Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3776, del 21-06-2000 (2000/4577)

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2000, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza administrativament i s'aprova a Iberdrola, SA la reforma de la subestació transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (València).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3776

Data del DOGV
:   21-06-2000

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2000/4577

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2000, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza administrativament i s'aprova a Iberdrola, SA la reforma de la subestació transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (València). [2000/M4577]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància d'Iberdrola, SA relatiu al projecte d'execució de reforma de la subestació transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (València).
  
Atés que la sol·licitud indicada ha seguit en el Servicio Territorial d'Indústria i Energia de València la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; en el Decret 2.619/1966, d'aquesta mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques; i en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que en el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions al projecte tècnic.
  
Vist l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient, de data 26 de gener de 2000.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia resol:
  
Primer
  
Autoritzar a Iberdrola, SA la reforma de la subestació transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (Valencia), segons projecte firmat pel senyor Tomás Muruzábal Sitges, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de València amb dates 2 d'agost de 1999 i 23 de març de 2000, les característiques principals de la qual, una vegada realitzades les obres de reforma són les següents:
  
Tensió de 66 kV
  
De tipus intempèrie, disposa d'un doble sistema de barres de 66 kV, preparat per a quatre posicions de transformació de 20 MVA cada una i per a quatre entrades o eixides de cables. Las posicions són ocupades de la següent forma:
  
- Dues posicions de línia procedents de la S.T. Vivers.
  
- Dues posicions de línia procedents de la S.T. Torrent.
  
- Quatre posicions de transformador.
  
- Una posició d'acoblament.
  
Totes les posicions de línia i la posició de acoblament estan equipades amb interruptors de 72,5 kV i 1.500 MVA amb comandament a distància i rearmament per motor elèctric, amb seccionadors de posada a terra en les posicions de connexió de cables.
  
Les posicions de transformador estan equipades amb interruptors de 60 kV, 600 A i 1.000 MVA, amb comandament a distància i rearmament per motor elèctric i dos seccionadors.
  
Els transformadores són trifàsics, tipus intempèrie i refrigeració forçada per ventiladors, de 20 MVA de potència i relació 64, 62, 60/11, 6,35 kV + 5,15%. Connexió estrella, estrella, triangle. Tenen ajustadors per als canvis de tensió i proteccions de relé Buchholz i termòmetre.
  
Tensió d'11 kV
  
A l'eixida dels transformadors es disposa d'un doble embarrat d'11 kV en intempèrie on es troben instal·lats per a cada transformador dos seccionadors selectors de barra per a alimentar des de cada transformador a l'un o l'altre embarrat.
  
A l'interior de l'edifici es disposa de dos embarrats, un de principal i un altre de transferència, dels quals s'alimenten dos mòduls de cel·les de maçoneria que contenen interruptors, seccionadors i transformadors de mesura per al comandament, protecció i mesura de cada una de les posicions.
  
Quadre de control
  
- El de 66 kV està compost de cinc plafons dobles on es troba disposat al front un esquema sinòptic, els aparells de mesura directa i els polsadors de comandament a distància; i en la part posterior es troben col·locats els comptadors i els relés de protecció.
  
- El d'11 kV conté el comandament i la senyalització de mitjana tensió.
  
Serveis auxiliars
  
- Una bateria d'acumuladors de plom de 378 A-h de capacitat.
  
- Un rectificador de seleni per a la seua càrrega.
  
- Un quadre de serveis auxiliars de corrent contínua i corrent alterna alimentat des de dos transformadors de 160 kVA.
  
La reforma consisteix essencialment en:
  
- Substitució de les cel·les d'11 kV per unes altres de SF6 en l'interior de l'edifici.
  
- Substitució del parc de 66 kV per cel·les blindades de SF6 allotjades a l'edifici.
  
- Substitució dels transformadors existents (4) per 3 allotjats també dins de l'edifici.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució, sotmetent-lo a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 6 meses comptats a partir de la notificació d'aquesta resolució.
  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
Aquesta resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3776, del 21-06-2000 (2000/4577)

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA la reforma de la subestación transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3776

Fecha DOGV
:   21-06-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2000/4577

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA la reforma de la subestación transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (Valencia). [2000/M4577]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA, relativo al proyecto de ejecución de reforma de la subestación transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (Valencia).
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2.619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que en el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 26 de enero de 2000.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar a Iberdrola, SA la reforma de la subestación transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (Valencia), según proyecto firmado por don Tomás Muruzábal Sitges, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia con fecha 2 de agosto de 1999 y 23 de marzo de 2000, cuyas características principales, una vez realizadas las obras de reforma son las siguientes:
  
- Tensión de 66 kV
  
De tipo intemperie, dispone de un doble sistema de barras de 66 kV, preparado para cuatro posiciones de transformación de 20 MVA cada una y para cuatro entradas o salidas de cables. Las posiciones son ocupadas de la siguiente forma:
  
- Dos posiciones de línea procedentes de la S.T. Viveros.
  
- Dos posiciones de línea procedentes de la S.T. Torrente.
  
- Cuatro posiciones de transformador.
  
- Una posición de acoplamiento.
  
Todas las posiciones de línea y la posición de acoplamiento están equipadas con interruptores de 72,5 kV y 1.500 MVA con mando a distancia y rearme por motor eléctrico, con seccionadores de puesta a tierra en las posiciones de acometida de cables.
  
Las posiciones de transformador están equipadas con interruptores de 60 kV, 600 A y 1.000 MVA, con mando a distancia y rearme por motor eléctrico y dos seccionadores.
  
Los transformadores son trifásicos, tipo intemperie y refrigeración forzada por ventiladores, de 20 MVA de potencia y relación 64, 62, 60/11, 6'35 kV + 5,15%. Conexión estrella, estrella, triángulo. Tienen ajustadores para los cambios de tensión y protecciones de relé Buchholz y termómetro.
  
Tensión de 11 kV
  
A la salida de los transformadores se dispone de un doble embarrado de 11 kV en intemperie donde se hallan instalados para cada transformador dos seccionadores selectores de barra para alimentar desde cada transformador a uno u otro embarrado.
  
En el interior del edificio se dispone de dos embarrados, uno principal y otro de transferencia, de los que se alimentan dos módulos de celdas de mampostería que contienen interruptores, seccionadores y transformadores de medida para el mando, protección y medida de cada una de las posiciones.
  
Cuadro de control
  
- El de 66 kV está compuesto de cinco paneles dobles donde se halla dispuesto en su frente un esquema sinóptico, los aparatos de medida directa y los pulsadores de mando a distancia; y en la parte posterior se hallan colocados los contadores y los relés de protección.
  
- El de 11 kV contiene el mando y señalización de media tensión.
  
Servicios auxiliares
  
- Una batería de acumuladores de plomo de 378 A-h de capacidad.
  
- Un rectificador de selenio para su carga.
  
- Un cuadro de servicios auxiliares de corriente continua y corriente alterna alimentado desde dos transformadores de 160 kVA.
  
La reforma consiste esencialmente en:
  
- Sustitución de las celdas de 11 kV por otras de SF6 en el interior del edificio.
  
- Sustitución del parque de 66 kV por celdas blindadas de SF6 alojadas en el edificio.
  
- Sustitución de los transformadores existentes (4) por 3 alojados también dentro del edificio.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML