Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 10051, del 20-02-2025 (2025/2619)

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2024, de la Direcció General d’Energia i Mines, d’autorització administrativa prèvia i de construcció i aprovació del pla de desmantellament per al parc eòlic Cabrillas I», de 13,8 MW de tres aerogeneradors, a Portell de Morella, inclosa la infraestructura d’evacuació fins a la subestació transformadora SET30/12/132kV Embalagué a Med Wind Energy, SL, i s’atorga a esta i a Energías Renovables Mediterraneas, SA, autorització per a l’ampliació d’esta subestació, i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient ATALFE/2020/20.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   10051

Data del DOGV
:   20-02-2025

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2025/2619

CVE
:   DOGV-V-2025-2619

Data del document
:   17-07-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

*Antecedents*

Sol·licitud inicial

Med Wind Energy, SL, va presentar instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 12/10/2020, amb núm. de registre GVRTE/2020/1493132, de sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, declaració d’utilitat pública, per a la construcció d’una central de producció d’energia elèctrica de tecnologia eòlica, denominada «Parc eòlic Cabrillas II», de quatre aerogeneradors i potència nominal 13,8 MW, amb la seua infraestructura d’evacuació fins a la subestació transformadora «SET 12/30/132 kV Embalagué».

Mitjançant acord de data 10/07/2020, del consell d’administració d’Energías Renovables Mediterráneas, SA (RENOMAR), propietària de la subestació ST Embalagué, autoritza a Med Wind Energy, SL, l’evacuació a través de les seues infraestructures de fins a 196,65 MW eòlics, incloent-hi, si cal, la tramitació i modificació de les infraestructures d’evacuació mencionades.

Amb data 14/06/2021, amb número de registre GVRTE/2021/1519521, Med Wind Energy, SL, presenta un escrit complementari en què renuncia a la sol·licitud de declaració d’utilitat pública de la instal·lació citada, sense perjuí d’una sol·licitud de tramitació posterior.

Amb data 18/06/2021, amb núm. de registre telemàtic GVRTE/2021/1570249, Med Wind Energy, SL, sol·licita avaluació d’impacte ambiental de la instal·lació mencionada.

Med Wind Energy, SL, va presentar una instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 08/03/2023, amb núm. de registre GVRTE/2023/1079051, per la qual amplia la sol·licitud inicial amb la sol·licitud de declaració d’utilitat pública, en concret, de la instal·lació.

El parc eòlic se situa dins de la zona 3 del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, PECV), en el terme municipal de Portell de Morella (Castelló).

De conformitat amb l’article 29 de l’acord, de 26/07/2001, del Consell, pel qual es va aprovar el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, l’assignació de potències de referència i el nombre màxim d’aerogeneradors en la zona 3 és de 145 MW i 230, respectivament. Tenint en compte la potència instal·lada i el nombre d’aerogeneradors autoritzats dels parcs eòlics en explotació en la zona 3 (Arriello, Folch, Folch II, Cabrillas i Pla d’Embalagué), així com el càlcul del nombre d’aerogeneradors equivalent per a autoritzar-los en el parc eòlic Cabrillas II, la instal·lació sol·licitada respectaria les limitacions indicades en l’esmentat article 29.

Com a document del projecte, consta l’avaluació del recurs eòlic i la valoració de la producció d’energia elèctrica esperada en funció de la instal·lació definida.

Segons les característiques i la ubicació de la instal·lació sol·licitada, esta està sotmesa al procediment integrat d’autorització de parcs eòlics que hagen d’emplaçar-se en sòl no urbanitzable, establit pel Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (d’ara en avant, Decret llei 14/2020). Per a la tramitació d’esta s’incoa, per part del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de Castelló (d’ara en avant STIEMCA), l’expedient ATALFE/2020/20, el qual s’instruïx per tràmit d’urgència d’acord amb la resolució de 30/06/2021, de la llavors Direcció General d’Indústria, Energia i Mines.

Amb data 23/12/2020, en vista de la documentació presentada, s’acorda l’admissió a tràmit pel citat Servici Territorial de la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de producció d’energia elèctrica denominada «Parc eòlic Cabrillas II», de 13,80 MW de potència instal·lada, promoguda per Med Wind Energy, SL, per a situar en el terme municipal de Portell de Morella, província de Castelló, únicament als efectes del que estipula l’article 1.1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

Informació pública

Primera informació pública

La sol·licitud d’autorització administrativa de la instal·lació, juntament amb la documentació presentada, ha sigut objecte d’informació pública durant el termini de trenta (30) dies, d’acord amb l’article 23 del Decret llei 14/2020, en l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental, la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, i la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*   de data 02/07/2021 (DOGV 9119)

– el *Butlletí Oficial de la Província de Castelló*   de data 06/07/2021 (BOP 80).

L’STIEMCA, en virtut de l’article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l’Ajuntament de Portell de Morella (Castelló) la sol·licitud d’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, l’autorització administrativa prèvia i la de construcció, les quals consten en l’expedient, per tal que les exposara en el tauler d’anuncis, i es va requerir a este que remetera la diligència acreditativa de l’exposició una vegada s’acabe el termini corresponent.

Així mateix, la documentació es posa a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web <http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio>  (en castellà) i <http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio>  (en valencià).

Segona informació pública

A causa dels condicionants indicats pels diferents organismes, així com per la declaració d’impacte ambiental emesa, el promotor presenta el 08/03/2023 el nou «Projecte tècnic del Parc Eòlic Cabrillas II i el projecte «ampliació SE Embalagué» (amb declaració responsable de 01/03/2023), en el qual, segons manifesta, s’han inclòs tots els condicionants derivats del conjunt d’informes rebuts i que les modificacions plantejades no s’han de considerar substancials.

El projecte s’acompanya de la declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, el qual indica que este complix la normativa que li és aplicable, de conformitat amb l’article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i la taxa corresponent a la diferència pressupostària dels projectes, així com l’altra documentació que es detalla posteriorment.

En requerir-se la declaració d’utilitat pública, en concret, de conformitat amb l’article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i els procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, les modificacions s’han de considerar com a substancials.

Per tant, d’acord amb l’article 23.5 del Decret llei 14/2020, la sol·licitud se sotmet de nou al tràmit d’informació pública durant el termini de trenta (30) dies, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*   de data 19/07/2023 (DOGV 9643),

– el *Butlletí Oficial de la Província de Castelló*   de data 20/07/2023 (BOP 90) i

– el Periódico Mediterráneo de 01/08/2023.

L’STIEMCA, en virtut de l’article 23 del Decret llei 14/2020 i l’article 144 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, va remetre a l’Ajuntament de Portell de Morella (Castelló), per tal que les exposara en el tauler d’anuncis, la sol·licitud d’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, l’autorització administrativa prèvia i la de construcció, així com la de reconeixement, en concret, d’utilitat pública, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel projecte per tal de poder iniciar, després, el procediment d’expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d’energia elèctrica, les quals consten en l’expedient, i es requerix d’estos que es remetera la diligència acreditativa de l’exposició una vegada acabe el termini corresponent.

Es fan les notificacions corresponents a totes les persones que consten com a titulars dels béns i drets afectats. Una vegada s’ha intentat, sense efecte, la notificació de l’acte administratiu a algunes de les persones interessades, segons el que preveuen els articles 40, 41 i 42 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedix a la publicació d’un extracte d’este en el *Boletín Oficial del Estado*   de data 26/09/2023, de conformitat amb el que disposen els articles 44, 45 i 46 de la llei mencionada.

Així mateix, la documentació es posa a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà) i

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià).

Al·legacions

D’acord amb la documentació que obra en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública (primera i segona) s’han presentat 2 escrits d’al·legacions, que van ser remesos al sol·licitant per al seu informe, amb el resultat que, sintetitzat, s’indica:

– Forestalia Renovables, SL,

1. Respecte al no compliment de les distàncies de seguretat reglamentàries entre l’aerogenerador CAII01 i la línia elèctrica d’alta tensió que actualment hi ha en la zona, respon que es tindrà en compte el que s’ha indicat i que, en la redacció del projecte final, la zona on es projecte complirà amb el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.

2. Respecte a l’afecció de la plataforma de l’aerogenerador CAII01 a un suport de la línia en qüestió, respon que este punt també es tindrà en compte a l’hora de redactar el projecte definitiu una vegada es tinga el pronunciament ambiental, i que en cap moment s’apilarà material o se situaran les grues de muntatge, durant la construcció del parc, en la zona del suport ni davall de l’estesa de la línia elèctrica. Tenint en compte que l’aerogenerador esmentat s’elimina en el projecte finalment autoritzat, es considera atesa esta al·legació.

3. Respecte a la separata remesa a REE, Med Wind Energy, SL, informa que no ha rebut resposta d’este organisme, la qual cosa queda constatat, segons s’indica a continuació, i per este motiu l’al·legació s’entén com a desestimada.

4. Respecte a la desestimació o denegació de les sol·licituds d’autorització per diversos incompliments normatius, Med Wind Energy, SL, informa que estes no tenen cap base. Atés que les instal·lacions seguixen el procediment establit en la legislació aplicable, es desestima esta al·legació.

– La Sra. Immaculada Colom, en representació d’hereus d’Aurelio Colom Prades, que informa que en la zona de Mas de Nassio es van fer diverses labors de millora i repoblació forestal, i sol·licita que se’n faça un estudi detingut. Tenint en compte que el projecte disposa de declaració d’impacte ambiental i de l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge favorables, es considera atesa l’al·legació presentada.

Condicionats d'afectats

De conformitat amb el procediment reglamentàriament establit en l’article 24 del Decret llei 14/2020 i tenint en compte que s’ha declarat la tramitació d’urgència d’este expedient, per tal que en el termini de quinze (15) dies presentaren la seua conformitat o oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si era el cas, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general, dels quals, els béns o drets, pogueren vore’s afectats per esta, i es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

Primera informació pública

– Conselleria de Cultura, Educació i Esport (Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià).

Després que el promotor aportara la memòria d’impacte patrimonial de la prospecció per al projecte, el 19/10/2022 s’emet un informe en el qual es conclou que no hi ha afecció al patrimoni cultural en cap de les seues manifestacions, per la qual cosa s’informa favorablement, als efectes patrimonials previstos en l’art. 11 de la Llei 4/98, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià. En l’àmbit patrimonial esta construcció no afecta cap BIC ni bé de rellevància local, sempre que es complisquen les mesures correctores proposades respecte al patrimoni arqueològic i etnològic que poguera vore’s afectat. Qualsevol troballa d’interés rellevant que es localitzara durant l’execució del projecte haurà de comunicar-se a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, o als ajuntaments implicats, segons el que disposa l’article 63 de la Llei 4/1998 del patrimoni cultural valencià.

Mitjançant l’escrit de 27/10/2022, el promotor accepta tot el que s’ha assenyalat.

– Conselleria d’Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Direcció Territorial de Castelló, Secció d’Estructures i Obres Agràries).

Mitjançant l’informe de data 19/10/2021, s’oposa a l’actuació sol·licitada mentres no es demostre la no afecció al desenrotllament i manteniment del medi rural actual, per a això caldrà l’elaboració d’un estudi d’afeccions específic.

El promotor dona resposta, que és acceptada per la direcció general esmentada, en la qual informa favorablement l’actuació sol·licitada, amb els condicionants següents:

– Una vegada fet l’informe acústic en els termes descrits, este haurà de corroborar el compliment de la normativa vigent.

– El promotor ha d’assumir l’existència d’una activitat agropecuària en l’entorn de la ubicació objecte de l’actuació, que no ha de vore’s perjudicat per l’actuació proposada.

El promotor respon l’11/01/2022, i accepta i assumix tot el que s’ha assenyalat.

Després de l’aportació de l’informe sobre l’avaluació del soroll, el 9/12/2022 emet un nou informe desfavorable a l’actuació sol·licitada, mentres no se solucione el compliment dels nivells de recepció externs màxims (dia/nit) o els que la legislació específica establisca en cas de ser més restrictius. El promotor es compromet a implantar les mesures correctores que siguen necessàries per al compliment dels nivells de recepció externs màxims durant el dia i la nit. Per eixe motiu, informa que no s’oposa a l’actuació sol·licitada.

– Direcció General de Medi Natural i Animal (ref. C-140/2021)

Emet un informe, de data 23/3/2022, en el qual indica les condicions següents que cal complir:

1. Les ubicacions dels aerogeneradors on es pretén dur a terme les obres estan afectades per terreny forestal; de la mateixa manera, les línies subterrànies afecten puntualment el sòl forestal comú. Per este motiu, en la fase d’execució de totes les instal·lacions ha de tindre’s en compte el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre mesures de seguretat i prevenció en incendis forestals, que cal observar en l’execució de les obres i els treballs que es facen en terrenys forestals o al voltant d’estos.

2. En la fase de desmantellament s’hauran de fer els treballs de restauració del terreny forestal que garantisquen una possible gestió forestal ulterior de la superfície afectada, tenint en compte la recuperació de la capacitat d’infiltració dels terrenys afectats per les compactacions del sòl.

3. Quant a les vies pecuàries, se’n voran afectades diverses, per la qual cosa durant les obres s’haurà de respectar la servitud de pas ramader i els abeuradors. Els aerogeneradors no es podran emplaçar dins de l’amplària legal de les vies pecuàries. Si és el cas, caldrà sol·licitar les modificacions pertinents i les autoritzacions d’ocupació demanial del subsol dels elements auxiliars necessaris.

4. Es recomana informar el titular del vedat de caça CS-10074 (L’Aurora) i CS-10081 (Mare de Déu del Llosar) del canvi d’ús del sòl, de l’activitat que s’hi desenrotllarà i de les implicacions que esta puga tindre.

5. Este projecte haurà de sotmetre’s a una avaluació detallada de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 (vegeu l’apartat «Avaluació ambiental»).

6. Caldrà complir les prescripcions tècniques i les mesures de prevenció descrites en els articles 6 i 7 del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

7. En els tancaments perimetrals de la subestació es col·locaran mesures per a previndre la col·lisió, que consistiran en la col·locació de plaques metàl·liques de color blanc i en acabat mat, de 25x25 cm, que caldrà situar-les en cada espai entre suports.

Consta l’acceptació, per part del promotor, del que arreplega l’informe.

– Ajuntament de Portell de Morella

Consta l’informe de l’enginyer de camins, canals i ports al servici de l’Ajuntament de Portell de Morella, de data 3/6/2022, en el qual este no expressa cap oposició al projecte i, a més, informa que cal obtindre un informe favorable de les conselleries competents en matèria d’urbanisme i medi ambient, i de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

Es va remetre una consulta a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, a Red Eléctrica de España, SAU, i a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria del Ministeri de Foment, sense que s’haja rebut cap contestació. Una vegada ha transcorregut el termini sense que conste cap resposta, i d’acord amb la legislació aplicable, s’ha d’entendre que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

Segona informació pública

– Direcció General de Medi Natural i Animal (ref. C-140/2021)

Emet un informe, de data 8/9/2023, en el qual considera que les modificacions introduïdes en el projecte constructiu del parc eòlic «Las Cabrillas II» i la seua infraestructura d’evacuació no suposen una modificació substancial de les afeccions al medi natural, per la qual cosa es pronuncia de manera favorable a la modificació del projecte plantejada. No obstant això, es recorda que sí que hi ha afecció d’este parc al medi natural i que, per tant, caldrà complir el condicionant que s’indica en els diferents informes emesos des d’eixa direcció general.

A més, establix que les noves pales s’implementaran amb mesures preventives contra les col·lisions, que s’hagen estudiat en altres parcs i siguen efectives, les quals hauran d’acompanyar-se d’un pronunciament específic de la direcció general de medi natural amb competències en vida silvestre, i, en concret, se’n detallaran les relatives als quiròpters.

Consta l’acceptació, per part del promotor, del que arreplega l’informe.

Avaluació ambiental

El projecte d’instal·lacions eòliques de la zona 3, que inclou el sistema d’evacuació elèctrica fins a la subestació de Morella 400/132 kV, disposa de la declaració d’impacte ambiental (exp. 25/02-AIA) de data 21/06/2004, emesa per la Direcció General de Gestió del Medi natural, així com diverses resolucions complementàries a esta, totes accessibles en el web <https://cindi.gva.es/va/web/energia/pla-eolic-de-la-comunitat-valenciana>.

Consta la declaració d’impacte ambiental del projecte de parc eòlic «Cabrillas II», de 13,8 MW i el projecte d’ampliació de la SET 12/132 kV «Embalagué», en el terme municipal de Portell de Morella, mitjançant la resolució de data 02/01/2023 de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental (exp.: 012/2022-AIA), publicada en el DOGV de data 28/02/2023 (núm. 9543). Els condicionats que esta arreplega, d’acord amb la legislació d’avaluació ambiental, s’incorporen en el punt segon, relatiu a l’autorització administrativa prèvia, de la part dispositiva d’esta resolució.

Consta la resolució de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de data 5/7/2022, que conclou que el projecte analitzat no tindrà repercussions sobre la integritat de l’espai de la Xarxa Natura 2000, sempre que en el seu desenrotllament i execució se seguisquen les determinacions establides en l’estudi d’afeccions analitzat, i que es garantisca el compliment de les mesures preventives i correctores proposades en este i en esta resolució.

Per mitjà de la consulta de l’STIEMCA sobre la consideració de les modificacions introduïdes en el projecte constructiu com a substancials respecte de la declaració d’impacte ambiental emesa, el Servici d’Impacte Ambiental emet un informe, de data 21/07/2023, en el qual indica que les modificacions introduïdes en el projecte constructiu del parc eòlic «Cabrillas II» i la seua infraestructura d’evacuació, en la mesura en què complisquen les condicions de la declaració d’impacte ambiental de l’expedient 12/2021/AIA i de l’òrgan substantiu, no fan necessari un nou pronunciament en matèria d’avaluació d’impacte ambiental.

Implantació en sòl no urbanitzable

Mitjançant la Resolució de 19/10/2004, del conseller de Territori i Vivenda, s’aprova definitivament el Pla especial eòlic de la zona 3.

Consta l’informe de l’enginyer de camins, canals i ports al servici de l’Ajuntament de Portell de Morella, en relació a la sol·licitud d’informe de conformitat o oposició per a la instal·lació elèctrica, corresponent a la implantació del parc eòlic «Las Cabrillas», en el qual s’indica que l’activitat objecte de la sol·licitud no té limitacions urbanístiques en el planejament urbanístic municipal corresponent a la delimitació vigent del sòl urbà, i pot continuar-se la tramitació del procediment integrat d’autorització de parcs eòlics, ja que no es troba expressament prohibit en el planejament urbanístic municipal, tot això, en compliment de l’article 20.1 del Decret llei 14/2020.

Consten en l’expedient els informes favorables del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge, de data 12/04/2022, així com els del Servici de Gestió Territorial, de data 28/10/2021. Els condicionants establits en estos s’indiquen en el punt primer de la part resolutiva d’este document. Mitjançant els informes de dates 14/12/2023 i 09/08/2023, els servicis esmentats consideren que les modificacions fetes després no són substancials.

Evacuació i connexió a la xarxa

L’evacuació de l’energia generada es farà mitjançant la infraestructura d’evacuació actual fins a l’ST Morella de 132 kV, que dona servici als parcs eòlics Arriello, Folch, Folch II, Carrillas i Pla d’Embalagué.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2025/2/14/1226611/13_1739953218717_8496885181474968886_Fig2.jpg)

Fig. 2: Detall de la infraestructura d’evacuació amb el PE «Cabrillas II»

El promotor disposa de permisos d’accés i connexió vigents, atorgats per l’empresa transportista, de data 12/04/2021, relatius a la instal·lació Las Cabrillas II, «amb una capacitat d’accés concedida de 13,8 MWn en 400 kV de l’ST Morella.

En compliment de l’article 124 del Reial decret 1955/2000, RENOMAR aporta un document que acredita l’existència d’un acord vinculant per a les parts (Med Wind Energy, SL i RENOMAR) en relació amb l’ús compartit de les infraestructures d’evacuació.

Acreditacions prèvies a la resolució

L’agent promotor acredita els aspectes següents, tal com establix l’article 30.1 del Decret llei 14/2020, de manera prèvia a la resolució del procediment:

– Disposar dels terrenys on s'implantarà la instal·lació, sense perjuí de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de les infraestructures d'evacuació.

– Disposar dels permisos d’accés i connexió vigents per a la instal·lació, indicats anteriorment.

En l’expedient consta la proposta conjunta del Servici d’Energies Renovables, Eficiència Energètica i Instal·lacions Radioactives, i de la Subdirecció General d’Energia i Mines, els quals l’han elevada a este centre directiu.

*Fonaments de dret*

Mitjançant l’acord, de 26/07/2001, del Consell, es va aprovar el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, amb la naturalesa de pla d’acció territorial de caràcter sectorial, dels regulats en la Llei 6/1989, de 7 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d’ordenació del territori de la Comunitat Valenciana, i en el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Govern valencià, pel qual s’aprova el Reglament de planejament de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de regular la instal·lació de parcs eòlics en les zones qualificades d’aptes (amb prescripcions o sense) per a esta finalitat, de conformitat amb el que establixen les normes sobre classificació del territori de la Comunitat Valenciana en este pla.

Mitjançant l’Orde de 31/07/2001 de la Conselleria d’Indústria i Comerç, es va dur a terme una convocatòria pública per al desplegament i l’execució del PECV (DOGV 4056, 02/08/2001, i correcció d’errades en el DOGV 4062, 10/08/2001).

Mitjançant la Resolució de 19/10/2004, del conseller de Territori i Vivenda, s’aprova definitivament el Pla especial eòlic de la zona 3.

Mitjançant la resolució, de 29 de juny de 2011, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, s’aprova definitivament la modificació puntual del Pla especial de la zona eòlica 3 en l’àmbit de «Las Cabrillas».

Amb data 3/06/2005 es va aprovar el Pla energètic de la zona 3, mitjançant la resolució del conseller d’Infraestructures i Transport.

La instrucció i resolució d'este procediment administratiu correspon a la Generalitat Valenciana, ja que la instal·lació elèctrica objecte del procediment està radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les instal·lacions elèctriques contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.

D’acord amb el que disposa l’article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb el Decret 226/2023, de 19 de desembre, de 2023, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, correspon a esta direcció general la resolució d’este procediment.

Per Resolució de 30/06/2021, de la llavors Direcció General d’Indústria, Energia i Mines, es declara la tramitació d’urgència de les sol·licituds presentades per a la construcció i posada en servici d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de tecnologia eòlica subjectes als procediments regulats en el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, el Decret 88/2005, de 29 d’abril, i l’Acord, de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.

Tenint en compte l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 7 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció.

A més, d’acord amb l’article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució, i si és el cas, la transformació d’energia elèctrica.

Com que es tracta d’un parc eòlic que s’ha d’implantar en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que s’establix en l’article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, es pot aplicar el procediment establit en el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.

De conformitat amb la disposició addicional única del PECV, els parcs eòlics que se situen en sòl no urbanitzable en zones aptes o aptes amb prescripcions se subjectaran a l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable regulada en el procediment específic que es desplegue a este efecte. D’acord amb la redacció vigent de l’article 21 i la disposició transitòria quarta del Decret llei 14/2020, no és exigible la tramitació d’una declaració d’interés comunitari per a estes instal·lacions.

Segons el que indica l’article 25 del Decret llei 14/2020, l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant, en els aspectes que enumera l’article 25.1, i haurà de ser favorable per a poder atorgar les autoritzacions, la concessió de les quals correspon a la conselleria competent en matèria d’energia. En cas que l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge siga desfavorable, es resoldran la finalització i l’arxiu del procediment, sense cap altre tràmit.

D’acord amb la disposició transitòria quarta del Decret llei 14/2020 (instal·lacions d’energies renovables que es troben en tramitació), no caldrà reiterar la petició d’informes que ja s’hagen emés o de tràmits que ja s’hagen dut a terme de conformitat amb el procediment regulat per la normativa anterior, inclosos la resta dels aspectes que conté l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge de l’article 25.1. De la mateixa manera, no serà necessari emetre un nou certificat de compatibilitat urbanística en els procediments en tramitació en els quals ja s’haja emés este certificat amb caràcter favorable, de conformitat amb la regulació anterior. En este supòsit, tampoc s’exigirà l’informe no vinculant sobre la valoració favorable o desfavorable que fa l’Ajuntament, i que es regula en l’article 19.1. En cap cas s’exigirà tramitar una declaració d’interés comunitari per a instal·lar qualsevol projecte en tramitació a l’entrada en vigor d’este decret llei.

Per incloure el present procediment l’autorització administrativa d’una subestació de transformació elèctrica amb alguna de les tensions igual o superior a 132 kV, declarada en concret d’utilitat pública, d’acord amb l’article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat Valenciana, és aplicable el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic» d’esta norma legal.

Tal com s’especifica en l’article 5.2 del PECV, totes les sol·licituds per a la construcció i posada en servici d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica que utilitzen com a energia primària l’energia eòlica, necessàriament hauran d’anar acompanyades de l’oportuna documentació acreditativa de l’existència del recurs eòlic suficient i adequat per a l’explotació del parc eòlic en la localització que es proposa, en la qual s’haurà d’especificar si està basada en mesures de vent reals en l’emplaçament proposat o en la modelització del recurs, i en qualsevol d’estos casos s’haurà d’assenyalar la metodologia seguida per a fer-ho. En la documentació s’hauran d’incloure les millors previsions de produccions d’energia elèctrica convenientment temporalitzades.

Només s’admetran a tràmit les sol·licituds referides a projectes d’instal·lacions que s’hagen de situar en zones declarades aptes o aptes amb compliment de prescripcions en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, i tampoc s’admetran les sol·licituds en emplaçaments que, d’acord amb els corresponents pronunciaments en desplegament i execució del PECV, hagen resultat incompatibles amb les infraestructures d’aprofitament eòlic, segons l’article 5.3 del PECV.

De conformitat amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d’impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment constituïx un projecte sotmés a avaluació d’impacte ambiental ordinària.

Se seguiran les determinacions establides en el capítol IV de les normes del PECV referents a la minimització de l’impacte ambiental i el Pla de vigilància ambiental.

D’acord amb la redacció vigent de l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, la potència instal·lada es correspondrà amb la potència activa màxima que pot aconseguir una unitat de producció i vindrà determinada per la potència menor de les especificades en les plaques de característiques dels grups de motor, turbina o alternador instal·lats en sèrie, o, si és el cas, quan la instal·lació estiga configurada per diversos motors, turbines o alternadors en paral·lel, serà la menor de les sumes de les potències de les plaques de característiques dels motors, turbines o alternadors que es troben en paral·lel.

D’acord amb el que disposa l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, les persones sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a executar cada un dels projectes que presenten; tot això, sense perjuí del que es preveu en este últim pel que fa a l’exempció de l’acreditació d’estes capacitats que potestativament puga atorgar l’Administració per als que ja exercisquen l’activitat.

D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

D’acord amb l’article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les instal·lacions de generació d’energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d’utilitat pública, a l’efecte d’expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. Segons l’article 55.1 d’esta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i per a fer-ho han d’incloure una llista concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren d’expropiació necessària.

Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de part de la instal·lació a executar són aplicables el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, segons prevé la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.

Segons l'article 27 del Decret llei 14/2020, per a la valoració del reconeixement o declaració de la utilitat pública, en concret, de la instal·lació, es tindran en compte els següents aspectes, entre altres:

– Les infraestructures d’evacuació de les instal·lacions de producció queden obertes al fet que puguen ser objecte de cotitularitat per altres generadors, sense perjuí dels costos equitatius i raonables que estos hagen de sufragar per a fer-ho.

– El compromís, per part de la persona titular, que l’energia que produirà la central durant la vida útil i comercial s’oferirà al mercat organitzat de producció d’energia elèctrica en què es fixen els preus majoristes per a les persones consumidores del sistema elèctric.

En virtut del que disposa l'article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i en el que resulte d'aplicació de l'article 162.3 del Reial decret 1955/2000, la servitud de pas aeri comprendrà, a més del vol sobre el predi servent, l'establiment de pals, torres o suports fixos per a la sustentació de cables conductors d'energia; tot això, incrementat en les distàncies de seguretat que reglamentàriament s'establisquen, així com la servitud de pas subterrani comprén l'ocupació del subsol pels cables conductors, a la profunditat i amb les altres característiques que assenyale la legislació urbanística aplicable. Comprendrà igualment el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys o altres béns necessaris per a construcció, vigilància, conservació i reparació de les corresponents instal·lacions.

Que en relació amb la utilitat pública, resulta aplicable l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre, amb l’abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.

En concret, les referències a la declaració d’utilitat pública que arreplega tant la Llei 24/2013, del sector elèctric, com la resta de la normativa, fan referència a una potestat que té l’Administració, com a requisit previ i preceptiu a l’expropiació, no a una obligació ni a una declaració genèrica o objectiva, si es preferix, d’utilitat pública, en el sentit que s’haja de reconéixer esta utilitat per a qualsevol tipus d’instal·lació generadora que es pretenga construir i posar en marxa, sense tindre en compte altres criteris.

En este sentit, la declaració d’utilitat pública s’ha d’interpretar en un sentit restrictiu, en atenció a la seua naturalesa de causa expropiandi, i això perquè afecta de manera directa el dret constitucional a la propietat privada, arreplegat en l’article 33 de la nostra carta magna, i, en estos casos, és regla general la transmissió voluntària, és a dir, el negoci jurídic entre el promotor de la instal·lació i els titulars dels drets afectats.

La declaració ex lege de la utilitat pública limita, certament, la discrecionalitat de l’Administració, però no fins al punt de convertir l’acte de concreció de la utilitat pública per als casos concrets en una activitat reglada de manera que una mera sol·licitud i una relació de béns o drets a expropiar siga suficient, sense atendre altres circumstàncies, per a reconéixer la utilitat pública de les instal·lacions.

Entendre-ho d’eixa manera aniria en contra de l’esperit de la norma i eliminaria l’activitat administrativa de garantia, en la qual s’inclou l’activitat de policia administrativa, que s’entén com la reglamentació de la convivència social en sentit ampli que garantix que les activitats dels particulars no entren en conflicte entre si, ni amb l’interés general, amb la inclusió de totes les mesures que utilitza l’Administració perquè els particulars ajusten la seua activitat a una finalitat d’utilitat pública.

Esta finalitat d’utilitat pública és el que valora l’Administració per mitjà de la resolució per la qual es declara d’utilitat pública una instal·lació concreta, i en este acte de concreció hi ha una anàlisi implícita de les raons d’eficiència energètica, tecnològiques o mediambientals (impacte sobre el territori) que justifiquen la utilitat pública de la instal·lació.

Cal recordar que tota afectació del dret a la propietat privada, com a dret constitucional, està sotmesa a una doble limitació. D’una banda, el respecte estricte al contingut essencial del dret (article 53.1 de la CE); d’altra banda, el principi de proporcionalitat, també conegut com a prohibició d’excés.

Per damunt de la concreta regulació sectorial que ens ocupa, l’institut de l’expropiació forçosa exigix la plena justificació de la finalitat de la causa expropiandi concurrent en cada supòsit d’expropiació. La seua definició i control administratiu són una exigència inexcusable, derivada del caràcter medial de l’expropiació com a instrument al servici de fins públics substantius, la procura material de la qual correspon a l’Administració.

En definitiva, el reconeixement ex lege que fa l’LSE és la norma legal habilitant necessària que establix el supòsit d’utilitat pública o interés social que legitima la privació forçosa de béns o drets patrimonials dels particulars en benefici de la col·lectivitat, però que no la imposa com un supòsit taxat per a tots els casos que entren en la seua categoria. Així, la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 37/1987, FJ 2 i 6) ja va manifestar que: «l’expropiació forçosa no és una institució unitària que, en el que ara interessa, constitucionalment quede circumscrita a finalitats taxades prèviament i anticipadament dins de les quals, en principi, es poden englobar en les categories genèriques d’utilitat pública o interés social, ja que justament amb el seu caràcter instrumental —i no finalista— no és sinó conseqüència de la variabilitat i la contingència del que, en cada moment, reclama la utilitat pública o l’interés social d’acord amb la dimensió social de la propietat privada i amb els principis establits i els interessos tutelats per la Constitució».

En el cas que ens ocupa s’ha de tindre en compte que la implantació de l’energia eòlica i les inversions que esta indústria implica exigixen la previsió del recurs eòlic en quantitats suficients i en emplaçaments que disposen de condicions adequades per a l’aprofitament òptim del recurs. Segons l’avaluació del recurs eòlic aportada, en la zona sol·licitada es donen les condicions indicades. Per tant, el projecte es considera d’interés general, pel que fa a la part de la qual se sol·licita la declaració, en concret, d’utilitat pública.

En compliment de l’article 17 de les normes del PECV, s’exigirà una fiança per tal de garantir el desenrotllament correcte i el compliment fidel de les mesures correctores contingudes en la declaració d’impacte ambiental, i fins i tot, garantir la correcta reposició del medi a l’estat original, en cas de desmantellament del parc, tant si este es produïx per transcurs del termini com de manera anticipada, del 2 %, per a garantir el compliment del pla de vigilància ambiental i, si és el cas, el desmantellament de les instal·lacions, en el moment que s’expedisca l’autorització d’explotació de la instal·lació.

En consideració del que s’ha dit anteriorment, i complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, i, en concret, d’acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, la Direcció General d’Energia i Mines, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes,

RESOL

*Primer*

Implantació en sòl no urbanitzable del projecte de parc eòlic «Cabrillas II» per a la realització de l’activitat de producció d’energia elèctrica.

Declarar la pèrdua sobrevinguda d’objecte de la sol·licitud, formulada per Med Wind Energy, SL, d’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable del parc eòlic «Cabrillas II» per a la realització de l’activitat de producció d’energia elèctrica, tenint en compte la redacció actual de l’article 30 del Decret llei 14/2020 i l’exempció de declaració d’interés comunitari per a estes instal·lacions, establida en la disposició transitòria quarta d’este.

S’inclou el condicionant determinat en l’informe de territori i paisatge, el qual és vinculant des del punt de vista d’implantació territorial de la instal·lació, de conformitat amb la nova redacció de l’article 30.1 del Decret llei 14/2020.

Ordenació del territori

– S’haurà de tindre en compte deixar lliure d’obstacles els cursos d’aigua durant la instal·lació dels aerogeneradors per la construcció de camins, plataformes de muntatge i resta d’instal·lacions de manera que no s’alteren i/o modifiquen els fluxos de drenatge naturals del terreny. De la mateixa manera, caldrà tindre en compte el criteri dels pendents màxims del 25 %.

Infraestructura verda i paisatge:

– Les mesures d’integració paisatgística han de traslladar-se al projecte d’execució, de manera concreta i precisa, tant en memòria, plans com en pressupost, i la materialització d’estes s’assumirà en el desenrotllament de les instal·lacions, de manera que se’n garantisca l’execució real i efectiva.

– Estes MIP hauran de representar-se en plans paisatgístics inclosos en projecte, en què es representen detalladament, plantes i seccions, amb els talussos resultants, i vegetació, si és el cas.

*Segon*

Autorització administrativa prèvia del projecte del parc eòlic «Cabrillas II», inclosa l’ampliació de la subestació 12/30/132 kV Embalagué

Atorgar l’autorització administrativa prèvia a:

1) la mercantil Med Wind Energy, SL, per a la instal·lació d’un parc eòlic, i de la part de la seua infraestructura d’evacuació exclusiva, que es detalla a continuació:

Dades generals de la central elèctrica autoritzada i l’accés a la xarxa

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓ | «Cabrillas II» |
| TITULAR | Med Wind Energy, SL |
| TECNOLOGIA | Eòlica |
| TERMES MUNICIPALS DELS GRUPS | Portell de Morella (Castelló) |
| TERMES MUNICIPALS D’EVACUACIÓ FINS AL PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA | Portell de Morella (Castelló) |
| POTÈNCIA NOMINAL (MW) | 13,8 |
| POTÈNCIA INSTAL·LADA (MW) (segons l’art. 3 de l’RD 413/2014) | 13,8 |
| CAPACITAT CONCEDIDA D’ACCÉS A XARXA (MW) | 13,8 ES Morella 400 kV |
| NECESSITAT DE SISTEMA CONTROL COORDINAT DE POTÈNCIA (segons la DA 1a de l’RD 1183/2020) | Sí, pel fet que la capacitat d’accés concedida és inferior a la potència instal·lada |
| XARXA A LA QUAL ES CONNECTA: | Transport |
| PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA | ST Morella 400 kV, titularitat de Red Eléctrica de España, SAU |

  

CARACTERÍSTIQUES DEL MÒDUL DE PARC EÒLIC

|  |  |
| --- | --- |
| AEROGENERADORS | |
| Núm. | 3 |
| Potència unitària | 4,6 MW |
| Altura de boixa | 105 m |
| Nombre de pales | 3 |
| Diàmetre de rotor | 150 m |

  

|  |  |
| --- | --- |
| CENTRES DE TRANSFORMACIÓ | |
| Nre. total | 3 |
| Potència (kVA) ONAN | 5100 |
| Tensió nominal (kV) | 0.72/30 |
| Tipologia | Cel·les SF6 30 kV,Final de línia (CAII-03): Cel·la tipus P+LMàquina intermèdia (CAII-02 i CAII-01): Cel·les tipus P+L+L |
| CENTRES DE TRANSFORMACIÓ D’SA | |
| Nre. total | 3 |
|  | 0,4/0,69/12 kV |

  

INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ D'ÚS EXCLUSIU:

LÍNIES DE 30 kV FINS A LA SUBESTACIÓ «SE Embalagué» 12/30/132 kV»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓ | | |
| Municipi: Portell de Morella | Polígon: 6 | Parcel·les: 2, 3, 5, 9001 |
| Polígon: 7 | Parcel·les: 8, 9, 11, 13, 14, 83, 84, 85, 9004, 9016, 9018 |
| Polígon: 8 | Parcel·les: 25, 29, 32, 34, 35, 36, 56, 9004, 9005, 9006, 9007 |
| Polígon 10 | 9032 |
| Polígon 11 | Parcel·les: 26, 128, 129, 134, 9006 |
| CARACTERÍSTIQUES | | |
| Nre. de línies | 1 | |
| Característiques | Origen: aerogenerador CAII-03Final: Subestació «SE Embalagué» Tram CAII-03/CAII-02: longitud 1.337 m, secció 1x95Tram CAII-02/CAII-01: longitud 638 m, secció 1x240Tram CAII-01/SET: longitud 4.980 m, secció 1 x 400 | |
| Tipus de canalització | Soterrada en rasa, en feixos agrupats en triangles | |
| Tipus conductor de fase | 3 conductors unipolars | |
| Tensió nominal cable (U0/Un) kV | 18/30 kV | |
| Tipus de cable | RHZ1 XLPE | |
| Material conductor de fase | Alumini/coure, classe 2. Triple extrusió | |
| Material de la pantalla | Fils de Cu en hèlice. Obturació longitudinal | |
| Secció de la pantalla (mm²) | 16 | |

  

2) La mercantil Med Wind Energy, SL, i RENOMAR, per a la modificació de la part de la infraestructura elèctrica d’evacuació compartida que es detalla a continuació:

Ampliació de la subestació «SE Embalagué» 12/30/132 kV»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓ | | |
| Municipi: Portell de Morella | Polígon: 11 | Parcel·les: 26, 132, 134 |
| CARACTERÍSTIQUES | | |
| Sistema 132 kV | Una (1) nova posició de transformador convencional d’intempèrie amb interruptorUna (1) nova posició de línia convencional d’intempèrie amb interruptor.Un (1) nou embarrat principal sobre la base de tubs rígids d’aliatge d’alumini.Un (1) transformador de potència (T-3) 132/30 kV de 20 MVA, d’instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió YNd11, amb regulació en càrrega. Es complementa amb la instal·lació de parallamps de tensió nominal 30 kV, situats al costat dels borns d’MT. | |
| Sistema 30 kV | Una (1) posició de transformador blindada d’interior amb interruptor (per a alimentació a la barra col·lectora).Tres (3) posicions de línia blindades, d’interior i amb interruptor.Una (1) posició de mesura de tensió en barres blindada, d’interior i sense interruptorUna (1) nova reactància trifàsica de connexió a terra de 1.300 A - 10 segons | |

  

Per a esta autorització es compliran les determinacions reflectides en la Declaració d’Impacte Ambiental de data 02/01/2023:

i) Condicions generals

(1). El promotor haurà de complir totes les mesures preventives i correctores previstes en l’EsIA, en el projecte tècnic i en l’altra documentació que obra en l’expedient, i en les acceptades després de la informació pública o les contingudes en la informació complementària, mentres no contradiguen el que establix la resolució de la DIA.

(2). Es recorda el compliment de tota la legislació rellevant que li siga aplicable, i que afecte els elements del mitjà arreplegats en la present resolució.

ii) Condicions relatives a mesures preventives, correctores i compensatòries per als impactes més significatius

(3). Les mesures preventives i correctores derivades dels diferents informes emesos durant la tramitació del projecte per la Direcció General de Medi Natural, la Direcció General de Cultura i Esport i la Direcció General de Política Territorial i Paisatge hauran d’incloure’s en el projecte d’execució i pressupostar-se perquè s’executen correctament.

(4). Abans que es complisca el primer any de funcionament del parc eòlic es farà un estudi acústic que incloga els mapes de soroll en situació operacional i amb diversos escenaris de vent, amb l’anàlisi dels resultats i la proposta de mesures correctores, en cas que se superen els llindars legals. De la mateixa manera, s’haurà de dur a terme un estudi de l’afecció per ombreig intermitent o flickering en les vivendes o edificacions situades a una distància menor a 10 vegades el diàmetre del rotor.

(5). S’haurà de presentar, perquè l’aprove l’òrgan competent en matèria de flora i fauna silvestre, una proposta de protocol d’actuació en relació als aerogeneradors que puguen causar la mortalitat d’alguna espècie d’avifauna del LESRPE, de manera que es distingisquen les espècies catalogades en perill d’extinció o vulnerable de les espècies no amenaçades. Per a una aplicació més efectiva del protocol i un seguiment més intensiu de les espècies s'haurà de preveure la disposició d’un sistema automàtic de detecció d’aus que desencadene accions dissuasives o de parada d’aerogeneradors.

(6). Abans de l’inici de les obres es contactarà amb l’òrgan competent en matèria de flora i fauna silvestre per a fer una prospecció de camp, amb la finalitat de detectar la presència d’espècies protegides i delimitar les zones especialment sensibles.

(7). Respecte al control de la presència de carronya per part dels gestors del parc, el promotor presentarà davant de l’òrgan competent en matèria de flora i fauna silvestre el contracte amb els propietaris de les explotacions ramaderes pròximes a l’àmbit del projecte, que arreplegue la prohibició de deixar cadàvers d’animals en un radi de 2000 m dels aerogeneradors i l’obligatorietat d’arreplegar-los per part dels ramaders.

(8). S’ha de disposar de zones impermeabilitzades i d’un sistema d’arreplega de possibles fugues d’olis i combustibles, procedents de la maquinària i de les estructures que es generen durant l’execució de l’obra. Els residus generats s’han de gestionar segons la normativa vigent i mitjançant un gestor autoritzat, s’han d’establir les zones d’arreplegues de residus i no s’han d’apilar en zones amb pendents elevats o amb perillositat d’inundació.

(9). No se situaran zones d’apilament, parcs de maquinària o superfícies auxiliars d’obra en àrees amb vegetació natural o hàbitats d’interés comunitari.

(10). S’hauran d’implementar les mesures d’integració proposades en l’estudi d’integració paisatgística aportat i completar-les amb les condicions paisatgístiques que s’establixen en l’informe emés en matèria de paisatge. Estes mesures i condicions s’hauran d’incorporar al projecte d’execució en la memòria, en els plànols i en el pressupost, per a executar-les de manera real i efectiva i verificar-les en fases posteriors de la tramitació per l’òrgan substantiu, abans de l’autorització de l’explotació.

(11). Abans de l'inici de les obres el promotor presentarà davant de l'òrgan competent en patrimoni cultural una memòria prèvia de la intervenció arqueològica a realitzar en els jaciments el Colladar i la Cabrella 12, així com de la planificació dels treballs previstos mitjançant sondejos arqueològics manuals en els jaciments el Tossalet del Mas Cremat, el mas dels Ferrers de Dalt, el Frontó I-IV, l'assentament del Frontó i la lloma dels Mollons 3 i 4. Una vegada acabats els treballs es presentarà una memòria final davant de l’òrgan competent en patrimoni cultural amb els resultats de la intervenció i amb la proposta de mesures correctores per a la seua conformitat.

(12). Les construccions de pedra seca presents en l’àmbit del projecte i que pogueren vore’s afectades per les obres, hauran d’abalisar-se per tal de preservar-les. En cas que l'afecció d'un tram siga inevitable per una infraestructura permanent, este haurà de reconstruir-se en els voltants al tram afectat mitjançant la tècnica constructiva original.

(13). L’emissió de l’autorització administrativa de tancament definitiu del parc eòlic obligarà el promotor al desmantellament d’este en els termes definits en el pla aportat a l’expedient.

iii) Condicions al Pla de vigilància ambiental

(14). Com a mesura preventiva, i d'acord amb l'informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, s'establix el seguiment arqueològic durant l'execució de les obres. El pressupost d’este seguiment haurà de revisar-se i actualitzar-se en el projecte d’execució, juntament amb el pressupost destinat a la intervenció arqueològica i la reposició de les construccions de pedra seca afectades per les obres.

(15). El seguiment d'avifauna reproductora en la zona, previst durant la fase de construcció, haurà de prolongar-se durant almenys un període de 3 anys des de la posada en funcionament del parc.

(16). Les accions que s’inclouen en el Programa de vigilància i seguiment ambiental s’hauran de documentar per a acreditar l’adopció i l’execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de l’eficàcia d’estes. La documentació estarà a la disposició de les autoritats competents.

Pressupostos de les instal·lacions

|  |  |
| --- | --- |
| Pressupost global d'execució (€) | 10.488.781,12 del parc eòlic + 1.203.524,29 de l’SE Embalagué |
| Pressupost de desmantellament (€) | 423.954,62 (sense considerar la recuperació de reciclats) |

  

Les autoritzacions referides s’atorguen condicionades al compliment de les determinacions que arrepleguen els condicionants imposats per les diferents administracions i organismes, i que han acceptat les persones titulars d’esta autorització.

La persona titular de l'autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desenrotllament reglamentari, i en particular els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que establisca la legislació aplicable, en cada moment, a l’activitat de producció d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits establits en l'autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat l’atorgament podran donar lloc a la revocació.

Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica autoritzades s’han d’inscriure en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, amb l’acreditació prèvia del compliment dels requisits i d’acord amb el procediment establit reglamentàriament.

La ubicació dels aerogeneradors s’inclou en l’annex I, i la infraestructura d’evacuació exclusiva d’estos, en l’annex II.

*Tercer. Declaració d’utilitat pública, en concret*

Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació autoritzada en el punt SEGON  de la present resolució, que afecta les parcel·les indicades en la relació de béns i drets afectats adjunta, del terme municipal de Portell de Morella (Castelló).

Esta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat de l’ocupació urgent dels béns o d’adquisició dels drets afectats, de conformitat amb l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre l’expropiació forçosa, de manera que la persona titular adquirix la condició de beneficiària en l’expedient expropiatori, que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació que figura en l’annex III, amb l’abast i les finalitats previstes en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.

Igualment, la declaració porta implícita l’autorització per a l’establiment o el pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l’Estat, o de les comunitats autònomes, o d’ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d’estos i zones de servitud pública.

S’inclou, en l’annex III, la llista de béns i drets afectats.

*Quart. Autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt segon*

Atorgar les autoritzacions administratives de construcció per a les instal·lacions descrites en el punt SEGON de la present resolució, sobre la base dels projectes d’execució, i els annexos a estos, que s’indiquen a continuació i consten en l’expedient instruït:

– Projecte tècnic del parc eòlic Las Cabrillas II (versió 2) de data març 2023, firmat per la persona tècnica projectista i declaració responsable.

– Addenda al projecte tècnic del parc eòlic Las Cabrillas II (versió 1) de data juny 2023, firmat per la persona tècnica projectista i declaració responsable.

– Projecte tècnic administratiu d’ampliació de la subestació transformadora de 132/12 kV ST PE Embalagué, firmat el 23/08/2021 per la persona tècnica projectista i declaració responsable.

Esta autorització habilita les persones titulars d’esta a construir les instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d’acord amb les condicions següents:

1. Serà una condició prèvia l’obtenció de l’autorització administrativa de construcció de les infraestructures compartides per a l’evacuació de l’energia generada, en la mesura que l’afecte, indicades en el punt d’evacuació i connexió a la xarxa.

2. Les instal·lacions s’hauran d’executar segons el projecte o projectes presentats, els seus annexos, si és el cas, i amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general afectats per estes instal·lacions i que ha acceptat la part sol·licitant. En cas que per a fer-ho fora necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular de la present autorització haurà de sol·licitar a este òrgan la corresponent autorització prèviament a l’execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

3. Les instal·lacions que s’executaran compliran, en tot cas, el que s’establix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, així com el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries. Així mateix, el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

4. El titular d’esta autorització complirà el que establix el capítol IV de les normes del PECV relacionades amb la minimització de l’impacte ambiental i el Pla de vigilància ambiental, durant totes les fases d’execució i explotació de les instal·lacions, i remetrà els informes justificatius pertinents.

5. La central elèctrica objecte d’esta resolució, d’acord amb la potència instal·lada, ha de complir les prescripcions tècniques i d’equipament que, sobre esta qüestió, establix l’article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, així com la resta de la normativa de desplegament, sobre els requisits de resposta davant de buits de tensió, l’adscripció a un centre de control de generació, el telemesurament en temps real i la resta d’obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d’instal·lacions en què estes s’enquadren

6. D’acord amb l’article 28 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no superior a 3 mesos des de l’obtenció d’esta autorització administrativa de construcció, l’extensió del termini per a complir la fita que arreplega l’article 1.1.b 5t del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, d’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l’autorització administrativa d’explotació supere els 8 anys. En esta sol·licitud s’haurà d’indicar, com a mínim:

–  el semestre de l’any natural en què la instal·lació obtindrà l’autorització administrativa d’explotació i

– el compromís d’acceptació expressa de la impossibilitat d’obtenció de l’autorització administrativa d’explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb anterioritat a l’inici del semestre indicat.

7. D’acord amb l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, el període d’execució de les instal·lacions no serà superior a 18 mesos, el qual es comptarà des de l’endemà de la notificació d’esta resolució.

D’acord amb l’article 30.3.b del Decret llei 14/2020, s’establix un termini màxim per a sol·licitar l’autorització d’explotació d’un (1) mes, des de la finalització del període d’execució que ja s’ha indicat.

No obstant això, amb anterioritat a la finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta del període mitjançant una sol·licitud motivada davant este òrgan, que acompanyarà a este efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

Les pròrrogues de dates o d’ampliacions de terminis s’atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards produïts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l’autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudiquen tercers.

En cap cas es podran atorgar pròrrogues o ampliacions de termini que excedisquen les dates de caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d’impacte ambiental per a l’inici de les obres, o les que imposen els actes de selecció en els diversos procediments en concurrència competitiva establits en la regulació del sector elèctric.

Tampoc es podran atorgar quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l’execució i posada en marxa d’este perquè no ha disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a la seua realització o l’entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no s’ha d’ajornar perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el correcte funcionament del sistema elèctric.

La caducitat dels permisos d’accés i connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que hagen sigut atorgades, i la necessitat d’obtindre’n altres de noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjuí que puguen convalidar-se certs tràmits, les quals només poden tornar a ser atorgades després de l’obtenció dels nous permisos d’accés i connexió per part dels agents gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.

Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol tipus o denominació vinculades a l’ocupació del sòl o edificacions.

En tot cas, s’haurà de complir el termini establit per a acreditar l’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva que establix l’article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, sense perjuí de l’extensió excepcional que preveu l’article 28 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

8. En virtut de l’article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, l’agent promotor haurà de comunicar a l’òrgan ambiental la data de començament de l’execució del projecte.

Per als treballs que es facen en terreny forestal o a una distància de 100 metres o menys d’este, o en cas que hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins al terreny forestal, caldrà presentar, davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb 20 dies naturals d’antelació a l’inici dels treballs, una declaració responsable a la qual s’adjuntarà la documentació que indica l’article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

9. La persona titular d’esta resolució estarà obligada a comunicar, pel Registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l’execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València.

10. Sense perjuí del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d’energia podrà dur a terme les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen, en relació amb l’adequació d’estes a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

11. Finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, sol·licitarà l’autorització d’explotació provisional per a proves d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus i en els termes establits en l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

A esta sol·licitud s’acompanyaran els certificats de direcció i finalització d’obra, subscrits per la persona facultativa competent, que acrediten que s’adeqüen als reglaments tècnics en la matèria, segons establix la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els esmentats certificats de direcció i finalització d’obra no estiguen visats pel corresponent col·legi professional, s’acompanyaran de l’oportuna declaració responsable d’acord amb el que indica la Resolució de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.

Igualment, s’acompanyarà la documentació requerida segons l’ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió, l’ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

Així mateix, es presentarà la cartografia de la instal·lació executada de manera efectiva, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obert i compatible amb la cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià, i segons el format establit per l’òrgan substantiu.

Es justificarà documentalment que el projecte executat s'ajusta als condicionats impostos en esta resolució i els indicats en la declaració d'impacte ambiental de la línia d'evacuació i l'informe d'afeccions ambientals de la resta de la instal·lació. Abans d’emetre l’informe previ a l’autorització d’explotació, el servici territorial sol·licitarà, a les administracions i els organismes que els han emés, la seua conformitat amb l’obra executada respecte a estos.

L’autorització d’explotació provisional no podrà concedir-se si la totalitat de les instal·lacions d’evacuació, incloses les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució, no es troben acabades ni compten amb l’autorització d’explotació. Tot això, sense perjuí del que preveu l’article 28.3 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.

12. Les persones titulars d’esta autorització podran sol·licitar l’autorització d’explotació per fases. Per a això, en la sol·licitud es justificarà este fet, es delimitaran els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i s’adjuntarà el certificat d’obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent a esta, i, igualment, serà aplicable el que s’ha indicat en el paràgraf anterior.

13. La persona titular té l’obligació de constituir una garantia econòmica per al compliment de l’obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i l’entorn d’estos, per un import de 233.846,11 € (2 % del pressupost total), i haurà d’acreditar-ne la deguda constitució (per mitjà de la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional de la instal·lació, la qual cosa és un requisit indispensable perquè esta es puga atorgar.

La garantia haurà de depositar-se en l’Agència Tributària Valenciana, en què és beneficiària la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines, i hauran de constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada, municipis on se situen els grups generadors) i que es deposita per a complir l’obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar dels terrenys i l’entorn.

Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

14. L’autorització d’explotació provisional no es podrà concedir si el total de les instal·lacions d’evacuació, incloses les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de transport, no estan acabades i amb l’autorització d’explotació.

15. Una vegada s’haja obtingut l’autorització d’explotació provisional, la persona titular sol·licitarà la inscripció prèvia en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l’article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica l’article 41 quant a la caducitat i cancel·lació d’esta inscripció.

D’acord amb el que indica l’article 39.6 de l’esmentat Reial decret 413/2014, la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el seu funcionament en proves.

16. Una vegada finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la persona titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l’autorització d’explotació definitiva segons el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, i segons el Decret 88/2005, de 29 d’abril. S’adjuntaran els certificats pertinents segons el que s’ha indicat en anteriors punts.

17. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, i presentarà la documentació pertinent segons l’article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

18. La persona titular de la instal·lació té l’obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l’entorn afectat una vegada caduquen les autoritzacions, o quan es tanque definitivament la instal·lació. Haurà d’obtindre autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l’article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.

19. Tal com s’indica en l’article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l’exacció dels tributs que legalment corresponga per la prestació del servici municipal o per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir els restants compromisos assumits i determinats en la corresponent llicència.

20. El titular d’esta resolució ha de complir les obligacions i càrregues que s’especifiquen en el Pla energètic, aprovat per la Resolució d’este mateix òrgan en la mateixa data, que correspon als nous aprofitaments eòlics de l’àrea nord de la zona 3 del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV).

21. Tal com arreplega el pla energètic al qual es fa referència, i de conformitat amb el que disposa l’article 48 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió financera i administrativa i d’organització de la Generalitat, en la seua redacció feta per la Llei 7/2014, de 22 de desembre, el titular d’esta autorització està obligat a dur a terme les aportacions al fons de compensació destinat als municipis, a les mancomunitats de municipis i als consorcis, previstes en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, incloses en l’àmbit d’afecció d’alguna de les zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques. Estes aportacions es faran d’acord amb el règim jurídic previst en l’article 48 esmentat.

*Quint. Aprovació del pla de desmantellament de les instal·lacions autoritzades*

Aprovar el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat referit a la instal·lació descrita en l'apartat SEGON, el pressupost del qual ascendix a 423.954,62 (sense considerar recuperació reciclats):

Es compliran les condicions que arrepleguen els informes, tant de l’òrgan competent en ordenació del territori i paisatge com de medi ambient en relació amb això.

La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l’autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, segons el que indica el Decret llei 14/2020.

*Sext. Publicacions, notificacions i comunicacions a realitzar d’esta resolució*

Ordenar, de conformitat amb el que disposen l’article 31 del Decret llei 14/2020 i l’article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre:

– La publicació de la present resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*   i en el *Butlletí Oficial de la Província de Castelló*, significant-se que la publicació d’esta es farà igualment als efectes que determina l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació de la present resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s’haja pogut practicar.

– La publicació en el lloc d'internet de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en l'apartat d'Energia ([https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades](https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades)   en castellà i

[https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades](https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades)   en valencià).

– La notificació d’esta resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d’interés general que han intervingut, o han hagut d’intervindre, en el procediment d’autorització, a les que han emés, o havien d’emetre, el condicionant tècnic al projecte d’execució, a les persones titulars de béns i drets afectats, així com a la resta de persones interessades en l’expedient.

– La notificació a l’òrgan ambiental als efectes que es preveuen en la legislació d’avaluació ambiental sobre caducitat del pronunciament ambiental, així com als òrgans competents en ordenació del territori i paisatge.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l’Institut Cartogràfic Valencià perquè s’incorporen les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

D’acord amb el segon paràgraf de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que siga necessari obtindre per la part sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix esta resolució, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d’esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l’incompliment o la inobservança de les condicions que s’hi expressen, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l’incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s’han tingut en compte per a l’atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d’accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que atorga esta resolució.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Indústria, Comerç i Consum en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  

València, 17 de juliol de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general d'Energia i Mines

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 10051, del 20-02-2025 (2025/2619)

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, de autorización administrativa previa y de construcción y aprobación del plan de desmantelamiento para el parque eólico Cabrillas II, de 13,8 MW de tres aerogeneradores, en Portell de Morella, incluida la infraestructura de evacuación hasta la subestación transformadora SET30/12/132kV Embalagué a Med Wind Energy, SL, y se otorga a esta y a Energías Renovables Mediterraneas, SA, autorización para la ampliación de esta subestación y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente ATALFE/2020/20.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   10051

Fecha DOGV
:   20-02-2025

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2025/2619

CVE
:   DOGV-C-2025-2619

Fecha del documento
:   17-07-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

*Antecedentes*

Solicitud inicial

Med Wind Energy, SL, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 12.10.2020, con n.º de registro GVRTE/2020/1493132, de solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración de utilidad pública. para la construcción de una central de producción de energía eléctrica de tecnología eólica, denominada «Parque eólico Cabrillas II», de cuatro aerogeneradores y potencia nominal 13,8 MW con su infraestructura de evacuación hasta la subestación transformadora «SET 12/30/132kV Embalagué».

Mediante acuerdo de fecha 10/07/2020 del consejo de administración de Energías Renovables Mediterráneas, SA (RENOMAR), propietaria de la subestación ST Embalagué, autoriza a Med Wind Energy, SL, la evacuación a través de sus infraestructuras de hasta 196,65 MW eólicos, incluyendo si fuese necesario, la tramitación y modificación de las infraestructuras de evacuación citadas.

Con fecha 14/06/2021, con número de registro GVRTE/2021/1519521 Med Wind Energy, SL, presenta escrito complementario renunciando a la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación citada, sin perjuicio de una solicitud de tramitación posterior.

Con fecha 18/06/2021, con n.º de registro telemático GVRTE/2021/1570249 Med Wind Energy, SL, solicita evaluación de impacto ambiental de la citada instalación.

Med Wind Energy, SL, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 08/03/2023, con n.º de registro GVRTE/2023/1079051, por la que amplía la solicitud inicial con la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación.

El parque eólico se ubica dentro de la zona 3 del Plan eólico de la Comunitat Valenciana (en adelante PECV), en el término municipal de Portell de Morella (Castellón).

Conforme al artículo 29 del acuerdo, de 26/07/2001, del Consell por el que se aprobó el Plan eólico de la Comunitat Valenciana, la asignación de potencias de referencia y número máximo de aerogeneradores en la zona 3 es de 145 MW y 230 aerogeneradores, respectivamente. Teniendo en cuenta la potencia instalada y número de aerogeneradores autorizados de los parques eólicos en explotación en la zona 3 (Arriello, Folch, Folch II, Cabrillas y Pla d´Embalagué), así como el cálculo del número de aerogeneradores equivalente a autorizar en el parque eólico Cabrillas II, la instalación solicitada respetaría las limitaciones indicadas en el mencionado artículo 29.

Consta como documento del proyecto, evaluación del recurso eólico y valoración de la producción de energía eléctrica esperada en función de la instalación definida.

Conforme a las características y ubicación de la instalación solicitada, esta está sometida al procedimiento integrado de autorización de parques eólicos que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (en adelante Decreto ley 14/2020). Para la tramitación de esta se incoa por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón (en adelante STIEMCA) el expediente ATALFE/2020/20, siendo instruido por trámite de urgencia conforme a la resolución de 30/06/2021, de la entonces Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Con fecha 23/12/2020, en vista de la documentación presentada, se acuerda la admisión a trámite por el citado Servicio Territorial de la solicitud de autorización para la instalación de producción de energía eléctrica denominada «Parque eólico Cabrillas II de 13,80 MW de potencia instalada, promovida por Med Wind Energy, SL a ubicar en el término municipal de Portell de Morella, provincia de Castellón, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1.1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Información pública

Primera información pública

La solicitud de autorización administrativa de la instalación, junto con la documentación presentada han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, la Ley 3/2014, de 11 de julio, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana y la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*   de fecha 02/07/2021 (DOGV 9119)

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Castellón*   de fecha 06/07/2021 (BOP 80).

El STIEMCA, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió al Ayuntamiento de Portell de Morella (Castellón), para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa y de construcción requiriendo de aquellos le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente.

Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web <http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio>, (en castellano) y <http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio>, (en valenciano).

Segunda información pública

Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos, así como por la declaración de impacto ambiental emitida, el promotor presenta el 08/03/2023 nuevo «Proyecto técnico del Parque eólico cabrillas II y proyecto «ampliación SE Embalagué» (con declaración responsable de 01/03/2023), en el que según manifiesta se han incluido todos los condicionantes derivados del conjunto de informes recibidos y que las modificaciones planteadas no se deben considerar sustanciales.

Al proyecto acompaña declaración responsable de la persona técnica competente proyectista de que este cumple con la normativa que le es de aplicación, conforme el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, tasa correspondiente a la diferencia presupuestaria de los proyectos, así como demás documentación que se detalla posteriormente.

Al requerirse declaración de utilidad pública, en concreto, conforme al artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las modificaciones se deben considerar como sustanciales.

Por tanto, conforme el artículo 23.5 del Decreto ley 14/2020, la solicitud se somete de nuevo al trámite de información pública durante el plazo de treinta (30) días, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*   de fecha 19/07/2023 (DOGV 9643),

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Castellón*   de fecha 20/07/2023 (BOP 90) y

– el *Periódico Mediterráneo*   de 01/08/2023.

El STIEMCA, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020 y el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, remitió al Ayuntamiento de Portell de Morella (Castellón), para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa y de construcción, así como de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquellos le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente.

Se realizan las correspondientes notificaciones a todas las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados. Intentada, sin efecto, la notificación del acto administrativo a algunas de las personas interesadas, según lo previsto en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se procede a la publicación de un extracto de este en el *Boletín Oficial del Estado*   de fecha 26/09/2023, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la citada ley.

Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>   (en castellano) y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>   (en valenciano).

Alegaciones

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública (primera y segunda) se han presentado 2 escritos de alegaciones, que fueron remitidos al solicitante para su informe, con el resultado que, en síntesis, se indica:

– Forestalia Renovables, SL,

1. Respecto al no cumplimiento de las distancias de seguridad reglamentarias entre el aerogenerador CAII01 y la línea eléctrica de alta tensión existente en la zona responde que se tendrá en cuenta lo indicado y en la redacción del proyecto final la zona donde se proyecte cumplirá con el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero.

2. Respecto a la afección de la plataforma del aerogenerador CAII01 a un apoyo de la citada linea, responde que este extremo también se tendrá en cuenta a la hora de redactar el proyecto definitivo una vez se tenga el pronunciamiento ambiental y que en ningún momento se va a acopiar material o situar las grúas de montaje en el momento de construcción del parque, ni en la zona del apoyo ni debajo del tendido de la línea eléctrica. Considerando que el aerogenerador citado se elimina en el proyecto finalmente autorizado, se considera atendida esta alegación.

3. Respecto a la Separata remitida a REE, Med Wind Energy, SL, informa que no se ha recibido respuesta de este organismo, lo cual queda constatado según se indica más adelante, por lo que se entiende desestimada la alegación.

4. Respecto a la desestimación o denegación de las solicitudes de autorización por diversos incumplimientos normativos, Med Wind Energy SL informa que no tiencon base enlguna. Dado que las instalaciones siguen el procedimiento establecido en la legislación aplicable, se desestima esta alegación.

– Inmaculada Colom, en representación de herederos de Aurelio Colom Prades, que informa que en la zona de Mas de Nassio se realizaron diversas labores de mejora y repoblación forestal, solicitando se realice un detenido estudio. Teniendo en cuenta que el proyecto dispone de declaración de impacto ambiental e informe en materia de ordenación del territorio y paisaje favorables, se considera atendida la alegación presentada.

Condicionados de afectados

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido en el artículo 24 del Decreto ley 14/2020 y teniendo en cuenta que se ha declarado la tramitación de urgencia de este expediente, al objeto de que en el plazo de quince (15) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

Primera información pública

– Conselleria de Cultura, Educación y Deporte (Dirección General de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano).

Tras aportar el promotor memoria de impacto patrimonial prospección para el proyecto, el 19/10/2022 emite informe en el que concluye que no existe afección al patrimonio cultural en ninguna de sus manifestaciones por lo que se informa favorablemente, a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. A nivel patrimonial esta construcción no afecta a ningún BIC o Bien de Relevancia Local, siempre que se cumplan las medidas correctoras propuestas respecto al patrimonio arqueológico y etnológico que pudieran verse afectados. Cualquier hallazgo de interés relevante que se realizase durante la ejecución del proyecto deberá ser comunicado a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, o a los ayuntamientos implicados, según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 4/1998 del patrimonio cultural valenciano.

Mediante escrito de 27/10/2022, el promotor acepta todo lo señalado.

– Conselleria de Agricultura Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Dirección Territorial de Castellón, Sección de Estructuras y Obras Agrarias).

Mediante informe de fecha 19/10/2021, se opone a la actuación solicitada mientras no se demuestre la no afección al desarrollo y mantenimiento del medio rural existente, para lo cual será necesaria la realización de un estudio de afecciones específico.

El promotor da respuesta al informe, que es aceptada por esa dirección general, informando favorablemente la actuación solicitada, con los siguientes condicionantes:

– Una vez realizado el informe acústico en los términos descritos, éste deberá corroborar el cumplimiento de la normativa vigente.

– El promotor debe asumir la existencia de una actividad agropecuaria en el entorno de la ubicación objeto de la actuación, que no debe verse perjudicado por la actuación propuesta.

El 11/01/2022 responde el promotor, aceptando y asumiendo todo lo señalado.

Tras la aportación de informe sobre la evaluación del ruido, el 9/12/2022 emite un nuevo informe desfavorable a la actuación solicitada, en tanto en cuanto no se solucione el cumplimiento de los niveles de recepción externos máximos (día/noche) o aquellos que la legislación específica establezca en caso de ser más restrictivos. El promotor se compromete a implantar las medidas correctoras que sean necesarias para el cumplimiento de los niveles de recepción externos máximos durante el día y la noche. Por ese motivo, informa que no se opone a la actuación solicitada.

– Dirección General de Medio Natural y Animal (ref. C-140/2021)

Emite informe, de fecha 23/3/2022, en el que indica las siguientes condiciones a cumplir:

1. Las ubicaciones los aerogeneradores donde se pretende realizar las obras están afectadas por terreno forestal; igualmente las líneas subterráneas afectan puntualmente a suelo forestal común. Por ello en la fase de ejecución de todas las instalaciones debe tenerse en cuenta el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre medidas de seguridad y prevención en incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terrenos forestales o inmediaciones.

2. En la fase de desmantelamiento se deberán realizar los trabajos de restauración del terreno forestal que garanticen una posible gestión forestal ulterior de la superficie afectada, sin olvidar la recuperación de la capacidad de infiltración de los terrenos afectados por las compactaciones del suelo.

3. En cuanto a las vías pecuarias, se verán afectadas varias de ellas, por lo que durante las obras deberá respetar la servidumbre de paso ganadero y los abrevaderos. Los aerogeneradores no se podrán emplazar dentro de la anchura legal de las vías pecuarias. En su caso, será necesario solicitar las modificaciones pertinentes y/o las autorizaciones de ocupación demanial del subsuelo de elementos auxiliares necesarios.

4. Se recomienda informar al titular del coto de caza CS-10074 (La Aurora) y CS-10081 (Virgen de Losar) del cambio de uso del suelo, de la actividad que se va a desarrollar y de las implicaciones que pueda tener.

5. Este proyecto deberá someterse a una evaluación detallada de repercusiones sobre la Red Natura 2000 (ver apartado Evaluación ambiental).

6. Se deberá cumplir con las prescripciones técnicas y medidas de prevención descritos en el artículo 6 y 7 de establecidas en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

7. En los cierres perimetrales de la subestación, se colocarán medidas anti-colisión consistentes en colocar placas metálicas de color blanco y acabado mate de 25x25 cm que habrán de situarse en cada espacio entre apoyos.

Consta aceptación del promotor de lo recogido en el informe.

– Ayuntamiento de Portell de Morella

Consta informe de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos al servicio del Ayuntamiento de Portell de Morella de fecha 3/6/2022, en el que no expresa oposición al proyecto e informa que se debe obtener informe favorable de la conselleria competente en materia de urbanismo, de medio ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Se remitió consulta a la Confederación Hidrográfica del Ebro, Red Eléctrica de España, SAU y a la, Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento sin haber recibido contestación. Transcurrido el plazo sin que conste respuesta, de acuerdo con la legislación aplicable, debe entenderse que no existe objeción alguna a las autorizaciones.

Segunda información pública

– Dirección General de Medio Natural y Animal (ref. C-140/2021)

Emite informe, de fecha 8/9/2023, en el que considera que las modificaciones introducidas en el proyecto constructivo del parque eólico Las Cabrillas II y su infraestructura de evacuación no suponen una modificación sustancial de las afecciones al medio natural, por lo que se pronuncia de forma favorable a la modificación del proyecto planteada. No obstante, se recuerda que la afección del propio parque al medio natural existe y por tanto deberá cumplirse con el condicionado que se indica en los diferentes informes emitidos desde esa dirección general.

Además, establece que las nuevas palas se implementarán con medidas preventivas anticolisionamiento que se hayan estudiado en otros parques y sean efectivas, debiendo llevar un pronunciamiento específico de la direccion general de medio natural con competencias en vida silvestre, y en concreto se detallarán las relativas a quirópteros.

Consta aceptación del promotor de lo recogido en el informe.

Evaluación ambiental

El proyecto de instalaciones eólicas de la zona 3, incluido el sistema de evacuación eléctrica hasta la subestación de Morella 400/132 kV, dispone de declaración de impacto ambiental (Exp. 25/02-AIA) de fecha 21/06/2004, emitida por la Dirección General de Gestión del Medio natural, así como diversas resoluciones complementarias a la misma, accesibles todas ellas en la web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/pla-eolic-de-la-comunitat-valenciana>.

Consta declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico Cabrillas II de 13,8 MW y el proyecto de ampliación de la SET 12/132 kV Embalagué, en el término municipal de Portell de ella, mediante la resolución de fecha 02/01/2023 de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, (exp. 012/2022-AIA), publicada el DOGV de fecha 28/02/2023 (n.º 9543). Los condicionados recogidos en la misma, de acuerdo con la legislación de evaluación ambiental se incorporan en el punto segundo, relativo a la autorización administrativa previa, de la parte dispositiva de la presente resolución.

Consta resolución de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de fecha 5/7/2022, que concluye que el proyecto analizado no tendrá repercusiones sobre la integridad del espacio de la Red Natura 2000, siempre y cuando en su desarrollo y ejecución se sigan las determinaciones establecidas en el Estudio de Afecciones analizado, y que se garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el mismo y en esa resolución

A consulta del STIEMCA sobre la consideración de las modificaciones introducidas en el proyecto constructivo como sustanciales respecto de la declaración de impacto ambiental emitida, el Servicio de Impacto Ambiental emite informe, de fecha 21/07/2023, en el que indica que las modificaciones introducidas en el proyecto constructivo del parque eólico Cabrillas II y su infraestructura de evacuación, en la medida en que den cumplimiento a las condiciones de la declaración de impacto ambiental del expediente 12/2021/AIA y del órgano sustantivo, no hacen necesario un nuevo pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental.

Implantación en suelo no urbanizable

Mediante la resolución de 19/10/2004, del conseller de Territorio y Vivienda, se aprueba definitivamente el Plan Especial Eólico de la zona 3.

Consta informe de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos al servicio del Ayuntamiento de Portell de Morella, en relación con la solicitud de informe de conformidad u oposición para la instalación eléctrica correspondiente a la implantación del Parque Eólico Las Cabrillas en el que se indica que la actividad objeto de solicitud no tiene limitaciones urbanísticas en el planeamiento urbanístico municipal correspondiente a la delimitación suelo urbano vigente y puede continuarse la tramitación del procedimiento integrado de autorización de parques eólicos, dado que no se encuentra expresamente prohibido en el planeamiento urbanístico municipal, todo ello, en cumplimiento del artículo 20.1 del Decreto ley 14/2020

Constan en el expediente informes favorables del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, de fecha 12/04/2022, así como del Servicio de Gestión Territorial, de fechas 28/10/2021. Los condicionados recogidos en los mismos, se indican en el punto primero de la parte resolutiva del presente documento. Mediante informes de fecha 14/12/2023 y 09/08/2023 los citados servicios consideran que las modificaciones realizadas posteriormente no son sustanciales.

Evacuación y conexión a la red

La evacuación de la energía generada se va a realizar mediante la infraestructura de evacuación ya existente hasta la ST Morella en 132kV, que da servicio a los parques eólicos Arriello, Folch, Folch II, Carrillas y Plá d´Embalagué.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2025/2/14/1226610/9_1739952596810_8756540551697547625_Fig2.jpg)

Fig. 2: Detalle de la infraestructura de evacuación con PE Cabrillas II

El promotor dispone de permisos de acceso y conexión vigentes, otorgados por la empresa transportista, de fecha 12/04/2021, relativo a la instalación Las Cabrillas II, con una capacidad de acceso concedida de 13,8 MWn en 400 kV de la ST Morella.

En cumplimiento del artículo 124 del Real decreto 1955/2000, RENOMAR aparta documento que acredita la existencia de un acuerdo vinculante para las partes (Med Wind Energy SL y RENOMAR) en relación con el uso compartido de las infraestructuras de evacuación.

Acreditaciones previas a la resolución

El agente promotor acredita los siguientes aspectos, tal y como establece el artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020, de forma previa a la resolución del procedimiento:

– Disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación, sin perjuicio de la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de las infraestructuras de evacuación.

– Disponer de los permisos de acceso y conexión vigentes para la instalación, indicados anteriormente.

Consta en el expediente propuesta conjunta del Servicio de Energías Renovables, Eficiencia Energética e Instalaciones Radiactivas y de la Subdirección General de Energía y Minas, quien ha elevado la misma a este centro directivo.

*Fundamentos de derecho*

Mediante Acuerdo, de 26/07/2001, del Consell se aprobó el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana , con la naturaleza de plan de acción territorial de carácter sectorial de los regulados en la Ley 6/1989, de 7 de julio, de la Generalitat Valenciana, de ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana y en el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunitat Valenciana, con objeto de regular la instalación de parques eólicos en las zonas calificadas como aptas (con o sin prescripciones) para dicho fin de conformidad con lo que se establece en las normas sobre clasificación del territorio de la Comunitat Valenciana en dicho plan.

Mediante la Orden de 31/07/2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, se realizó convocatoria pública para el desarrollo y ejecución del PECV (DOGV 4056, 02/08/2001 y corrección de errores en el DOGV 4062, 10/08/2001).

Mediante la Resolución de 19/10/2004, del conseller de Territorio y Vivienda, se aprueba definitivamente el Plan Especial Eólico de la zona 3.

Mediante la resolución de 29 de junio de 2011, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan Especial de la zona eólica 3 en el ámbito de las Cabrillas.

Con fecha 3/06/2005 se aprobó el Plan Energético de la zona 3 mediante la Resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte.

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el Decreto226/2023, de 19 de diciembre, de 2023, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, corresponde a esta dirección general la resolución del presente procedimiento.

Por resolución, de 30/06/2021 de la entonces Dirección General de Industria, Energía y Minas, se declara la tramitación de urgencia de las solicitudes presentadas para la construcción y puesta en servicio de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica sujetas a los procedimientos regulados en el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, el Decreto 88/2005, de 29 de abril, y el Acuerdo de 26 de julio de 2001, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.

Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

Además, de acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

Al tratarse de un parque eólico a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el capítulo II del título II del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

Conforme a la disposición adicional única del PECV, los parques eólicos que se sitúen en suelo no urbanizable en zonas aptas o aptas con prescripciones se sujetarán a la autorización de implantación en suelo no urbanizable regulada en el procedimiento específico que a tal efecto se desarrolle. De acuerdo a la redacción vigente del artículo 21 y disposición transitoria cuarta del Decreto ley 14/2020, no es exigible la tramitación de una declaración de interés comunitario para estas instalaciones.

Según lo indicado en el artículo 25 del Decreto ley 14/2020, el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje tendrá carácter vinculante, en los aspectos enumerados en el artículo 25.1, y deberá ser favorable a efectos de poder otorgar las autorizaciones cuya concesión corresponde a la conselleria competente en materia de energía. En caso de que el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje sea desfavorable, se resolverá la finalización y archivo del procedimiento, sin más trámite.

Conforme a la disposición transitoria cuarta del Decreto ley 14/2020 (instalaciones de energías renovables que se encuentren en tramitación), no será necesario reiterar la petición de informes ya emitidos, o trámites ya realizados conforme al procedimiento regulado por la normativa anterior, incluido el resto de los aspectos incluidos en el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje del artículo 25.1. Igualmente, no será necesaria la emisión de un nuevo certificado de compatibilidad urbanística en aquellos procedimientos en tramitación en los que ya se haya emitido dicho certificado con carácter favorable, conforme a la regulación anterior. En este supuesto, tampoco será exigible el informe no vinculante sobre valoración favorable o desfavorable que realiza el ayuntamiento, y que está regulado en el artículo 19.1. En ningún caso se exigirá la tramitación de una declaración de interés comunitario para la instalación de cualquier proyecto en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto ley.

Por incluir el presente procedimiento la autorización administrativa de una subestación de transformación eléctrica con alguna de las tensiones igual o superior a 132 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.

Tal y como se especifica en el artículo 5.2 del PECV, todas las solicitudes para la construcción y puesta en servicio de instalaciones de producción de energía eléctrica que utilicen como energía primaria la energía eólica, deberán necesariamente ir acompañadas de la oportuna documentación acreditativa de la existencia de recurso eólico suficiente y adecuado para la explotación del parque eólico en la localización que se propone, en la cual se especificará si está basada en medidas de viento reales en el emplazamiento propuesto, o en la modelización del recurso, señalando en cualquier de estos casos la metodología seguida para ello. En la documentación se incluirán las mejores previsiones de producciones de energía eléctrica convenientemente temporalizadas.

Solo se admitirán a trámite las solicitudes referidas a proyectos de instalaciones que se vayan a ubicar en zonas declaradas aptas o aptas con cumplimiento de prescripciones en el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, no admitiéndose tampoco aquellas solicitudes en emplazamientos que, de acuerdo con los correspondientes pronunciamientos en desarrollo y ejecución del PECV hayan resultado incompatibles con las infraestructuras de aprovechamiento eólico, según artículo 5.3 del PECV.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de impacto ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Se seguirán las determinaciones establecidas en el capítulo IV de las normas del PECV referentes a la minimización del impacto ambiental y el Plan de Vigilancia Ambiental.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, la potencia instalada se corresponderá con la potencia activa máxima que puede alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia menor de las especificadas en la placas de características de los grupos motor, turbina o alternador instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté configurada por varios motores, turbinas o alternadores en paralelo será la menor de las sumas de las potencias de las placas de características de los motores, turbinas o alternadores que se encuentren en paralelo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de generación de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.

Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de parte de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

Según el artículo 27 del Decreto ley 14/2020, para la valoración del reconocimiento o declaración de la utilidad pública, en concreto, de la instalación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, entre otros:

– Las infraestructuras de evacuación de las instalaciones de producción quedan abiertas a que la misma puedan ser objeto de cotitularidad por otros generadores, sin perjuicio de los costes equitativos y razonables que estos deban sufragar para ello.

– El compromiso por parte de la persona titular de que la energía que producirá la central durante su vida útil y comercial será ofertada al mercado organizado de producción de energía eléctrica en el que se fijan los precios mayoristas para las personas consumidoras del sistema eléctrico.

En virtud de los dispuesto en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en lo que resulte de aplicación del artículo 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo comprenderá, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan, así como la servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable. Comprenderá igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones.

Que en relación con la utilidad pública resulta aplicable el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

En concreto, las referencias a la declaración de utilidad pública que recogen tanto la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, como el resto de normativa hacen referencia a una potestad que ostenta la Administración, como requisito previo y preceptivo a la expropiación, no a una obligación ni a una declaración genérica u objetiva, si se prefiere, de utilidad pública, en el sentido de que se deba reconocer esa utilidad para cualquier tipo de instalación generadora que se pretenda construir y poner en marcha, sin tener en cuenta otros criterios.

En este sentido, la declaración de utilidad pública se ha de interpretar en un sentido restrictivo, en atención a su naturaleza de causa expropiandi, y ello por afectar de manera directa al derecho constitucional a la propiedad privada, recogido en el artículo 33 de nuestra Carta Magna, siendo regla general en estos casos la transmisión voluntaria, esto es, el negocio jurídico entre el promotor de la instalación y los titulares de los derechos afectados.

La declaración ex lege de la utilidad pública ciertamente limita la discrecionalidad de la Administración, pero no hasta el punto de convertir el acto de concreción de la utilidad pública para los casos concretos en una actividad reglada de manera que una mera solicitud y una relación de bienes o derechos a expropiar, sea suficiente, sin atender a otras circunstancias, para reconocer la utilidad pública de las instalaciones.

Entenderlo de esa manera iría en contra del espíritu de la norma y eliminaría la actividad administrativa de garantía, en la que se incluye la actividad de policía administrativa, entendida como la reglamentación de la convivencia social en sentido amplio, garantizando que las actividades de los particulares no entren en conflicto entre sí, ni con el interés general, incluyendo todas las medidas que utiliza la Administración para que los particulares ajusten su actividad a un fin de utilidad pública.

Ese fin de utilidad pública es el que valora la Administración a través de la resolución por la que se declara de utilidad pública una concreta instalación, existiendo en ese acto de concreción un análisis implícito de las razones de eficiencia energética, tecnológicas o medioambientales (impacto sobre el territorio) que justifican la utilidad pública de la instalación.

Hay que recordar que toda afectación del derecho a la propiedad privada, como derecho constitucional, está sometida a una doble limitación. Por un lado, el respeto estricto al contenido esencial del derecho (artículo 53.1 CE) y por otro, el principio de proporcionalidad, también conocido como prohibición de exceso.

Por encima de la concreta regulación sectorial que nos ocupa, el instituto de la expropiación forzosa exige la plena justificación de la finalidad de la causa expropiandi concurrente en cada supuesto de expropiación. Su definición y control administrativo son una exigencia inexcusable, derivada del carácter medial de la expropiación como instrumento al servicio de fines públicos sustantivos, cuya procura material corresponde a la Administración.

En definitiva, el reconocimiento ex lege que realiza la LSE es la necesaria norma legal habilitante que establece el supuesto de utilidad pública o interés social que legitima la privación forzosa de bienes o derechos patrimoniales de los particulares en beneficio de la colectividad, pero que no la impone como un supuesto tasado para todos los casos que entren en su categoría. Así, la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 37/1987, FFJJ 2 y 6), ya puso de manifiesto que: «la expropiación forzosa no es una institución unitaria que, en lo que ahora interesa, constitucionalmente quede circunscrita a fines previa y anticipadamente tasados dentro de los que, en principio, pueden englobarse en las genéricas categorías de utilidad pública o interés social, ya que justamente con su carácter instrumental -y no finalista- no es sino consecuencia de la variabilidad y contingencia de lo que, en cada momento, reclama la utilidad pública o el interés social de acuerdo con la dimensión social de la propiedad privada y con los principios establecidos e intereses tutelados por la Constitución».

En el caso que nos ocupa, se ha de tener en cuenta que la implantación de la energía eólica y las inversiones que esta industria conlleva exigen la previsión del recurso eólico en cantidades suficientes y en emplazamientos con las condiciones adecuadas para el óptimo aprovechamiento del recurso. Según la evaluación del recurso eólico aportada, en la zona solicitada se dan las condiciones indicadas. Por lo tanto, se considera el interés general del proyecto, en cuanto a la parte de este del que se solicita la declaración, en concreto, de utilidad pública.

En cumplimiento del artículo 17 de las Normas del PECV se exigirá una fianza al objeto de garantizar el correcto desarrollo y fiel cumplimiento de las medidas correctoras contenidas en la declaración de impacto ambiental, e incluso, garantizar la correcta reposición al estado original del medio, en caso de desmantelamiento del parque, bien se produzca éste por transcurso del plazo o de forma anticipada, del 2% para garantizar el cumplimiento del Plan de vigilancia ambiental y el desmantelamiento, en su caso, de las instalaciones, en el momento se expida la autorización de explotación de la instalación.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, al Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell en la redacción vigente en el momento de la solicitud, esta Dirección General de Energía y Minas, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas,

RESUELVE

*Primero*

Implantación en suelo no urbanizable del proyecto de parque eólico «Cabrillas II» para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica.

Declarar la pérdida sobrevenida de objeto de la solicitud , formulada por Med Wind Energy, SL, de autorización de implantación en suelo no urbanizable del parque eólico «Cabrillas II» para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica, atendiendo a la redacción actual del artículo 30 del Decreto ley 14/2020 y a la exención de declaración de interés comunitario para estas instalaciones, establecida en la disposición transitoria cuarta del mismo.

Se incluye el condicionado determinado en el informe de territorio y paisaje, vinculante desde el punto de vista de implantación territorial de la instalación, conforme a la nueva redacción del artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020.

Ordenación del territorio

– Se deberá tener en cuenta dejar libre de obstáculos los cursos de agua durante la instalación de los aerogeneradores por la construcción de caminos, plataformas de montaje y resto de instalaciones de forma que no se alteren y/o modifiquen los flujos de drenaje naturales del terreno. Igualmente, se deberá tener en cuenta el criterio de las pendientes máximas del 25%

Infraestructura Verde y Paisaje:

– Las Medidas de Integración Paisajística tienen que trasladarse al proyecto de ejecución, de manera concreta y precisa, tanto en memoria, planos como en presupuesto, y la materialización de estas se asumirá en el desarrollo de las instalaciones, de manera que se garantice su ejecución real y efectiva.

– Estas MIP deberán representarse en planos paisajísticos incluidos en proyecto, donde se representen en detalle, plantas y secciones, con los taludes resultantes, y vegetación, en su caso.

*Segundo*

Autorización administrativa previa del proyecto del parque eólico «Cabrillas II», incluida la ampliación de la subestación 12/30/132 kV Embalagué

Otorgar autorización administrativa previa a

1) La mercantil Med Wind Energy, SL, para la instalación de un parque eólico, y de la parte de su infraestructura de evacuación exclusiva, que a continuación se detalla:

DATOS GENERALES DE LA CENTRAL ELÉCTRICA AUTORIZADA Y SU ACCESO A LA RED

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | «Cabrillas II» |
| TITULAR | Med Wind Energy, SL |
| TECNOLOGÍA | Eólica |
| TÉRMINOS MUNICIPALES GRUPOS | Portell de Morella (Castellón) |
| TÉRMINOS MUNICIPALES EVACUACIÓN HASTA PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED | Portell de Morella (Castellón) |
| POTENCIA NOMINAL (MW) | 13,8 |
| POTENCIA INSTALADA (MW) [según art 3 RD 413/2014] | 13,8 |
| CAPACIDAD DE ACCESO A RED CONCEDIDA (MW) | 13,8 SE Morella 400 kV |
| NECESIDAD DE SISTEMA CONTROL COORDINADO DE POTENCIA [según DA 1ª RD 1183/2020) | Sí, por ser inferior la capacidad de acceso concedida a la potencia instalada |
| RED A LA QUE SE CONECTA: | Transporte |
| PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED | ST Morella 400 kV, titularidad de Red Eléctrica de España, SAU |

  

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE PARQUE EÓLICO

|  |  |
| --- | --- |
| AEROGENERADORES | |
| N.º | 3 |
| Potencia Unitaria | 4,6 MW |
| Altura de buje | 105 m |
| Número de palas | 3 |
| Diámetro de rotor | 150 m |

  

|  |  |
| --- | --- |
| CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | |
| N.º total | 3 |
| Potencia (kVA) ONAN | 5.100 |
| Tensiones nominales (kV) | 0,72/30 |
| Tipología | Celdas SF6 30 kV,Final de línea (CAII-03): Celda tipo P+LMáquina intermedia (CAII-02 y CAII-01): Celdas tipo P+L+L |
| CENTROS DE TRANSFORMACIÓN SSAA | |
| N.º total | 3 |
|  | 0,4/0,69/12 kV |

  

INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE USO EXCLUSIVO:

LÍNEAS DE 30 kV HASTA LA SUBESTACIÓN «SE Embalagué» 12/30/132 kV»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | | |
| Municipio: Portell | Polígono: 6 | Parcelas: 2, 3, 5, 9001 |
| Polígono: 7 | Parcelas: 8, 9, 11, 13, 14, 83, 84, 85, 9004, 9016, 9018 |
| Polígono: 8 | Parcelas: 25, 29, 32, 34, 35, 36, 56, 9004, 9005, 9006, 9007 |
| Polígono 10 | 9032 |
| Polígono 11 | Parcelas: 26, 128, 129, 134, 9006 |
| CARACTERÍSTICAS | | |
| N.º líneas | 1 | |
| Características | Origen: aerogenerador CAII-03Final: Subestación «SE Embalagué» Tramo CAII-03/CAII-02: longitud 1.337 m, sección 1x95Tramo CAII-02/CAII-01: longitud 638 m, sección 1x240Tramo CAII-01/SET: longitud 4.980 m, sección 1x400 | |
| Tipo de canalización | Enterrada en zanja, en haz agrupados en triángulos | |
| Tipo conductor de fase | 3 conductores unipolares | |
| Tensión nominal cable (U0/Un) kV | 18/30 kV | |
| Tipo de cable | RHZ1 XLPE | |
| Material conductor de fase | Aluminio/Cobre, clase 2. Triple extrusión | |
| Material de la pantalla | Hilos Cu en hélice. Obturación longitudinal | |
| Sección de la pantalla (mm²) | 16 | |

  

2) La mercantil Med Wind Energy, SL y RENOMAR, para la modificación de la parte de la infraestructura eléctrica de evacuación compartida que a continuación se detalla:

Ampliación de la subestación «SE Embalagué» 12/30/132 kV»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | | |
| Municipio: Portell | Polígono: 11 | Parcelas: 26, 132, 134 |
| CARACTERÍSTICAS | | |
| Sistema 132 kV | Una (1) nueva posición de transformador convencional de intemperie con interruptorUna (1) nueva posición de línea convencional de intemperie con interruptor.Un (1) nuevo embarrado principal con base en tubos rígidos de aleación de aluminio.Un (1) transformador de potencia (T-3) 132/30 kV de 20 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión YNd11, con regulación en carga. Se complementa con la instalación de pararrayos de tensión nominal 30 kV, situados junto a las bornas de MT. | |
| Sistema 30 kV | Una (1) posición de transformador blindada de interior con interruptor (para alimentación al embarrado).Tres (3) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor.Una (1) posición de medida tensión en barras blindada de interior sin interruptorUna (1) nueva reactancia trifásica de puesta a tierra de 1.300 A - 10 segundos | |

  

Para esta autorización se cumplirán las determinaciones reflejadas en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 02/01/2023:

i) Condiciones generales

(1). El promotor deberá cumplir todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en el EsIA, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y las aceptadas tras la información pública o contenidas en la información complementaria, en tanto no contradigan lo establecido en la resolución de la DIA.

(2). Se recuerda el cumplimiento de toda la legislación relevante que le sea de aplicación, y que afecte a los elementos del medio recogidos en la presente resolución.

ii) Condiciones relativas a medidas preventivas, correctoras y compensatorias para los impactos más significativos

(3). Las medidas preventivas y correctoras derivadas de los diferentes informes emitidos durante la tramitación del proyecto por la Dirección General de Medio Natural, la Dirección General de Cultura y Deporte y la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, deberán incluirse en el proyecto de ejecución y presupuestarse para su correcta ejecución.

(4). Con anterioridad al primer año en funcionamiento del parque eólico se realizará un estudio acústico que incluya los mapas de ruido en situación operacional y con diversos escenarios de viento, analizando los resultados y proponiendo medidas correctoras en caso de superarse los umbrales legales. De igual forma se deberá realizar un estudio de la afección por sombreado intermitente o flickering en las viviendas o edificaciones situadas a una distancia menor a 10 veces el diámetro del rotor.

(5). Se deberá presentar para su aprobación ante el órgano competente en materia de flora y fauna silvestre una propuesta de protocolo de actuación respecto de los aerogeneradores que pudieran causar la mortalidad de alguna especie de avifauna del LESPRE, distinguiendo las especies catalogadas en peligro de extinción o vulnerable de las especies no amenazadas. Para una aplicación más efectiva del protocolo y un seguimiento más intensivo de las especies se deberá contemplar la disposición de un sistema automático de detección de aves que desencadene acciones disuasorias o de parada de aerogeneradores.

(6). Antes del inicio de las obras se contactará con el órgano competente en materia de flora y fauna silvestre para realizar una prospección de campo con objeto de detectar la presencia de especies protegidas y delimitar las zonas especialmente sensibles.

(7). Respecto del control de la presencia de carroña por parte de los gestores del parque, el promotor presentará ante el órgano competente en materia de flora y fauna silvestre el contrato con los propietarios de las explotaciones ganaderas cercanas al ámbito del proyecto que recoja la prohibición de dejar cadáveres de animales en un radio de 2000 m de los aerogeneradores y la obligatoriedad de recogida por parte de los ganaderos.

(8). Se dispondrá de zonas impermeabilizadas y de un sistema de recogida de posibles fugas de aceites y combustibles, procedentes de la maquinaria y de las estructuras que se generen durante la ejecución de la obra. Los residuos generados se gestionarán según la normativa vigente y mediante gestor autorizado, estableciéndose las zonas de recogidas de residuos, y no haciéndose acopio en zonas con pendientes elevadas o con peligrosidad de inundación.

(9). No se localizarán zonas de acopio, parques de maquinaria o superficies auxiliares de obra sobre áreas con vegetación natural o hábitats de interés comunitario.

(10). Deberán implementarse las medidas de integración propuestas en el estudio de integración paisajística aportado y completarlas con las condiciones paisajísticas establecidas en el informe emitido en materia de paisaje. Estas medidas y condiciones se deberán incorporar al proyecto de ejecución en la memoria, planos y presupuesto, para su ejecución real y efectiva y verificadas en fases posteriores de la tramitación por el órgano sustantivo, previo a la autorización de la explotación.

(11). Antes del inicio de las obras el promotor presentará ante el órgano competente en patrimonio cultural una memoria previa de la intervención arqueológica a realizar en los yacimientos el Colladar y la Cabrella 12, así como de la planificación de los trabajos previstos mediante sondeos arqueológicos manuales en los yacimientos el Tossalet del Mas Quemado, el Mas de Herreros de Arriba, Frontón I-IV, el Asentamiento del Frontón y la Loma dels Mollons 3 y 4. Una vez acabados los trabajos se presentará una memoria final ante el órgano competente en patrimonio cultural con los resultados de la intervención y con la propuesta de medidas correctoras para su conformidad.

(12). Las construcciones de piedra en seco presentes en el ámbito del proyecto y que pudieran verse afectadas por las obras deberán balizarse para su preservación. En caso de que la afección de un tramo sea inevitable por una infraestructura permanente, este deberá reconstruirse en las inmediaciones al tramo afectado mediante la técnica constructiva original.

(13). La emisión de la autorización administrativa de cierre definitivo del parque eólico obligará al promotor al desmantelamiento del mismo en los términos definidos en el plan aportado al expediente.

iii) Condiciones al Plan de Vigilancia Ambiental

(14). Como medida preventiva y de acuerdo con el informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio se establece el seguimiento arqueológico durante la ejecución de las obras. El presupuesto de este seguimiento deberá revisarse y actualizarse en el proyecto de ejecución, juntamente con el presupuesto destinado a la intervención arqueológica y la reposición de las construcciones de piedra en seco afectadas por las obras.

(15). El seguimiento de avifauna reproductora en la zona, previsto durante la fase de construcción deberá prolongarse durante al menos un periodo de 3 años desde la puesta en funcionamiento del parque.

(16). Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.

Presupuestos de las instalaciones

|  |  |
| --- | --- |
| Presupuesto global de ejecución (€) | 10.488.781,12 parque eólico + 1.203.524,29 SE Embalagué |
| Presupuesto de desmantelamiento (€) | 423.954,62 (sin considerar recuperación de reciclados) |

  

Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos, y que han sido aceptadas por las personas titulares de la presente autorización.

La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.

Se incluyen en el anexo I la ubicación de los aerogeneradores y en anexo II su infraestructura de evacuación exclusiva.

*Tercero. Declaración de utilidad pública, en concreto*

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación autorizada en el punto SEGUNDO  de la presente resolución, que afecta a las parcelas indicadas en la relación de bienes y derechos afectados adjunta, del término municipal de Portell de Morella (Castellón).

Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de urgente ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo la persona titular la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación que figura en el anexo III, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

Se incluye en anexo III la relación de bienes y derechos afectados.

*Cuarto. Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto segundo*

Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto SEGUNDO  de la presente resolución, con base en los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:

– Proyecto Técnico del Parque Eólico Las Cabrillas II (versión 2) de fecha marzo 2023, firmado por la persona técnica proyectista y declaración responsable.

– Adenda al proyecto Técnico del Parque Eólico Las Cabrillas II (versión 1) de fecha junio 2023, firmado por la persona técnica proyectista y declaración responsable.

– Proyecto Técnico Administrativo Ampliación de la Subestación Transformadora de 132/12 kV ST PE Embalagué, firmado el 23/08/2021 por la persona técnica proyectista y declaración responsable.

Esta autorización habilita a las personas titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Sera condición previa el obtener la autorización administrativa de construcción de las infraestructuras compartidas para la evacuación de la energía generada, en la medida que le afecte, indicadas en el punto de evacuación y conexión a red.

2. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.

3. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4. El titular de la presente autorización cumplirá lo establecido en el capítulo IV de las normas del PECV referentes a la minimización del impacto ambiental y el Plan de Vigilancia Ambiental, durante todas las fases de ejecución y explotación de las instalaciones, remitiendo los informes justificativos pertinentes.

5. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.

6. Conforme al artículo 28 del Real decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:

– el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y

– el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

7. Acorde al artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a 18 meses el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Conforme al artículo 30.3.b) del Decreto ley 14/2020, se establece un plazo máximo para solicitar la autorización de explotación de un (1) mes, desde la finalización del período de ejecución ya indicado.

No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.

En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.

Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.

Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.

En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, sin perjuicio de la extensión excepcional prevista en el artículo 28 del Real decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre.

8. En virtud del artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el agente promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.

Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

9. La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.

10. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a este servicio territorial o a la dirección general con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

11. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV n.º 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.

Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.

Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en la declaración de impacto ambiental de la línea de evacuación y el Informe de Afecciones Ambientales del resto de la instalación. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial solicitará de las administraciones y organismos que han emitidos aquéllos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.

La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de distribución, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

12. Las personas titulares de la presente autorización podrán solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

13. La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe de 233.846,11 € (2% del presupuesto total), debiendo acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiaria la Dirección General de Industria, Energía y Minas, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.

Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

14. La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de transporte, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación.

15. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.

Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.

16. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.

17. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio.

18. La persona titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, así como para el cierre temporal.

19. Tal y como se indica en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.

20. El titular de la presente resolución debe cumplir las obligaciones y cargas que se especifican en el Plan Energético, aprobado por la Resolución de este mismo órgano y fecha, correspondiente a los nuevos aprovechamientos eólicos del área norte de la zona 3 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV).

21. Tal y como se recoge en el referido Plan Energético, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión financiera y administrativa y de organización de la Generalitat, en su redacción dada por la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, el titular de la presente autorización está obligada a la realización de las aportaciones al Fondo de Compensación destinado a los municipios, mancomunidades de municipios y consorcios, previstos en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana, incluidos en el ámbito de afección de alguna de las zonas aptas para albergar instalaciones eólicas. Dichas aportaciones se realizarán de acuerdo al régimen jurídico previsto en el mencionado artículo 48.

*Quinto. Aprobación del plan de desmantelamiento de las instalaciones autorizadas*

Aprobar el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado referido a la instalación descrita en el apartado SEGUNDO, cuyo presupuesto asciende a 423.954,62 € (sin considerar recuperación de reciclados).

Se cumplirán las condiciones recogidas por los informes, tanto del órgano competente en ordenación del territorio y paisaje como de medio ambiente a este respecto.

La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla en la autorización de construcción previamente a la solicitud de autorización de explotación provisional, según lo indicado en el Decreto ley 14/2020.

*Sexto. Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución*

Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto ley 14/2020 y con en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre:

– La publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*   y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Castellón*, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

– La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en el apartado de Energía (<https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en castellano y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades>   en valenciano).

– La notificación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.

– La notificación al órgano ambiental a los efectos previstos en legislación de evaluación ambiental sobre caducidad del pronunciamiento ambiental, así como a los órganos competentes en ordenación del territorio y paisaje.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

  

València, 17 de julio de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general de Energía y Minas

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML