Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6830, del 31-07-2012 (2012/7332)

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2012, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa de construcció de les noves instal·lacions elèctriques de transport secundari de 220 kV, per remodelació de l'actual subestació de distribució STR Moncofa, que passa a denominar-se ST Moncofa a 220/20 kV, ubicada en el terme municipal de Nules, s'aprova el seu projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. ATASCT/2011/7/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6830

Data del DOGV
:   31-07-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2012/7332

CVE


Data del document
:   16-03-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2012, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa de construcció de les noves instal·lacions elèctriques de transport secundari de 220 kV, per remodelació de l'actual subestació de distribució STR Moncofa, que passa a denominar-se ST Moncofa a 220/20 kV, ubicada en el terme municipal de Nules, s'aprova el seu projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. ATASCT/2011/7/12. [2012/7332]  
Vista la sol·licitud presentada per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada als efectes de notificacions en 48950 Erandio (Biscaia), c/ Ribera de Axpe núm. 5, en data 4 de gener de 2011, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, sobre concessió d'autorització administrativa per a la construcció de les noves instal·lacions de transport de 220 kV, per remodelació de les instal·lacions elèctriques de l'actual subestació de distribució STR Moncofa, que passarà a denominar-se ST Moncofa, situada en la zona sud-oest de la població de Moncofa, a l'altura del PK 1 de la carretera CN-320, en el terme municipal de Nules, província de Castelló, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública.   
A la mencionada sol·licitud, s'adjunta el projecte tècnic de la instal·lació esmentada, firmat per tècnic competent.  
Resultant que, d'acord amb el que establix l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, va ser sol·licitat per part d'esta Direcció General d'Energia a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, un informe a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.   
  
A este efecte, amb data 3 de maig de 2011 es va registrar en este òrgan directiu informe favorable emés per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, per a la remodelació de la subestació de 220/20 kV, denominada ST Moncofa, en vista del document de Planificació dels Sectors d'Electricitat i Gas 2008-2016, aprovat per Acord del Consell de Ministres, de 30 de maig de 2008, als efectes previstos en l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 114 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Resultant que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 25 de maig de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló del dia 26 de maig de 2011; en el diari Levante de 25 de maig de 2011, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Nules, únic municipi afectat pel projecte, des del dia 12 de maig fins al 20 de juny de 2011, segons edicte de l'ajuntament esmentat, als efectes previstos en l'article 9 del citat Decret 88/2005, de 29 d'abril; en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia; en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental; en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Resultant que, d'acord amb el mencionat Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va traslladar a l'Ajuntament de Nules la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada atés que afecta béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa entitat, a l'efecte de prestar-ne la conformitat o l'oposició i, simultàniament, es va traslladar al referit ajuntament, d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, i es va sol·licitar un informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga aplicable.  
  
Per part de l'Ajuntament de Nules es va remetre informe relatiu a l'adaptació del projecte al planejament urbanístic. Respecte de les manifestacions formulades relatives a obres de remodelació de la subestació transformadora, estes van ser traslladades a l'empresa peticionària, que va acompanyar, a efectes justificatius, informe relatiu a les necessitats de reducció d'impacte visual de la ST Moncofa, que al seu torn, va ser traslladat a l'ajuntament esmentat.  
Resultant que de la documentació que hi ha en l'expedient no hi ha afecció a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general que puguen veure's afectades per la instal·lació.   
Resultant que, el Servici Territorial d'Energia de Castelló ha informat favorablement sobre la instal·lació sol·licitada.  
Resultant que figura en l'expedient una còpia de la resolució emesa en data 23 de desembre de 2011 pel director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per mitjà de la qual s'estima acceptable, als efectes ambientals únicament, i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte d'execució de remodelació de la subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Moncofa, promogut per Red Eléctrica de España, SAU, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el terme municipal de Nules, província de Castelló, sempre que este es realitze amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva de la present resolució.   
Resultant que el projecte presentat té entre la seua documentació els plànols pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Resultant que la sol·licitud i documentació adjunta té una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar, i això sense perjuí d'indemnitzar-los adequadament.  
Resultant que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la remodelació sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment es troba ubicada la subestació transformadora STR Moncofa, la qual després de la remodelació passarà a denominar-se ST Moncofa, situada en la zona sud-oest de la població de Moncofa, a l'altura del PK 1 de la carretera CN-320, parcel·la núm. 356 del polígon núm. 27, en el terme municipal de Nules, província de Castelló.   
Resultant que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la remodelació de la subestació transformadora és poder atendre les necessitats actuals i de futur de la demanda elèctrica existent i disposar de les infraestructures elèctriques necessàries que puga garantir el servici als consumidors d'esta zona geogràfica.  
Atés que, d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de la xarxa de transport secundari d'energia elèctrica.  
Atés que la present instal·lació ja que està situada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada dins de les previstes en l'article 3.2.a) de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que corresponen a l'Administració General de l'Estat, la Generalitat Valenciana és la competent per a la seua tramitació i autorització.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Atés que esta Direcció General és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la seua redacció donada pel Decret 122/2011, de 16 de setembre.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a la construcció de les noves instal·lacions elèctriques de transport secundari de 220 kV, per remodelació de l'actual subestació de distribució STR Moncofa, que passa a denominar-se ST Moncofa a 220/20 kV, ubicada en el terme municipal de Nules, província de Castelló, situada en la zona sud-oest de la població de Moncofa, a l'altura del PK 1 de la carretera CN-320, en el terme municipal de Nules, província de Castelló, i les característiques tècniques principals de la qual són les següents:  
Sistema elèctric de 220 kV:  
Es tracta d'un sistema compacte d'interior (en edifici), amb envoltant metàl·lica i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), tipus GIS (Gas Insulated Switchgear). La configuració elèctrica del sistema és de doble barra amb adaptament transversal blindada, format per sis (6) posicions en 220 kV, amb la distribució següent:  
- Dos (2) cel·les per a posicions de línia (L-1 i L-5) formades cada una per dos seccionadors selectors de barres, un interruptor automàtic, tres transformadors d'intensitat; tres transformadors de tensió, un seccionador d'aïllament; dos seccionadors per a presa de terra de l'interruptor, un seccionador de presa de terra de línia; dos jocs de barres cada una d'estes (un costat, barres i un altre costat, línies) i un seccionador de presa de terra de línia amb poder de tall brusc sobre curtcircuit; dos jocs de barres cada una d'estes, i la caixa per als terminals dels cables tipus sec, incloent-hi els terminals de SF6.  
- Dos (2) cel·les per a posicions de transformador (T-1 i T-2) a més dels elements descrits per a les cel·les de les posicions de línia, s'instal·laran tres transformadors d'intensitat toroïdals, un per fase, que abracen el cable de potència.  
- Una (1) cel·la per a posició de mesura i presa de terra, formada per sis transformadors de tensió (tres per barra); un seccionador de presa de terra; i dos jocs de barres.  
- Una (1) cel·la per a posició d'enllaç de barres, formada per dos seccionadors selectors de barres; dos seccionadors de presa de terra, situat un a cada costat de l'interruptor; un interruptor automàtic; tres transformadors d'intensitat, i dos jocs de barres.  
- Un joc de tres parallamps d'òxid de zinc (ZnO) el més pròxim a cada transformador.  
A més, s'ha projectat espai per a tres (3) posicions de reserva:  
  
- Dos (2) posicions de línia.  
- Una (1) posició de transformador (T-3).  
S'inclou, així mateix, les instal·lacions per a servicis auxiliars, equips per a mesura i control i proteccions que estan associats al mateix sistema de transport secundari.  
- Obra civil: La construcció d'estes instal·lacions de transport secundari suposa la remodelació de l'actual subestació de distribució STR Moncofa, de manera que, perquè esta no quede sense servici, es farà per etapes. En la fase I, es demolirà part de l'edifici existent de la citada STR, i es construiran dos nous edificis. El primer albergarà el GIS de 220 kV, propietat de Red Eléctrica de España, SAU, i la construcció del qual s'autoritza per este acte, així com la sala de control i comunicacions, que es compartirà entre Red Eléctrica de España, SAU i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que contindrà el segon edifici, que es construirà en la fase II, un mòdul de cel·les de 20 kV, en aïllament SF6, annexat al construït en la fase I, que correspon a instal·lacions de distribució excloses d'esta resolució. El tancament perimetral estarà format per un tancament no metàl·lic format per un mur de blocs de formigó.   
- Pressupost: tres milions cinc-cents huitanta-dos mil cent vint-i-huit euros i huitanta-cinc cèntims d'euro (3.582.128,85 €).  
  
Segon  
Aprovar el projecte tècnic d'execució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, per a la construcció de les instal·lacions de transport secundari relacionades en el punt primer de la present resolució.  
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) D'acord amb el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
  
b) La instal·lació que cal executar complirà els reglaments tècnics aplicables a este tipus d'instal·lacions i, en particular, el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran d'executar-se segons el projecte aprovat. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta direcció general l'aprovació corresponent.  
  
d) El termini d'execució de l'obra serà de vint-i-cinc mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació d'esta resolució. No obstant això, abans de la finalització d'este termini, Red Eléctrica de España, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació concreta per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, acompanyant la documentació justificativa de la demora i del nou termini previst que sol·licite.   
  
e) El titular informarà de l'acabament de les obres el Servici Territorial d'Energia de Castelló als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.  
g) Les d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental, de 23 de desembre de 2011, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient següents:  
1. Els residus derivats del desmantellament de les instal·lacions existents seran gestionats adequadament a través d'empreses autoritzades per al tractament i eliminació de residus.  
2. Hauran d'adoptar-se les condicions (mesures d'integració paisatgística i programa d'implementació) fixades en l'estudi d'integració paisatgística que acompanya el projecte, d'acord amb el contingut de l'informe de 24 de maig de 2011 del Servici de Paisatge.  
3. En relació a l'ús de gasos fluorats en la instal·lació, s'observaran els aspectes regulats en el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny.  
  
4. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de comunicar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.   
5. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, haurà de ser comunicada a l'òrgan ambiental competent, que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de les instal·lacions elèctriques de transport secundari autoritzades en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i que es concreten en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació de l'annex I, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
  
  
  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, i comunicar que la publicació es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
  
Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Moncofa 220/20 kV   
Terme municipal de Nules, província Castelló (instal·lacions de transport secundari).  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 16 de març de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6830, del 31-07-2012 (2012/7332)

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga autorización administrativa de construcción de las nuevas instalaciones eléctricas de transporte secundario de 220 kV, por remodelación de la actual subestación de distribución STR Moncófar, que pasa a denominarse ST Moncófar a 220/20 kV, ubicada en el término municipal de Nules, se aprueba su proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. ATASCT/2011/7/12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6830

Fecha DOGV
:   31-07-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/7332

CVE


Fecha del documento
:   16-03-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga autorización administrativa de construcción de las nuevas instalaciones eléctricas de transporte secundario de 220 kV, por remodelación de la actual subestación de distribución STR Moncófar, que pasa a denominarse ST Moncófar a 220/20 kV, ubicada en el término municipal de Nules, se aprueba su proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. ATASCT/2011/7/12. [2012/7332]  
Vista la solicitud presentada por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), c/ Ribera de Axpe, núm. 5, en fecha 4 de enero de 2011, ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, sobre concesión de autorización administrativa para la construcción de las nuevas instalaciones de transporte de 220 kV, por remodelación de las instalaciones eléctricas de la actual subestación de distribución STR Moncófar, que pasará a denominarse ST Moncófar, situada en la zona suroeste de la población de Moncofa, a la altura del PK 1 de la carretera CN-320, en el término municipal de Nules, provincia de Castellón, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública.   
A la mencionada solicitud, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.   
A tal efecto, con fecha 3 de mayo de 2011 se registró en este órgano directivo informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la remodelación de la subestación de 220/20 kV, denominada ST Moncófar, en vista del documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008, a los efectos previstos en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 25 de mayo de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del día 26 de mayo de 2011, en el diario Levante de fecha 25 de mayo de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nules, único municipio afectado por el proyecto, desde el día 12 de mayo al 20 de junio de 2011, según edicto del citado ayuntamiento, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril, se dio traslado al Ayuntamiento de Nules de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
Por parte del Ayuntamiento de Nules se remitió informe relativo a la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico. Con respecto las manifestaciones formuladas relativas a obras de remodelación de la subestación transformadora, éstas fueron trasladadas a la empresa peticionaria, que acompañó, a efectos justificativos, informe relativo a las necesidades de reducción de impacto visual de la ST Moncófar, que a su vez, fue trasladado al citado ayuntamiento.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, ha informado favorablemente la instalación solicitada.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 23 de diciembre de 2011 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de remodelación de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Moncófar, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Nules, provincia de Castellón, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.   
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la remodelación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora STR Moncófar, la cual tras la remodelación pasará a denominarse ST Moncófar, situada en la zona suroeste de la población de Moncofa, a la altura del PK 1 de la carretera CN-320, parcela núm. 356 del polígono núm. 27, en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón.   
Resultando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la remodelación de la subestación transformadora es poder atender las necesidades actuales y de futuro de la demanda eléctrica existente y disponer de las infraestructuras eléctricas necesarias que pueda garantizar el servicio a los consumidores de esta zona geográfica.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de la red de transporte secundario de energía eléctrica.  
Considerando que la presente instalación al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la construcción de las nuevas instalaciones eléctricas de transporte secundario de 220 kV, por remodelación de la actual subestación de distribución STR Moncófar, que pasa a denominarse ST Moncófar a 220/20 kV, ubicada en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón, situada en la zona suroeste de la población de Moncofar, a la altura del PK 1 de la carretera CN-320, en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón, y cuyas características técnicas principales, son las siguientes:  
Sistema eléctrico de 220 kV:  
Se trata de un sistema compacto de interior (en edificio), con envolvente metálica y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), tipo GIS (Gas Insulated Switchgear). La configuración eléctrica del sistema es de doble barra con acoplamiento transversal blindada, formado por seis (6) posiciones en 220 kV, con la siguiente distribución:  
- Dos (2) celdas para posiciones de línea (L-1 y L-5), compuestas cada una por dos seccionadores selectores de barras; un interruptor automático; tres transformadores de intensidad; tres transformadores de tensión; un seccionador de aislamiento; dos seccionadores para puesta a tierra del interruptor; un seccionador de puesta a tierra de línea; dos juegos de barras cada una de ellas (un lado barras y otro lado líneas); y un seccionador de puesta a tierra de línea con poder de corte brusco sobre cortocircuito; dos juegos de barras cada una de ellas, y la caja para los terminales de los cables tipo seco, incluyendo los terminales de SF6.  
- Dos (2) celdas para posiciones de transformador (T-1 y T-2), además de los elementos descritos para las celdas de las posiciones de línea, se instalarán tres transformadores de intensidad toroidales, uno por fase, abrazando al cable de potencia.  
- Una (1) celda para posición de medida y puesta a tierra, compuesta por seis transformadores de tensión (tres por barra); un seccionador de puesta a tierra; y dos juegos de barras.  
- Una (1) celda para posición de enlace de barras, compuesta por dos seccionadores selectores de barras; dos seccionadores de puesta a tierra, situado uno a cada lado del interruptor; un interruptor automático; tres transformadores de intensidad; y dos juegos de barras.  
- Un juego de tres pararrayos de óxido de zinc (ZnO) lo más cercano a cada transformador.  
Además, se ha proyectado espacio para tres (3) posiciones de reserva:  
- Dos (2) posiciones de línea.  
- Una (1) posición de transformador (T-3).  
Se incluye, asimismo, las instalaciones para servicios auxiliares, equipos para medida y control y protecciones que están asociados al propio sistema de transporte secundario.  
- Obra civil: La construcción de estas instalaciones de transporte secundario supone la remodelación de la actual subestación de distribución STR Moncófar, de modo que para que ésta no quede sin servicio, se hará por etapas. En la Fase I, se demolerá parte del edificio existente de la citada STR, construyendo dos nuevos edificios. El primero albergará el GIS de 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU, y que cuya construcción se autoriza por el presente acto, así como la sala de control y comunicaciones, que se compartirá entre Red Eléctrica de España, SAU e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, albergando el segundo edificio, a construir en la Fase II, un módulo de celdas de 20 kV, en aislamiento SF6, anexado al construido en la Fase I, que corresponde a instalaciones de distribución excluidas de esta resolución. El cerramiento perimetral estará formado por un cierre no metálico compuesto por un muro de bloques de hormigón.   
- Presupuesto: tres millones quinientos ochenta y dos mil ciento veintiocho euros y ochenta y cinco céntimos de euro (3 582 128,85 €).  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional, para la construcción de las instalaciones de transporte secundario relacionadas en el punto primero de la presente resolución.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Conforme el título VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos técnicos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto aprobado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de veinticinco meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando la documentación justificativa de la demora y del nuevo plazo previsto que solicite.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Las de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, de 23 de diciembre de 2011, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente siguientes:  
1. Los residuos derivados del desmantelamiento de las instalaciones existente serán gestionados adecuadamente a través de empresas autorizadas para el tratamiento y eliminación de residuos.  
2. Deberán adoptarse las condiciones (medidas de integración paisajística y programa de implementación) fijadas en el estudio de integración paisajística que acompaña al proyecto, de acuerdo con el contenido del informe de 24 de mayo de 2011 del Servicio de Paisaje.  
3. En relación al uso de gases fluorados en la instalación, se observarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio.  
4. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán comunicarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.   
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano ambiental competente, que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de las instalaciones eléctricas de transporte secundario autorizadas en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del Anexo I, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
  
  
  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
Anexo I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Moncofar 220/20 kV   
Término municipal de Nules, provincia Castellón (instalaciones de transporte secundario).  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 16 de marzo de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML