Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7057, del 01-07-2013 (2013/6394)

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2013, de la Direcció General d'Energia per la qual s'atorga autorització administrativa per a la modificació, per ampliació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada en el terme municipal d'Aldaia, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució de la modificació i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient ATASCT/2011/271/46
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7057

Data del DOGV
:   01-07-2013

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2013/6394

CVE


Data del document
:   25-04-2013

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2013, de la Direcció General d'Energia per la qual s'atorga autorització administrativa per a la modificació, per ampliació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada en el terme municipal d'Aldaia, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució de la modificació i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient ATASCT/2011/271/46 [2013/6394]  
Antecedents de fet  
Amb data 10 de novembre de 2011, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia de València, l'imprés normalitzat en el qual sol·licitava:   
- Autorització administrativa per a la modificació de les Instal·lacions de distribució elèctrica de la subestació transformadora, 220/20 kV, denominada ST Aldaia.  
- Aprovació del projecte tècnic d'execució d'esta modificació.  
  
- Declaració d'utilitat pública, en concret, d'estes instal·lacions.  
  
Junt amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'adjuntava la documentació següent:  
- Projecte tècnic per a l'execució de les instal·lacions esmentades, firmat pel tècnic competent, en el qual s'inclouen:  
· Separata per a l'obtenció de les condicions tècniques per a:  
· L'Ajuntament d'Aldaia.  
· Relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren de necessària expropiació per a l'establiment de les instal·lacions esmentades i de la imposició i l'exercici de la servitud de pas, als efectes del reconeixement, en concret, de la utilitat pública d'eixes instal·lacions.  
- Còpia de la Declaració d'Impacte Ambiental, de 20 de juny de 2006, formulada per la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Territori i Habitatge, en la qual s'estima acceptable el projecte de la subestació transformadora 220/20 kV ST Aldaia.  
  
El procediment administratiu corresponent a estes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATASCT/2011/271/46, incoat a este efecte pel Servici Territorial d'Energia de València.  
Les instal·lacions elèctriques de distribució per a les quals se sol·licita l'autorització de construcció s'executaran a l'interior de la subestació transformadora ST Aldaia, i està prevista la connexió d'aquelles fent frontera amb instal·lacions de la xarxa de transport, titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, així com amb instal·lacions de distribució titularitat del mateix sol·licitant, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal. Estes instal·lacions van ser autoritzades per les corresponents resolucions d'este òrgan directiu de la mateixa data, 21 de març de 2011 (expedients ATASCT/2009/641 i 642/46), i publicades el mateix dia en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6502 del dia 14 d'abril de 2011.   
Les sol·licituds d'autorització administrativa i de reconeixement, en concret, d'utilitat pública, han sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del citat Decret 88/2005, de 29 d'abril, i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, durant el termini de trenta dies en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 15 de maig de 2012 (DOCV 6774),  
- el Butlletí Oficial de la Província de València de 28 de maig de 2012 (BOPV 126),   
- el diari El Mundo de 21 de maig de 2012, edició de València.  
  
Amb la mateixa finalitat i termini, el Servici Territorial d'Energia de València va remetre estes sol·licituds a l'Ajuntament d'Aldaia per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, i es requerix d'este que, una vegada finalitzat el període de publicitat, li remetera una diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient no han sigut presentades al·legacions.  
De conformitat amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presentaren la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportunes condicions tècniques al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'este, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general, els béns o drets dels quals a càrrec seu, puguen ser afectats per esta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament d'Aldaia.   
No figura en l'expedient l'informe sol·licitat a l'Ajuntament d'Aldaia, i s'ha reiterat este amb data del 12 de juny de 2012.  
  
D'acord amb el que preveu l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, per mitjà d'un escrit de 28 de març de 2012, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servici Territorial d'Energia de València va sol·licitar a l'Ajuntament d'Aldaia un informe a l'objecte de sol·licitar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte d'este procediment al planejament urbanístic que siga aplicable. En l'expedient no consta l'emissió de l'informe esmentat.   
  
Consta en l'expedient una còpia de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), formulada amb data de 20 de juny de 2006, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estima acceptable, només als efectes ambientals, i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li aplique, el projecte de la subestació transformadora 222/20 kV ST Aldaia, sempre que este es desenrotlle amb les previsions de l'estudi d'impacte ambiental, la documentació presentada que va servir de base per a la formulació de la declaració d'impacte ambiental i d'acord amb les condicions que esta imposa. En esta DIA ja es van avaluar com a acceptables mediambientalment les instal·lacions objecte del present procediment, atés que s'hi van incloure:  
- Un sistema elèctric de 220 kV amb una configuració de doble barra (DB) tipus interior amb aïllament en SF6 i huit (8) posicions corresponents a:  
· quatre (4) de línia,  
· tres (3) de transformador,  
· una (1) per a l'enllaç de barres.  
- Un sistema elèctric de 20 kV amb una configuració de doble barra (DB) tipus interior amb aïllament SF6, conformat per tres (3) mòduls de cel·les amb un total de quaranta-set (47) posicions de les quals:  
  
· trenta (30) seran eixides de línia,  
· tres (3) de transformador,  
· dos (2) de mesurament,  
· dos (2) de servicis auxiliars,  
· tres (3) de bateria de condensadors,  
· dos (2) d'enllaç de barres,  
· una (1) de partició i remuntada, i  
· quatre (4) d'unió.  
Este sistema de 20 kV es completa amb la dotació en intempèrie de tres (3) bateries de condensadors (BC).  
- Una transformació dotada amb:  
· tres (3) transformadors de potència de 50 MVA cada un i relació 220/20 kV, amb les seues corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de presa de terra.   
Per al subministrament dels equips i servicis propis de la subestació es muntaran:  
· dos (2) transformadors de servicis auxiliars (TSA) de relació 20/0,380-0,220 kV i 250 kVA de potència cada un.  
- edifici en què s'ubicaran les cel·les de 220 kV i 20 kV, equips de control, protecció, comunicació, alimentació en baixa tensió (BT), etc., necessaris per al funcionament correcte de la subestació, així com dos xicotetes dependències per a lavabo i vestidor, una en cada sala de control.  
Per la Resolució mencionada d'este centre directiu, de 21 de març de 2011 (DOCV 6502, 14.04.2011) es va autoritzar Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, la construcció de part de les instal·lacions de distribució indicades anteriorment en la Declaració d'Impacte Ambiental, en concret, les següents:  
- Un sistema elèctric de 20 kV, amb una configuració de doble barra (DB), tipus interior amb partició i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), conformat per un (1) mòdul de cel·les amb un total de dèsset (17) posicions de les quals:  
· deu (10) són de línia,  
· una (1) de transformador de potència,  
· una (1) de mesurament,  
· una (1) de transformador de servicis auxiliars,  
· una (1) de bateria de condensadors,  
· una (1) d'enllaç de barres,  
· una (1) de partició de barres amb cable i  
· una (1) d'unió de barres amb cable.  
- Una (1) bateria de condensadors (BC) d'interior de 3600 kVAr + 7200 kVAr, connectada en el sistema de 20 kV.  
- Un (1) transformador trifàsic de potència de 50 MVA, relació 225±10 % / 21,5 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), i regulador de tensió en càrrega, i amb la seua corresponent reactància trifàsica limitadora de la presa de terra.  
- Un (1) transformador de servicis auxiliars (TSA) per al subministrament en corrent altern dels equips i servicis propis de la subestació, de 250 kVA de potència i relació de transformació 20+2,5 %+5 %+7,5 %+10 % / 0,420-0,242 kV, i per a subministrament en contínua, els corresponents equips compactes rectificador-bateria.  
- Obra civil per a albergar les instal·lacions mencionades, tant edificacions com tancament perimetral de la subestació.  
I és l'objecte del procediment referent a esta resolució l'ampliació de les instal·lacions de distribució que s'arrepleguen en el punt primer de la part resolució del present acte administratiu, i que van quedar incloses en la DIA de 20 de juny de 2006.  
La necessitat de l'ampliació sol·licitada és continuació de la justificació que es va exposar en la Resolució d'esta Direcció General, de 21 de març de 2011, per la qual es va atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la construcció de certes instal·lacions de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, per a garantir la demanda existent en l'Horta Oest de València, en el curt i mitjà termini, si bé atés que la sol·licitud no comprén la part de distribució en 20 kV (mitjana tensió), la seua finalitat principal en este moment és incrementar la fiabilitat de distribució davant d'eventuals contingències, a l'incorporar un nou transformador de potència, de manera que davant d'una fallada imprevista o una indisposició programada, per manteniment o altres causes, del ja autoritzat servisca de reserva, i es complix així el criteri de fiabilitat davant d'una fallada simple (N-1) a nivell de transformació connectat a la Xarxa de Transport.  
D'altra banda, ha de considerar-se que les instal·lacions sol·licitades no generen incidències negatives en el sistema, ja que el parc de transport de la subestació transformadora va ser inclosa en la Planificació dels sectors d'electricitat i gas 2008-2016. Desenrotllament de les xarxes de transport. Maig 2008, publicat en el lloc d'Internet del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, . En l'annex 3.II, part A.1, es preveu una nova subestació denominada ALDAIA, així com posteriors ampliacions. Les instal·lacions objecte del present procediment corresponen a la part de distribució de la subestació planificada com a nova, i la motivació d'esta és el suport a la distribució i demanda de grans consumidors, amb compliment d'una funció en el sistema de tipus «Estructural», per estar concebudes com a solucions als problemes que afecten el bon funcionament del sistema en el seu conjunt en l'horitzó i escenaris estudiats en la planificació, i està condicionada a l'accés favorable per l'operador del sistema i gestor de la Xarxa Transport, segons l'informe de referència DED\_251\_06, accés que va obtindre, amb data 30 de maig de 2006, l'informe de viabilitat d'accés a la Xarxa de Transport favorable per a dos unitats de transformació 220/20 kV de 50 MVA (un d'estos autoritzat per l'abans esmentada Resolució de 21 de març de 2011 d'esta Direcció General, i el segon objecte, entre altres equips i elements, del present procediment). Així mateix, està acreditat en l'expedient que amb data 8 de juny de 2012, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, van subscriure el contracte tècnic d'accés, per eixa potència, a la Xarxa de Transport.  
  
Consta en l'expedient informe favorable de 23 d'agost de 2012, del Servici Territorial d'Energia de València, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, a l'estar la instal·lació elèctrica objecte d'este radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que establix l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 18 del Decret 188/2012, de 21 de desembre, pel qual aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon a la Direcció General d'Energia d'este departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.1 de la Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constituïxen part de les xarxes de distribució.   
D'acord amb el que establix l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, els articles 37 i 131 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als quals exercisquen l'activitat. Sense perjuí que el peticionari que afecta el present procediment, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, complix esta última condició, en la data la present esta mercantil està inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001, registre accessible en el lloc web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, , inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades, a més de, d'altra banda, ser titular de l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions de distribució de la subestació l'ampliació del qual se sol·licita en el present procediment.  
  
D'acord amb l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la modificació d'instal·lacions elèctriques integrades en la distribució requerixen autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 7.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el projecte d'execució d'instal·lacions necessita l'aprovació administrativa.  
D'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. De conformitat amb l'article 53.1 de la dita norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i hauran d'incloure, per a això, una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
D'acord amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, les instal·lacions objecte del present procediment estan subjectes a avaluació d'impacte ambiental. ambiental.   
Per ser el present procediment referent a l'autorització administrativa d'una subestació de transformació elèctrica de distribució de 220/20 kV, declarada, en concret, d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, és d'aplicació el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic» de la dita norma legal.  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és d'aplicació el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'article 5.2.A.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.   
D'acord amb el que establix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret en el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries.  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, és aplicable el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, d'acord amb el que establix la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la modificació, per ampliació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, situada en el paratge Encreullades, parcel·les 118 i 142 del polígon 20 del cadastre de rústica, del terme municipal d'Aldaia, província de València, que s'indiquen a continuació:  
- Un (1) nou transformador trifàsic (denominat T-2) de potència de 50 MVA, relació 22510 % / 21,5 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), i regulador de tensió en càrrega, de les mateixes característiques que l'autoritzat en la Resolució d'esta Direcció de 21 de març de 2011.   
- Una (1) nova reactància trifàsica (denominada TZ-2) de neutre de presa de terra en el costat de 20 kV del transformador T-2 per a la detecció de faltes homopolars, connectada en triangle, de les següents característiques:  
· Tipus: trifàsica interior en bany d'oli.  
· Grupo de connexió: Zig-Zag (ZNyn11).  
· Tensió nominal: 20 kV.  
· Tensions nominals suportades segons CEI:  
· Tensió de xoc a onda tipus raig: 170 kV.  
· Tensió alterna a freqüència industrial: 70 kV.  
· Freqüència nominal: 50 Hz.  
· Intensitat màxima: 1 000 A.  
· Temps de falta màxim: 10 s.  
- Dos (2) noves resistències de presa de terra, en sèrie amb la reactància de neutre en el costat de 20 kV, tant del transformador T-1) de potència (50 MVA i 220/20 kV), autoritzat per la Resolució de 21 de març de 2011 d'esta Direcció General, com del transformador T-2, les característiques principals del qual són :  
· Tipus: autoventilada amb envoltant metàl·lica.  
· Tensió nominal: 20 kV.  
· Freqüència: 50 Hz.  
· Valor òhmic nominal 20 ºC: 20 ± 10 %  
· Corrent de fallada nominal: 500 A  
· Duració del defecte a terra: 15 s.  
- Una (1) nova posició de transformador (en total la segona) en el sistema elèctric de 20 kV (denominat mòdul 1), autoritzat per la Resolució de 21 de març de 2011 d'esta Direcció General.   
- La bateria de condensadors d'interior de 20 kV i (3600 kVAr + 7200 kVAr) autoritzada per la Resolució de 21 de març de 2011 d'este mateix òrgan se substituirà per una altra bateria de condensadors, sense escalonar, denominada BC-1, de 10,8 MVAr, formada per 18 condensadors, de 600 kVAr i 12 355 V cada un d'estos, i les seues característiques principals són:  
· Tensió nominal (Un): 20 kV.  
· Freqüència: 50 Hz.  
· Intensitat nominal (In): 312 A.  
· Intensitat màxima permanent: 445 A.  
· Connexió doble estrela.  
· Aïllament: 24 kV.  
· Potència: 10 800 kVAr.  
- Un (1) nou transformador de servicis auxiliars (denominat TSA-2), idèntic a l'autoritzat per la Resolució de 21 de març de 2011 d'este mateix òrgan (TSA-1), per al subministrament en corrent altern dels equips i servicis propis de la subestació, de 250 kVA de potència i relació de transformació 20+2,5 %+5 %+7,5 %+10 %/0,420-0,242 kV, i per a subministrament en continu, els corresponents equips compactes rectificador-bateria.  
- L'obra civil, autoritzada en la Resolució de 21 de març de 2011 d'este centre directiu, destinada a albergar les instal·lacions elèctriques es modifica com seguix:  
· Se elimina una de les sales de mitjana tensió i es guanya la superfície d'esta entre les dos sales de mitjana tensió restants.  
· Se eliminen les sales contraincendis contigües als cubiculums de transformadors de potència, i se substituïxen per un edifici aïllat de dimensions 10,4 m · 6,4 m destinat a albergar el sistema contra incendis.  
  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de dos-cents noranta mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims d'euros (290 552,92 €).  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 40.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que siguen necessàries obtindre per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb el que establix la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, el projecte de construcció de la instal·lació objecte de la present autorització té les prevalences previstes en els seus article 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de la llei esmentada, en la redacció donada per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte de la present autorització no estaran sotmeses a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, tot això sense perjuí d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
  
Esta autorització queda afectada per les condicions previstes en el punt segon de la Declaració d'Impacte Ambiental formulada amb data de 20 de juny de 2006 de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les quals van ser inserides en el punt segon de la part executiva de la Resolució de 21 de març de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada en el terme municipal d'Aldaia, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública publicada en el DOCV número 6502 del dia 14 d'abril de 2011.   
El titular de la present autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions arreplegats en el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i els requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat l'atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució presentat, habilitant Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a la construcció de les instal·lacions interessades, d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb les condicions tècniques establides per les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'esta. En cas que siga necessari introduir-hi modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta Direcció General la corresponent aprovació.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'ha establit en Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de trenta mesos des de l'endemà d'aquell en què el titular de la present autorització obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat al seu acabament, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, i s'adjuntarà a este efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.   
4. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, comunicarà al Servici Territorial d'Energia de València el començament de les obres, que, al seu torn, ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'esta Direcció General com a òrgan substantiu.  
  
5. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta Direcció General com al Servici Territorial d'Energia de València.  
6. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjuí dels previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a esta Direcció General o del Servici Territorial d'Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan acaben estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
8. Acabades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils, ho comunicarà al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb la dita comunicació s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per la persona facultativa competent, que acreditarà que és de conformitat amb els reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable segons el que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV número 6389 de 3 de novembre de 2010.  
  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d'Energia de València ho comunicarà a esta Direcció General, així com a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'esta Direcció General com a òrgan substantiu.  
10. Esta Direcció General, després del tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en esta.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació elèctrica el muntatge de la qual s'autoritza en el punt primer de la present resolució, amb l'afecció a les finques que es detallen en l'annex I d'esta resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Esta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i adquirix Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d'estos i zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
- La notificació de la present resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les quals han emés, o van haver d'emetre, condicions tècniques al projecte d'execució, i les quals van informar, o van haver d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com als restants interessats en l'expedient, d'acord amb el que preveu l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa.   
Tot això de conformitat amb el que establixen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Se significa que la publicació mencionada es realitzarà, a més, als efectes de notificació de la present resolució als interessats en esta que siguen desconeguts, s'ignore el lloc o el domicili de la notificació d'estos o el mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per aquells o els seus representants, tot això d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte de modificació, per ampliació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada en el terme municipal d'Aldaia, província de València.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Energia d'esta conselleria en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 25 d'abril de 2013.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7057, del 01-07-2013 (2013/6394)

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada en el término municipal de Aldaia, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente ATASCT/2011/271/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7057

Fecha DOGV
:   01-07-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/6394

CVE


Fecha del documento
:   25-04-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada en el término municipal de Aldaia, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente ATASCT/2011/271/46. [2013/6394]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 10 de noviembre de 2011, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:   
- Autorización administrativa para la modificación de las instalaciones de distribución eléctrica de la subestación transformadora, 220/20 kV, denominada ST Aldaia.  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución de esta modificación.  
- Declaración de utilidad pública, en concreto, de estas instalaciones.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de las citadas instalaciones, firmado por técnico competente, en el cual se incluyen:  
· Separata para la obtención del condicionado técnico para:  
· El Ayuntamiento de Aldaia.  
· Relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación para el establecimiento de las citadas instalaciones y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones.  
- Copia de la Declaración de Impacto Ambiental, de fecha 20 de junio de 2006, formulada por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de la Consellería de Territorio y Vivienda, en la que se estima aceptable el proyecto de la Subestación Transformadora 220/20 kV ST Aldaia.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2011/271/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
Las instalaciones eléctricas de distribución para las que se solicita autorización de construcción se ejecutarán en el interior de la subestación transformadora ST Aldaia, estando prevista la conexión de aquellas haciendo frontera con instalaciones de la red de transporte, titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, así como con instalaciones de distribución titularidad del propio solicitante, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal. Estas instalaciones fueron autorizadas por sendas resoluciones de este órgano directivo de la misma fecha, 21 de marzo de 2011 (expedientes ATASCT/2009/641 y 642/46), y publicadas el mismo día en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6502 del día 14 de abril de 2011.   
Las solicitudes de autorización administrativa y de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, han sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo de treinta días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 15 de mayo de 2012, (DOCV 6774),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 28 de mayo de 2012 (BOPV 126),   
- el diario El Mundo con fecha del 21 de mayo de 2012, edición de Valencia.  
Con la misma finalidad y plazo el Servicio Territorial de Energía de Valencia remitió estas solicitudes al Ayuntamiento de Aldaia para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de este, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Aldaia.   
No figura en el expediente el informe solicitado al Ayuntamiento de Aldaia, habiéndose reiterado el mismo con fecha del 12 de junio de 2012.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Energía de Valencia solicitó al Ayuntamiento de Aldaia, informe al objeto recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. En el expediente no consta la emisión del citado informe.   
Consta en el expediente copia de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) formulada con fecha del 20 de junio de 2006, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales, y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de la subestación transformadora 222/20 kV ST Aldaia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental, la documentación presentada que sirvió de base para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental y de acuerdo con los condicionantes impuestos en ella. En esta DIA ya se evaluaron como aceptables medioambientalmente las instalaciones objeto del presente procedimiento, dado que se incluyeron:  
- Un sistema eléctrico de 220 kV con una configuración de doble barra (DB) tipo interior con aislamiento en SF6 y ocho (8) posiciones correspondientes a:  
· cuatro (4) de línea,   
· tres (3) de transformador y   
· una (1) para el enlace de barras.  
- Un sistema eléctrico de 20 kV con una configuración de doble barra (DB) tipo interior con aislamiento SF6, conformado por tres (3) módulos de celdas con un total de cuarenta y siete (47) posiciones de las que:  
· treinta (30) serán salidas de línea,  
· tres (3) de transformador,  
· dos (2) de medida,  
· dos (2) de servicios auxiliares,  
· tres (3) de batería de condensadores,  
· dos (2) de enlace de barras,  
· una (1) de partición y remonte, y  
· cuatro (4) de unión.  
Este sistema de 20 kV se completa con la dotación en intemperie de tres (3) baterías de condensadores (BC).  
- Una transformación dotada con:  
· tres (3) transformadores de potencia de 50 MVA cada uno y relación 220/20 kV, con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra.   
Para el suministro de los equipos y servicios propios de la subestación se montarán:  
· dos (2) transformadores de servicios auxiliares (TSA) de relación 20/0,380-0,220 kV y 250 kVA de potencia cada uno.  
- edificio en el que se ubicarán las celdas de 220 kV y 20 kV, equipos de control, protección, comunicación, alimentación en baja tensión (B.T.), etc., necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación, así como, dos pequeñas dependencias para ese aseo y vestuario, una en cada sala de control.  
Por la mencionada resolución de este centro directivo, de 21 de marzo de 2011 (DOCV 6502, 14.04.2011) se autorizó a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal la construcción de parte de las instalaciones de distribución relacionadas anteriormente en la Declaración de Impacto Ambiental, en concreto, las siguientes:  
- Un sistema eléctrico de 20 kV, con una configuración de doble barra (DB), tipo interior con partición y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), conformado por un (1) módulo de celdas con un total de diecisiete (17) posiciones de las que:  
· diez (10) son de línea,  
· una (1) de transformador de potencia,  
· una (1) de medida,  
· una (1) de transformador de servicios auxiliares,  
· una (1) de batería de condensadores,  
· una (1) de enlace de barras,  
· una (1) de partición de barras con cable, y  
· una (1) de unión de barras con cable.  
- Una (1) batería de condensadores (BC) de interior de 3600 kVAr + 7200 kVAr, conectada en el sistema de 20 kV.  
- Un (1) transformador trifásico de potencia de 50 MVA, relación 225±10 % / 21,5 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), y regulador de tensión en carga, y con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra.  
- Un (1) transformador de servicios auxiliares (TSA) para el suministro en corriente alterna de los equipos y servicios propios de la subestación, de 250 kVA de potencia y relación de transformación 20+2,5 %+5 %+7,5 %+10 % / 0,420-0,242 kV, y para suministro en continua, los correspondientes equipos compactos rectificador-batería.  
- Obra civil para albergar las mencionadas instalaciones, tanto edificaciones como cerramiento perimetral de la subestación.  
Siendo el objeto del procedimiento atinente a la presente resolución la ampliación de las instalaciones de distribución que se recogen en el punto primero de la parte resolución del presente acto administrativo, y que quedaron incluidas en la DIA de 20 de junio de 2006.  
La necesidad de la ampliación solicitada es continuación de la justificación que se expuso en la resolución de esta dirección general, de 21 de marzo de 2011, por la que se otorgó a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la construcción de ciertas instalaciones de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, para garantizar la demanda existente en L'Horta Oest de Valencia, en el corto y medio plazo, si bien dado que la solicitud no comprende la parte de distribución en 20 kV (media tensión), su finalidad principal en este momento es incrementar la fiabilidad de distribución frente a eventuales contingencias, al incorporar un nuevo transformador de potencia, de modo que ante un fallo imprevisto o una indisposición programada, por mantenimiento u otras causas, del ya autorizado sirva de reserva, cumpliéndose así el criterio de fiabilidad ante un fallo simple (N-1) a nivel de transformación conectado a la Red de Transporte.  
Por otro lado, debe considerarse que las instalaciones solicitadas no generan incidencias negativas en el Sistema, puesto que el parque de transporte de la subestación transformadora fue incluida en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de transporte. Mayo 2008, publicado en el sitio de internet del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, . En el anexo 3.II, parte A.1, se contempla una nueva subestación denominada Aldaya, así como posteriores ampliaciones. Las instalaciones objeto del presente procedimiento corresponden a la parte de distribución de la subestación planificada como nueva, siendo la motivación de esta el apoyo a la distribución y demanda de grandes consumidores, cumpliendo una función en el sistema de tipo «Estructural», por estar concebidas como soluciones a los problemas que afectan al buen funcionamiento del Sistema en su conjunto en el horizonte y escenarios estudiados en la planificación, y estando condicionada al acceso favorable por el Operador del Sistema y Gestor de la Red Transporte, según informe de referencia DED\_251\_06, acceso que obtuvo, con fecha 30 de mayo de 2006, Informe de Viabilidad de Acceso a la Red de Transporte favorable para dos unidades de transformación 220/20 kV de 50 MVA (uno de ellos autorizado por la antes citada Resolución de 21 de marzo de 2011 de esta dirección general, y el segundo objeto, entre otros equipos y elementos, del presente procedimiento). Asimismo, queda acreditado en el expediente que con fecha 8 de junio de 2012, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal e Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal suscribieron el contrato técnico de acceso, por esa potencia, a la Red de Transporte.  
Consta en el expediente informe favorable de fecha 23 de agosto de 2012 del Servicio Territorial de Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 18 del Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, por el que aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.   
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, los artículos 37 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad. Sin perjuicio de que el peticionario que atañe al presente procedimiento, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, cumple esta última condición, a fecha de la presente esta mercantil se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, , inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas, además de, por otro lado, ser titular de la autorización administrativa para la construcción de las instalaciones de distribución de la subestación cuya ampliación se solicita en el presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas integradas en la distribución requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de instalaciones precisa de aprobación administrativa.  
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, las instalaciones de distribución de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 53.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
De acuerdo con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, las instalaciones objeto del presente procedimiento están sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental.   
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una subestación de transformación eléctrica de distribución de 220/20 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.   
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto en Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, resulta aplicable el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la modificación, por ampliación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, situada en el paraje Encreullades, parcelas 118 y 142 del polígono 20 del Catastro de Rústica, del término municipal de Aldaia, provincia de Valencia, que se relacionan a continuación:  
- Un (1) nuevo transformador trifásico (denominada T-2) de potencia de 50 MVA, relación 225±10 % / 21,5 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), y regulador de tensión en carga, de iguales características al autorizado en la Resolución de esta dirección de 21 de marzo de 2011.   
- Una (1) nueva reactancia trifásica (denominada TZ-2) de neutro de puesta a tierra en el lado de 20 kV del transformador T-2 para la detección de faltas homopolares, conectada en triángulo, de las siguientes características:  
· Tipo: Trifásica Interior en baño de aceite.  
· Grupo de conexión: Zig-Zag (ZNyn11).  
· Tensión nominal: 20 kV.  
· Tensiones nominales soportadas según CEI:  
· Tensión de choque a onda tipo rayo: 170 kV.  
· Tensión alterna a frecuencia industrial: 70 kV.  
· Frecuencia nominal: 50 Hz.  
· Intensidad máxima: 1 000 A.  
· Tiempo de falta máximo: 10 s.  
- Dos (2) nuevas resistencias de puesta a tierra, en serie con la reactancia de neutro en el lado de 20 kV, tanto del transformador (T-1) de potencia (50 MVA y 220/20 kV) autorizado por Resolución de 21 de marzo de 2011 de esta dirección general, como del transformador T-2, cuyas características principales son:  
· Tipo: Autoventilada con envolvente metálica.  
· Tensión nominal: 20 kV.  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Valor óhmico nominal 20 ºC: 20 ± 10 %  
· Corriente de fallo nominal: 500 A  
· Duración del defecto a tierra: 15 s.  
- Una (1) nueva posición de transformador (en total la segunda) en el sistema eléctrico de 20 kV (denominado módulo 1), autorizado por Resolución de 21 de marzo de 2011 de esta dirección general.   
- La batería de condensadores de interior de 20 kV y (3600 kVAr + 7200 kVAr) autorizada por Resolución de 21 de marzo de 2011 de este mismo órgano se sustituirá por otra batería de condensadores, sin escalonar, denominada BC-1, de 10,8 MVAr, formada por 18 condensadores, de 600 kVAr y 12 355 V cada uno de ellos, siendo sus características principales:  
· Tensión Nominal (Un): 20 kV.  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Intensidad Nominal (In): 312 A.  
· Intensidad máxima permanente: 445 A.  
· Conexión Doble estrella.  
· Aislamiento: 24 kV.  
· Potencia: 10 800 kVAr.  
- Un (1) nuevo transformador de servicios auxiliares (denominado TSA-2), idéntico al autorizado por Resolución de 21 de marzo de 2011 de este mismo órgano (TSA-1), para el suministro en corriente alterna de los equipos y servicios propios de la subestación, de 250 kVA de potencia y relación de transformación 20+2,5 %+5 %+7,5 %+10 % / 0,420-0,242 kV, y para suministro en continua, los correspondientes equipos compactos rectificador-batería.  
- La obra civil, autorizada en la Resolución de 21 de marzo de 2011 de este centro directivo, destinada a albergar las instalaciones eléctricas se modifica como sigue:  
· Se elimina una de las salas de media tensión ganando la superficie de esta entre las dos salas de media tensión restantes.  
· Se eliminan las salas contraincendios contiguas a los cubículos de transformadores de potencia, y sustituyéndose por un edificio aislado de dimensiones 10,4 m · 6,4 m destinado a albergar el sistema contra incendios.  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de doscientos noventa mil quinientos cincuenta y dos euros con noventa y dos céntimos de euros (290 552,92 €).  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 40.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículo 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estarán sometidas a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
La presente autorización queda afectada por las condiciones previstas en el punto Segundo de la Declaración de Impacto Ambiental formulada con fecha del 20 de junio de 2006 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de la Consellería de Territorio y Vivienda, las cuales fueron insertadas en el punto Segundo de la parte ejecutiva de la Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada en el término municipal de Aldaia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública publicada en el DOCV número 6502 del día 14 de abril de 2011.   
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución presentado, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal a la construcción de las instalaciones interesadas, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de treinta meses desde el día siguiente a aquel en que el titular de la presente autorización obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.   
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal comunicará al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV número 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica cuyo montaje se autoriza en el punto primero de la presente resolución, con la afección a las fincas que se detallan en el anexo I a esta resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y de las Secciones 2.ª y 3.ª del capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.  
- la notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.   
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
  
Anexo I  
  
Relación de Bienes y Derechos Afectados del proyecto de modificación, por ampliación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada en el término municipal de Aldaia, provincia de Valencia.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía de esta consellería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 25 de abril de 2013.- El director general de energía: Antonio Cejalvo Lapeña



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML