del projecte visat amb data 28 de desembre de 2005.  
b) Situació urbanística i administrativa actualitzada de les àrees que comprenen cada una de les fases d'expansió, d'acord amb el vigent Pla General d'Ordenació Urbana, i en particular de les actuacions urbanístiques amb planejament aprovat, les quals s'acreditaran per mitjà de l'oportú certificat urbanístic.  
(1) APA: 4 bar< P = 16 bar  
MPB: 0,4 bar< P = 4 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 2 de març de 2009.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6012, del 13-05-2009 (2009/5081)

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se resuelve la concurrencia de peticionarios a la autorización administrativa para la gasificación del municipio de Villalonga, en favor de Gas Natural Cegas, SA. Expediente número 23/00 CBREDE, CBREDE/2005/36/46, CBREDE/2005/57/46 y CBREDE/2006/48/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6012

Fecha DOGV
:   13-05-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/5081

CVE


Fecha del documento
:   02-03-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Villalonga](javascript:void(0))
    * [gas natural](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se resuelve la concurrencia de peticionarios a la autorización administrativa para la gasificación del municipio de Villalonga, en favor de Gas Natural Cegas, SA. Expediente número 23/00 CBREDE, CBREDE/2005/36/46, CBREDE/2005/57/46 y CBREDE/2006/48/46. [2009/5081]  
Resultando que la compañía Gas Alicante, SA, presentó con fecha 25 de agosto de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el término municipal de Villalonga, firmado por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 5 de agosto de 2005, escrito solicitando que le fuera otorgada la autorización administrativa para la distribución de gas natural en el municipio de Villalonga, provincia de Valencia.(CBREDE/2005/36/46).  
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía de fecha 7 de noviembre de 2008 se procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de distribución de gas natural autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat a nombre de Gas Alicante, SA a favor de Endesa Gas Distribución, SA y tener a la misma como sucesor universal en todos los procedimientos en tramitación ante esta Dirección General en relación con instalaciones de distribución de gas natural, cuya solicitud inicial correspondía a Gas Alicante, SA.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia solicitó a Gas Alicante, SA los datos referidos, entre otros, al punto de conexión, a la zona geográfica solicitada, planes de expansión y tiempo previsto para completar la gasificación y proyectos de instalaciones técnicas previstas hasta la llegada del gas natural, presentando la empresa peticionaria escrito acompañado de un Anexo al proyecto, con las aclaraciones que consideró oportunas y que consta en el expediente.  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1.998), mediante el anuncio correspondiente, que se publicó en los diarios ABC y Las Provincias el día 27 de junio de 2006, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 4 de julio de 2006 y en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de 5 de julio de 2006.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, fue presentado escrito de alegaciones por la empresa Gas Natural Cegas, SA que, en síntesis, manifiesta:  
1. Que es parte interesada en el expediente, habiendo presentado solicitud de autorización administrativa para la gasificación en el municipio de Villalonga en fecha 24 de marzo de 2000 (Expediente 23/00 CBREDE) y que posteriormente, en fecha 30 de diciembre de 2005 presentó nuevamente solicitud de autorización administrativa que se tramita en el expediente CBREDE/2005/57/46. 2. Que el proyecto presentado por CEGAS, SA se conecta a través del ramal APA Villalonga-Gandia-Oliva, del que Gas Natural Distribución, SDG, SA dispone de autorización administrativa y del que tiene concedido por la distribuidora el punto de conexión. 3. Que en el proyecto presentado por Gas Alicante, SAU se observan deficiencias técnicas como son, la determinación exacta de la infraestructura de conexión a la red de alta presión a través de un eje Villalonga-Cullera, actualmente en fase de proyecto por Gas Alicante, SA; la proyección del trazado directamente sobre las imágenes catastrales extraídas de Internet, cuando la última revisión de la cartografía de Villalonga es del año 1984, motivo por el cual podría no adecuarse a la distribución actual de los viales y parcelas del municipio y dejar fuera zonas aprobadas posteriormente, sin que se atienda a las necesidades reales de la población; y la garantía de suministro a toda la zona de expansión de suelo del municipio, pues se limita a varios tramos de calles muy concretos que se indican que serán ampliados al resto de zona urbana y de expansión. 4. Que por otra parte, la empresa alegante manifiesta que el proyecto por ella presentado reúne las características de las que adolece el presentado por Gas Alicante, SA, las ventajas del mismo y la posición relevante que como empresa distribuidora tiene en el ámbito de la Comunidad Valenciana, añadiendo la argumentación jurídica que considera de aplicación.  
Del referido escrito se dio traslado a la empresa peticionaria, que contestó manifestando, en síntesis, lo siguiente:  
1. Que del escrito presentado por el alegante se infiere que a pesar de haber solicitado una Autorización Administrativa para Villalonga en el año 2000, hasta el año 2005 no volvió a presentar un proyecto para el mencionado municipio y una vez solicitado por Gas Alicante, SA 2. Que la conexión de las instalaciones a realizar en Villalonga a la red gasista, es a través del gasoducto de transporte secundario Villalonga-Tabernes promovido por Endesa Gas Transportista y en fase de tramitación ante la administración. 3. Que en el proyecto presentado se definen con exactitud el total de las supuestas deficiencias técnicas mencionadas en las alegaciones. No obstante aclara ciertos aspectos relacionados por el alegante, como son: Que la red primaria de distribución discurre por viales principales de la población y actúa como arteria principal a partir de la que se desarrollarán las redes secundarias, realizándose las mismas en función de las demandas de consumo, habiendo diseñado los caudales para la zona solicitada y a las nuevas zonas de expansión, cuyas infraestructuras formarán parte de nuevos proyectos de solicitud conforme surja la necesidad de establecerlas; Que del conjunto de la documentación aportada se concretan los compromisos temporales de ejecución de instalaciones. 4. A continuación realiza una respuesta de las ventajas que como empresa distribuidora mantiene en el mercado de combustibles gaseosos, así como la fundamentación jurídica que considera de aplicación.  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Villalonga, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones que considere oportunas referidas a la solicitud de Endesa Gas Distribución, SA, no figura en el expediente la contestación al informe solicitado, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
Resultando que las características básicas contenidas en la documentación presentada por Endesa Gas Distribución, SA, son las siguientes:  
- Punto de conexión:  
a) A través de gasoducto, sin determinar. Posteriormente, con la presentación del anexo al proyecto, se propone la conexión a través del futuro gasoducto Villalonga-Tavernes de la Valldigna, solicitado por esta Compañía.  
b) Suministro provisional, hasta la obtención de la conexión definitiva a gasoducto, desde un centro de almacenamiento, con ubicación geográfica no determinada.  
- Estación de Regulación y medida (ERM)  
Con rango de presión APA/MPA(1) de dos líneas (una de reserva) y caudal 2000 m³(n)/h, situada en la zona oeste del municipio.  
- Red primaria y secundaria. Características:  
La presión de la red primaria es MPA(1), procedente de la salida de la ERM descrita, está construida con tubería de polietileno PE-100, de alta densidad, calidad SDR 17'6 con diámetros nominales 160 mm y 110 mm, y longitudes respectivas de 480 ml y 635 ml.  
El detalle de su distribución en el casco urbano se recoge en el plano del anexo al proyecto con visado de fecha 13 de febrero de 2006.  
La red secundaria se construirá, fundamentalmente, con tubería de polietileno PE-100, de alta densidad, calidad SDR 17,6 y diámetro 110 mm, y de media densidad SDR 11, con diámetros respectivos de 90 mm y 60 mm, de acuerdo a las futuras solicitudes de consumo.  
- Plan de Expansión.  
La ERM y la red primaria, se instalarán durante el primer año desde la consecución de la Autorización Administrativa de ejecución, con un plan diferenciado en tres fases que engloba la totalidad del núcleo urbano durante los años segundo y tercero siguientes.  
Visto el escrito presentado por la compañía Gas Natural Cegas, SA con fecha 30 de diciembre de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural al término municipal de Villalonga, firmado por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 28 de diciembre de 2005, para que le sea otorgada la autorización administrativa y aprobación de proyecto para la distribución de gas natural en el municipio de Villalonga, provincia de Valencia. (CBREDE/2005/57/46).  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Villalonga, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones que considere oportunas referidas a la solicitud de Gas Natural Cegas, SA, no figura en el expediente la contestación al informe solicitado, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
Consta en el expediente, el otorgamiento de obras a Gas Natural Cegas SA para la ejecución de la red de distribución de gas natural en el suelo urbano.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 84 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados, concretamente a los siguientes:  
- Gas Natural Distribución, SDG, SA, manifestando en su contestación que las obras proyectadas no interfieren con las de su titularidad, y que para la alimentación de la red le ha sido solicitado el punto de entrega, habiéndose acordado la aceptación con las condiciones correspondientes.  
- Diputación de Valencia. Área de Carreteras, constando en el expediente la resolución definitiva de autorización de obras correspondiente a dos cruzamientos y paralelismo por acera de canalización de gas en Villalonga en la travesía de la carretera CV-680 (antigua VP-1012), con las condiciones específicas generales que en la misma se contienen.  
La empresa solicitante es conocedora del contenido de ambas respuestas, aceptando las condiciones que se reflejan en los informes referidos.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia dio traslado a la empresa Endesa Gas Distribución, SA de la solicitud efectuada por Cegas, SA, al objeto de presentar las consideraciones que estimara oportunas, habiendo presentado escrito en el que manifiesta su oposición a la solicitud formulada.   
Resultando que la compañía Iberdrola Distribución de Gas, SA, presentó con fecha 28 de julio de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el término municipal de Villalonga, firmado por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 27 de julio de 2006, escrito solicitando que le fuera otorgada la autorización administrativa para la distribución de gas natural en el municipio de Villalonga, provincia de Valencia.(CBREDE/2006/48/46).  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Villalonga, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones que considere oportunas referidas a la solicitud de Iberdrola Distribución de Gas, SA, figura en el expediente la contestación al informe solicitado, manifestando que la información técnica aportada es insuficiente, ya que no contempla presupuesto, pliego ni estudio básico de seguridad, planos de detalle de la canalización, distancias con otros servicios existentes y cruces y situaciones singulares del trazado, así como que con anterioridad a la solicitud de la licencia municipal debe de disponerse de las autorizaciones de los organismos afectados de servidumbre de paso de las parcelas afectadas.  
Del mencionado informe se dio traslado a la empresa peticionaria, sin que figure en el expediente su conformidad o reparos al mismo.   
Resultando que según lo establecido en los artículos 80 y 84 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados, concretamente a los siguientes:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, habiendo presentado escrito de conformidad a los cruzamientos con las líneas eléctricas subterráneas de baja tensión de su propiedad, y con los condicionados que en el mismo se contienen.  
- Telefónica, SA, habiendo remitido informe en el que señala las canalizaciones subterráneas de su propiedad que son afectadas, mostrando su conformidad a la ejecución de la instalación solicitada, con las condiciones que en el mismo se contienen.  
- Diputación de Valencia. Área de Carreteras, sin que figure en el expediente contestación al efecto, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
- Enagas, SA, habiendo remitido contestación al informe solicitado en el que se manifiesta que a la vista de la documentación aportada, no existe afección con sus canalizaciones.  
Los informes contestados fueron remitidos a la empresa solicitante, sin que figure en el expediente su conformidad o reparos a los condicionados señalados.  
Resultando que las características básicas contenidas en la documentación presentada por Ibedrola Distribución de Gas, SA, son las siguientes:  
- Punto de conexión:  
· Gasoducto Montesa-Dénia, propiedad de Enagas, SA, en la posición 15.20.03.  
· Solución inicial provisional, en tanto no se halle en funcionamiento el gasoducto antes referido, instalación de una planta satélite de GNL, con presión máxima de salida 4 bar, a ubicar en el Sector C del Camí de la Font, al norte del casco urbano.   
- Armarios de Regulación y Medida (ARM)  
El primer ARM, con rango de presión APA/APA(1), presión de entrada desde el gasoducto de 16 bar, y de salida, de 10 bar, cuyo caudal es de 15.000 m³ (n)/h y 4.000 m³ (n)/h, respectivamente.  
Dos ARM, con rango de presión APA/MPB(1), para el suministro residencial, situados al inicio de las redes secundarias y caudal de 1.000 m³ (n)/h y 4.000 m³ (n)/h, respectivamente.  
- Trazado y tuberías:  
La red principal se inicia en la salida de la planta de GNL, a presión APA(1) y se ejecuta en polietileno PE-100, calidad SDR 11, con un diámetro nominal de 160 mm, en total longitud de 4.915 ml.  
La red secundaria, con el mismo material, y calidad SDR 17'5, dispone de tuberías con longitudes de 95 ml, 78 ml, 4.709 ml y 23.920 ml, y diámetros respectivos de 160 mm, 110 mm, 90 mm y 63 mm, siendo el rango de presión MPB(1) y que discurren por zonas de viales ya existentes.  
- Plan de expansión:  
La planta de GNL se implantará en el plazo del primer año.  
El ámbito de las tres Fases, en que se distribuye la totalidad del término municipal, vienen referidas en el plano nº IB-VI-PA-001-A1 del proyecto, correspondiendo respectivamente a:  
· Fase I: (Una anualidad desde la finalización de la planta de GNL) Casco urbano del municipio.  
· Fase II: (Una anualidad y un semestre desde la finalización del primer semestre de la Fase I) para las zonas con consumo industrial.  
· Fase III: (Una anualidad y un semestre desde la finalización del primer semestre de la Fase II) con destino a las urbanizaciones del municipio.  
Resultando que Endesa Gas Distribución, SA, Gas Natural Cegas, SA, e Iberdrola Distribución de Gas, SA reúnen los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título II del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Considerando que en la fecha que es dictada la presente resolución, consta justificadamente acreditada a esta Dirección General de Energía por parte Endesa Gas Distribución, SA, Gas Natural Cegas, SA e Iberdrola Distribución de Gas, SA los datos referidos a los siguientes extremos:  
- La zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa, delimitada adecuadamente y definida la instalación principal de la red, dentro de zonas urbanizadas o con proyecto de urbanización aprobado.  
- Referencia al Plan de Expansión de la red en la zona para la llegada del gas a los distintos puntos de suministro incluidos en el ámbito de la autorización.  
- Identificación de los límites y distancias existentes de las zonas objeto de solicitud, limitada la expansión a suelo clasificado como urbano o urbanizable con proyecto de urbanización aprobado.  
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones, es dotar de infraestructura gasista al municipio como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial y la diversificación energética.  
Resultando el contenido del informe del Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b) de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Considerando lo dispuesto en el Capítulo V Distribución de combustibles gaseosos por canalización, del Título IV Ordenación del suministro de combustibles gaseosos por canalización de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando lo dispuesto en el artículo 73.7 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007 de 2 Julio por la que se modifica la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.  
Considerando que existe entre la totalidad de las solicitudes presentadas para la construcción de las red de distribución de gas natural en el término municipal de Villalonga, íntima conexión a efectos de su resolución, se procede a su acumulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.  
Visto que la empresa Compañía Española de Gas, SA, actualmente Gas Natural Cegas, SA, presentó ante el Servicio Territorial de Industria de la Conselleria de Industria y Comercio solicitud de autorización administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural en este municipio, cuyo expediente viene identificado como Exp:23/00 CBREDE y existiendo entre éste y los que conforman el presente expediente, íntima conexión, a efectos de su resolución, se procede a su acumulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando las ventajas en orden a la garantía, a la conexión al gasoducto Villalonga-Gandia-Oliva, a través de antena de distribución de gas natural en el municipio de Oliva, al alcance, la calidad y condiciones técnicas de los planteamientos realizados a través de las solicitudes tramitadas, en virtud de lo anteriormente establecido y que esta Dirección General de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3. d) de la Ley 34/1998 y con el artículo 18 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
La concurrencia de peticionarios a la autorización administrativa para la gasificación del municipio de Villalonga en favor de Gas Natural Cegas, SA denegando el resto de solicitudes que conforman y que han sido acumuladas al presente expediente, con las siguientes condiciones y características:  
- Sujeto: Gas Natural Cegas, SA.  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Punto de conexión:  
Del Ramal a Oliva del gasoducto Villalonga-Gandía-Oliva, y Addenda I al mismo de Gas Natural Distribución, SDG, SA, con autorizaciones administrativas de esta Dirección General de Energía de fechas 24.03.2006 y 13.11.2007. Se instalará una Estación de Regulación y Medida (ERM), con rango de presión APA/MPB/MPA(1) y tubería con presión MPB(1), de polietileno PE-100, diámetro 200 mm y longitud 15 ml.  
- Trazado y características de las redes:  
a) Desde la salida de la ERM descrita, la red básica recorre la avenida Antic Regne de Valencia, se desdobla en el cruce con la calle Carretera de Gandía, continúa por la misma y por las calles Pujada Fielato y Barranco de la Moneda, en donde finaliza.  
Tubería con presión de diseño MPA(1), de material polietileno PE-100, calidad SDR 17'6, diámetro 200 mm y longitud de 2.247 ml.  
b) Como continuación de esta red básica descrita, parten dos y siete extensiones de la misma, que discurren por las zonas que se determinan con mayor detalle en el plano nº 372-PT 1.1. Rev.00 del proyecto visado con fecha 28 de diciembre de 2005, cuya canalización se realiza mediante tuberías a presión MPA(1), de polietileno PE-100, calidad SDR 17'6, diámetros de 160 mm (las dos primeras), y 110 mm y 90 mm (las otras siete extensiones), cuyas longitudes respectivas son, 1.004 ml, 1.604 ml, y 276 ml Total longitud: 2.884 ml.  
Las tuberías discurren a una profundidad en condiciones normales, de 0'60 m en las aceras, y de 0'80 m en los otros tipos de terreno.  
- Zona geográfica  
Las zonas urbanas calificadas como tales en el vigente Plan General de Ordenación Urbana y aquellas otras actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
- Plan de expansión.  
La red básica referida en los apartados a) y b) -parte de las dos extensiones- relativo al apartado de descripción de las redes anterior, se construirá en el primer año, a partir de la fecha de la autorización administrativa.  
El resto de la red básica y la red secundaria, se ejecutará a partir del segundo año, acometiéndose la ampliación de la red de distribución interior, de acuerdo con las demandas reales de consumo.  
Las condiciones a las que queda sometida la presente resolución de concurrencia son las siguientes:  
1. Las instalaciones a construir se harán con arreglo al proyecto técnico de ejecución, con las características contenidas en su solicitud para la obtención de la autorización administrativa y la aprobación del mismo, a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución y, en todo caso se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio (BOE 4 de septiembre 2006). Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
2. En relación con el proyecto técnico de ejecución deberá hacerse mención, de acuerdo con las características que vienen recogidas en el resuelvo único, de los siguientes extremos:  
a) Descripción concreta de la delimitación geográfica, así como la de los viales que la limitan, correspondiente a cada una de las fases comprendidas en los Planes de Expansión y señalados en el Plano nº 372-PT 1.1. Rev.00 del proyecto visado con fecha 28 de diciembre de 2005.  
b) Situación urbanística y administrativa actualizada de las áreas que comprenden cada una de las Fases de expansión, de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación Urbana, y en particular de las actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
(1) APA: 4 bar< P = 16 bar  
MPB: 0,4 bar< P = 4 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 2 de marzo de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML