Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6263, del 10-05-2010 (2010/4842)

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Santa Pola, ubicada al terme municipal de Santa Pola, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució. Expedient ATRCCT/2008/213/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6263

Data del DOGV
:   10-05-2010

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/4842

CVE


Data del document
:   01-03-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Santa Pola, ubicada al terme municipal de Santa Pola, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució. Expedient ATRCCT/2008/213/03. [2010/4842]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada als efectes de notificacions al carrer Ausó i Monzó, 16, 7ª planta, 03006 Alacant, en data 15 d'octubre de 2008, davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa, l'aprovació del projecte d'execució i declaració, en concret d'utilitat pública, per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Santa Pola, ubicada en la parcel·la 397 i una part de la 402 del polígon 5 del cadastre de rústica de Santa Pola, a l'altura del km 15,1 de la carretera Alacant-Cartagena, al terme municipal de Santa Pola, província d'Alacant. (ATRCCT/2008/213/03).  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 4 d'abril de 2008.  
Vist que consta com a antecedent, la Resolució de 16 de març de 1995, del Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, de la Conselleria d'Indústria, Turisme i Comerç, sobre l'autorització i l'aprovació del projecte d'execució per a l'ampliació i la modificació de la STR Santa Pola de 66/20 kV, així com la seua posada en funcionament en data 4 de juliol de 1995 autoritzada pel mencionat Servici Territorial.  
Vist que figura en l'expedient informe de 21 de juliol de 2008, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, en el qual es determina l'amplitud i el nivell de detall que ha de tindre l'estudi d'impacte ambiental del projecte.  
Vist que la sol·licitud va ser exposada a la corresponent informació pública de conformitat amb la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, així com en el Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 162/90, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat d'Impacte Ambiental, per mitjà d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de 12 de maig de 2009 i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 22 de maig de 2009 i en el periòdic Información de 25 de maig de 2009, així com en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Santa Pola.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que de conformitat amb el que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
Vist que d'acord amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de Santa Pola la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, als efectes de donar la seua conformitat o oposició, i simultàniament es va traslladar al referit Ajuntament i d'acord amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, en què se sol·licita informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
No figura en l'expedient contestació per part del mencionat Ajuntament de Santa Pola a la sol·licitud del Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
Queda constància en l'expedient de la contestació de 9 de desembre de 2009 de l'Ajuntament de Santa Pola al requeriment efectuat per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, al qual s'acompanya l'informe com a consideració a tindre en compte en l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació elèctrica per a l'ampliació de la ST Santa Pola, i s'indica: a) Que la línia de 220 kV haurà de ser soterrada des de la seua entrada al terme municipal de Santa Pola i procedent de Saladas (Torrellano). b) Que en el supòsit de variació de l'accés amb la carretera N-332 hauran d'aportar la corresponent autorització i c) Que serà necessària la corresponent llicència d'execució i totes les altres que siguen necessàries per les característiques de la instal·lació.  
Vist que d'acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi de que emeteren, si procedia, les condicions oportunes, concretament al següent:  
- Servici Territorial d'Alacant de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i s'ha remés informe favorable sobre la compatibilitat urbanística i territorial, i s'indica que la parcel·la on pretén dur-se a terme l'ampliació de la instal·lació no es troba afectada per cap Pla d'Acció Territorial que se li aplique i tampoc afecta cap espai protegit per raons mediambientals.  
El mencionat informe va ser remés a l'empresa sol·licitant i acceptat per esta.  
Vist l'informe tècnic favorable emés pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant i remissió de l'expedient.  
Atés que amb data 1 d'octubre de 2009 la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, va formular Declaració d'Impacte Ambiental, i va estimar acceptable només als efectes ambientals el projecte d'ampliació de la subestació transformadora 220/66/20 kV denominada ST Santa Pola, segons el que preveu el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que es troba en l'expedient i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva d'esta resolució.  
Atés que, d'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, l'ampliació sol·licitada s'executarà en els terrenys ocupats per les instal·lacions actuals de la ST Santa Pola, ubicada en la parcel·la 397 i una part de la 402 del polígon 5 del cadastre de rústica de Santa Pola, a l'altura del km 15,1 de la carretera Alacant-Cartagena, al terme municipal de Santa Pola, província d'Alacant.  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció 1ª del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.  
Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de l'ampliació sol·licitada és la cobertura de la demanda elèctrica existent, corresponent a l'augment vegetatiu de consums i les previsions de nous subministraments per actuacions residencials en esta zona i el seu entorn, i així poder garantir en el mitjà termini i llarg termini, la continuïtat i la qualitat del servici elèctric.  
Vist que el projecte presentat té entre la documentació els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i dels drets afectats.  
Atés que la sol·licitud i documentació adjunta reunix una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afectacions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c) de la Llei 54/1997, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:   
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/66/20 kV denominada ST Santa Pola, ubicada en la parcel·la 397 i una part de la 402 del polígon 5 del cadastre de rústica de Santa Pola, a l'altura del km 15,1 de la carretera Alacant-Cartagena, al terme municipal de Santa Pola, província d'Alacant, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució i les característiques principals de les quals són:  
- Sistema elèctric de 66 kV (exterior):  
Modificació de l'actual sistema de 66 kV per a convertir-lo en un esquema de simple barra partida tipus exterior, que està compost per tres posicions: Dos posicions de línia i una posició de transformador.  
- Sistema elèctric de 20 kV:  
Es reemplaça l'actual sistema de 20 kV per a convertir-lo en un esquema de doble barra tipus interior, en cel·les d'aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), i està compost per cinquanta-dos posicions que són les següents:   
Trenta posicions de línia (deu futures sense equipar); tres posicions de transformador (una futura sense equipar); dos posicions de servicis auxiliars; tres posicions de bateria de condensadors (una futura sense equipar): tres posicions de mesura (una futura sense equipar); tres cel·les d'enllaç de barres (una futura sense equipar); quatre cel·les d'unió de barres amb cable (una futura sense equipar) i quatre cel·les de partició de barres amb cable (una futura sense equipar).  
- Transformació:  
· Dos transformadors de potència (T1 i T2) trifàsics en bany d'oli de relació de transformació 220 /20 kV, amb potència de 50 MVA, cada un.  
· Un transformador de potència (T4) trifàsic en bany d'oli de relació de transformació 220/66 kV amb potència de 125 MVA.  
· Dos reactàncies de presa de terra de 500 A, 30 seg.  
· Dos noves bateries de condensadors en 20 kV de 10.8 MVAr.  
· Dos nous transformadors de servicis auxiliars de 250 KVA de potència cada un i relació 20.000/380-220 V.  
· Previsió per a la futura instal·lació d'un transformador 220/20 kV de 50 MVA de potència (T3).  
- Un edifici prefabricat de formigó armat on s'ubicarà el sistema elèctric de 20 kV i l'equipament de control, protecció, comunicació i alimentació en baixa tensió. El sistema elèctric de 66 kV, és del tipus intempèrie.  
- Pressupost total: 4.908.007,89 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer d'esta resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 4 d'abril de 2008.  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular d'esta autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General l'autorització corresponent.  
d) El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de vint mesos comptadors a partir de l'ocupació real de les finques afectades. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i al projecte d'execució aprovat.  
f) L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
g) Condicions d'orde mediambiental arreplegades en la Declaració d'Impacte Ambiental d'1 d'octubre de 2009.  
1. Durant les obres, es tindran en compte les previsions en matèria de prevenció d'incendis forestals contingudes en el Decret 7/2004, de 23 de gener.  
2. L'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics durant les obres, determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afectació i notificar-ho immediatament a la Conselleria de Cultura i Esport.  
3. Les operacions de maneig del gas SF6, es realitzaran per mitjà d'equips que impedisquen l'emissió lliure del gas a l'atmosfera.  
4. A la posada en marxa de la instal·lació, es realitzarà una auditoria acústica a l'efecte de comprovar que no es transmeten a l'entorn de la parcel·la nivells sonors superiors als establits en la legislació en matèria de contaminació acústica, i s'incorporaran els resultats al Programa de Vigilància Ambiental.  
5. Les emissions de camps electromagnètics derivades del funcionament de la subestació transformadora es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic.  
6. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental, així com l'adopció de les condicions exposades, hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
Relació dels béns i dels drets afectats per l'ampliació de la ST Santa Pola  
  
\* \* \* \* \*  
7. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer d'esta resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i dels drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afectació a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, significant-se que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què s'ha intentat la notificació i no s'ha pogut realitzar.   
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 1 de març de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.  
Relación de bienes y derechos afectados por la ampliación de la ST Santa Pola  




Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6263, del 10-05-2010 (2010/4842)

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Santa Pola, ubicada en el término municipal de Santa Pola, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución. Expediente ATRCCT/2008/213/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6263

Fecha DOGV
:   10-05-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/4842

CVE


Fecha del documento
:   01-03-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Santa Pola, ubicada en el término municipal de Santa Pola, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución. Expediente ATRCCT/2008/213/03. [2010/4842]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 03006 Alicante, calle Ausó y Monzó, 16, 7ª planta, en fecha 15 de octubre de 2008 ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitando se le conceda autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto de utilidad pública, para la ampliación de la subestación transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Santa Pola, ubicada en la parcela 397 y parte de la 402 del polígono 5 del catastro de rústica de Santa Pola, a la altura del km 15,1 de la carretera Alicante-Cartagena, en el término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante. (ATRCCT/2008/213/03).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 4 de abril de 2008.  
Resultando que consta como antecedente, la resolución de 16 de marzo de 1995 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante de la Conselleria de Industria, Turismo y Comercio sobre autorización y aprobación del proyecto de ejecución para la ampliación y modificación de la STR Santa Pola de 66/20 kV, así como su puesta en funcionamiento en fecha 4 de julio de 1995 autorizada por el mencionado Servicio Territorial.  
Resultando que figura en el expediente informe de 21 de julio de 2008 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el que se determina la amplitud y nivel de detalle que debe tener el estudio de impacto ambiental del proyecto.  
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública de conformidad con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, y en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, así como en el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 162/90, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo de la Generalitat de Impacto Ambiental, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 12 de mayo de 2009 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 22 de mayo de 2009 y en el periódico Información de 25 de mayo de 2009, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santa Pola.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Santa Pola de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente contestación por parte del mencionado Ayuntamiento de Santa Pola a la solicitud del Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Queda constancia en el expediente de la contestación de fecha 9 de diciembre de 2009 del Ayuntamiento de Santa Pola al requerimiento efectuado por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, al que se acompaña informe como consideración a tener en cuenta en la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica para la ampliación de la ST Santa Pola, indicando: a) Que la línea de 220 kV deberá ser soterrada desde su entrada en el término municipal de Santa Pola y procedente de Saladas (Torrellano). b) Que en el supuesto de variación del acceso con la carretera N-332 deberán aportar la correspondiente autorización y c) Que será necesaria la correspondiente licencia de ejecución y cuantas otras sean necesarias por las características de la instalación.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente al siguiente:  
- Servicio Territorial de Alicante de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, habiendo remitido informe favorable sobre la compatibilidad urbanística y territorial, indicando que la parcela donde pretende llevarse a cabo la ampliación de la instalación no se encuentra afectada por ningún Plan de Acción Territorial que le sea de aplicación y tampoco afecta a ningún espacio protegido por razones medioambientales.  
El mencionado informe fue remitido a la empresa solicitante y aceptado por la misma.  
Visto el informe técnico favorable emitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante y remisión del expediente.  
Considerando que con fecha 1 de octubre de 2009 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda formuló Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable a los solos efectos ambientales el proyecto de ampliación de la subestación transformadora 220/66/20 kV denominada ST Santa Pola, según lo previsto en el proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se ejecutará en los terrenos ocupados por las instalaciones actuales de la ST Santa Pola, ubicada en la parcela 397 y parte de la 402 del polígono 5 del catastro de rústica de Santa Pola, a la altura del km 15,1 de la carretera Alicante-Cartagena, en el término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la ampliación solicitada es la cobertura de la demanda eléctrica existente, correspondiente al aumento vegetativo de consumos y las previsiones de nuevos suministros por actuaciones residenciales en esta zona y su entorno, y así poder garantizar en el medio y largo plazo, la continuidad y la calidad del servicio eléctrico.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que el titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:   
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220/66/20 kV denominada ST Santa Pola, ubicada en la parcela 397 y parte de la 402 del polígono 5 del catastro de rústica de Santa Pola, a la altura del km.15,1 de la carretera Alicante-Cartagena, en el término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución y cuyas características principales son:  
- Sistema eléctrico de 66 kV (exterior):  
Modificación del actual sistema de 66 kV para convertirlo en un esquema de simple barra partida tipo exterior, que está compuesto por tres posiciones: Dos posiciones de línea y una posición de transformador.  
- Sistema eléctrico de 20 kV:  
Se reemplaza el actual sistema de 20 kV para convertirlo en un esquema de doble barra tipo interior, en celdas de aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), y está compuesto por cincuenta y dos posiciones que son las siguientes:   
Treinta posiciones de línea (diez futuras sin equipar); tres posiciones de transformador (una futura sin equipar); dos posiciones de servicios auxiliares; tres posiciones de batería de condensadores (una futura sin equipar): tres posiciones de medida (una futura sin equipar); tres celdas de enlace de barras (una futura sin equipar); cuatro celdas de unión de barras con cable (una futura sin equipar) y cuatro celdas de partición de barras con cable (una futura sin equipar).  
- Transformación:  
· Dos transformadores de potencia (T1 y T2) trifásicos en baño de aceite de relación de transformación 220 /20 kV, con potencia de 50 MVA, cada uno.  
· Un transformador de potencia (T4) trifásico en baño de aceite de relación de transformación 220/66 kV con potencia de 125 MVA.  
· Dos reactancias de puesta a tierra de 500 A, 30 seg.  
· Dos nuevas baterías de condensadores en 20 kV de 10.8 MVAr.  
· Dos nuevos transformadores de servicios auxiliares de 250 KVA de potencia cada uno y relación 20.000/380-220 V.  
· Previsión para la futura instalación de un transformador 220/20 kV de 50 MVA de potencia (T3).  
- Un edificio prefabricado de hormigón armado donde se ubicará el sistema eléctrico de 20 kV y el equipamiento de control, protección, comunicación y alimentación en baja tensión. El sistema eléctrico de 66 kV, es del tipo intemperie.  
- Presupuesto total: 4.908.007'89 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 4 de abril de 2008.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de veinte meses contados a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Condiciones de orden medioambiental recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 1 de octubre de 2009.  
1. Durante las obras, se tendrán en cuenta las previsiones en materia de prevención de incendios forestales contenidas en el Decreto 7/2004, de 23 de enero.  
2. La aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos durante la obras, determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la Conselleria de Cultura y Deporte.  
3. Las operaciones de manejo del gas SF6, se realizarán mediante equipos que impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.  
4. A la puesta en marcha de la instalación, se realizará una auditoria acústica al efecto de comprobar que no se transmiten al entorno de la parcela niveles sonoros superiores a los establecidos en la legislación en materia de contaminación acústica, incorporándose los resultados al Programa de Vigilancia Ambiental.  
5. Las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la subestación transformadora se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.  
6. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental, así como la adopción de los condicionantes expuestos, deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
Relació dels béns i dels drets afectats per l'ampliació de la ST Santa Pola  
  
\* \* \* \* \*  
7. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 1 de marzo de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
Relación de bienes y derechos afectados por la ampliación de la ST Santa Pola  




Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML