Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4925, del 17-01-2005 (2004/13656)

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2004, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin, SA, l'autorització administrativa de la subestació transformadora de 400/132 kV denominada ST Ayora, ubicada al terme municipal d'Ayora a la província de València en la part corresponent a la tensió de distribució elèctrica, composta per una posició d'autotransformador de 450 MVA i quatre posicions de línia, i el sistema de 20 kV, s'aprova el projecte d'execució i es declara en concret la utilitat pública expedient ATALCT/2003/287.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4925

Data del DOGV
:   17-01-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/13656

CVE


Data del document
:   03-11-2004

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Ayora](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2004, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin, SA, l'autorització administrativa de la subestació transformadora de 400/132 kV denominada ST Ayora, ubicada al terme municipal d'Ayora a la província de València en la part corresponent a la tensió de distribució elèctrica, composta per una posició d'autotransformador de 450 MVA i quatre posicions de línia, i el sistema de 20 kV, s'aprova el projecte d'execució i es declara en concret la utilitat pública expedient ATALCT/2003/287. [2004/13656]
  
Vist l'escrit presentat per Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin, SA, el 6 d'agost de 2003, davant el Servici competent en matèria d'energia de València, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció d'una nova subestació transformadora de 400/132 kV denominada ST Ayora, ubicada al terme municipal d'Ayora (València). Al mencionat escrit, s'adjuntaven dos exemplars del projecte tècnic de la citada instal·lació, firmats pel Sr. Antonio Morero Cantero i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Madrid en data 1 d'agost de 2003.
  
Atés que el dia 25 de novembre de 2003 es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de València, i en el periòdic Levante, i el 27 de novembre de 2003 en el DOGV, l'anunci corresponent a la informació pública prevista en els articles 125 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; 52 i 53 de la Llei 54/1997, de 27 de desembre, del sector elèctric i en l'article 4t de la Llei 2/89, de 3 de març, sobre impacte ambiental. D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud en el termini establit reglamentàriament.
  
Vist que de conformitat amb el que estableix el citat Reial Decret 1.955/2000, es va remetre a l'Ajuntament d'Ayora i a Red Eléctrica de España (REE), una separata d'este a l'efecte d'establir el condicionat tècnic oportú, per tractar-se, respectivament, d'organisme afectat i empresa de servici públic.
  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient l'Ajuntament d'Ayora ha presentat, en síntesi, l'informe següent:
  
- L'emplaçament proposat per a la construcció de la subestació transformadora es troba classificat en el vigent pla general del municipi com a sòl no urbanitzable d'ús comú i segons esta classificació s'hauran de complir una sèrie de condicionants.
  
- Informa igualment que actualment es troba en període d'exposició al públic el projecte de modificació genèrica del Pla General d'Ordenació Urbana d'Ayora, per a la presentació de possibles al·legacions. En esta modificació del pla general, la classificació del sòl on pretén ubicar-se la subestació transformadora passaria a ser sòl no urbanitzable de protecció agrícola, amb les característiques recollides respectivament en els articles 26.1 i 26.2
  
- Per part de Red Eléctrica de España (REE) no s'ha presentat l'informe sol·licitat en el termini assenyalat en l'escrit remés el 03.03.2004 (amb Registre d'Eixida 6434), per la qual cosa es continua amb el procediment.
  
Vist que traslladat l'informe de l'Ajuntament d'Ayora al peticionari, este sol·licità, en síntesi, el següent:
  
- Que l'Ajuntament d'Ayora incorpore al PGOU les disposicions necessàries per a fer compatible urbanísticament el projecte de la subestació transformadora amb este PGOU.
  
- Que es continue amb la tramitació de l'expedient en les fases subsegüents.
  
Vist l'informe tècnic favorable de data 13 d'octubre de 2004, emés pel Servici Territorial d'Energia de València i remissió de l'expedient de la mateixa data.
  
Atés que amb data 29 de juny de 2004 (Registre d'Eixida 01.07.2004) la Conselleria de Territori i Habitatge formulà la Declaració d'Impacte Ambiental i s'estima acceptable amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva de la present resolució.
  
Atés que d'acord amb l'article 30 del Reial Decret 1.955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de connexió de generació.
  
Atés que d'acord amb el projecte presentat la finalitat sol·licitada és l'evacuació de l'energia generada pels parcs eòlics, en particular de les denominades zones 10, 11 i 12, segons l'Acord, de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià pel qual s'aprova el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (DOGV de 31 de juliol de 2001), que permeta la concessió del sistema col·lector local d'energia dels parcs en un sol punt i l'evacuació a la xarxa elèctrica de transport.
  
Atés que l'article 21.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric establix que les autoritzacions administratives seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb unes altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i el Reial Decret 1.955/2000 d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 118/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
  
Esta Direcció General d'Energia resol:
  
Primer
  
Atorgar a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin, SA, l'autorització administrativa de la subestació transformadora de 400/132 kV denominada ST Ayora, ubicada al terme municipal d'Ayora a la província de València en la part corresponent a la tensió de distribució elèctrica composta per una posició d'autotransformador de 450 MVA i quatre posicions de línia, i el sistema de 20 kV les característiques principals de la qual són:
  
- Sistema de 132 kV de simple barra amb cinc posicions previstes per als circuits següents:
  
- Una posició d'autotransformador (450 MVA), equipada amb:
  
Un interruptor automàtic, tripolar, de tall en SF6.
  
Un seccionador trifàsic per a la connexió a la barra.
  
Tres transformadors d'intensitat.
  
Tres parallamps unipolars.
  
- Quatre posicions de línia, cada una d'estes equipades amb:
  
Un interruptor automàtic tripolar, de tall en SF6.
  
Un seccionador trifàsic equipat amb ganivetes de connexió de terra en l'eixida de la línia.
  
Un seccionador trifàsic per a la connexió a la barra.
  
Tres transformadors d'intensitat.
  
Un transformador de tensió inductiu.
  
- Una posició de mesura equipada amb:
  
Tres transformadors de tensió inductius en l'embarrat.
  
?Sistema de 20 kV simple barra composta d'un conjunt de tres cel·les destinades als servicis següents:
  
- Una cel·la de transformador (alimentació a l'embarrat des del terciari del transformador de potència 400/132/20 kV).
  
- Una cel·la de mesura.
  
- Una cel·la d'alimentació al transformador de servicis auxiliars.
  
Pressupost: 3.600.775,16 euros.
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:
  
1. La present autorització s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb les disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
2. Condicions d'orde medi ambiental:
  
a) No es considera necessària, amb caràcter general l'ampliació, ni la millora del camí d'accés (camí de Martinejo). El seu condicionament es restringirà únicament i exclusivament a aquells trams en els quals les característiques actuals no permeten l'accés de maquinària.
  
Es presentarà per tant, prèviament a l'inici de l'obra per al seu informe i vistiplau, un projecte en el qual es justifique clarament els trams del camí d'accés que hagen de ser modificats en amplària, pendent i/o traçat, i adjuntar la cartografia adequada i també la valoració ambiental de les modificacions projectades i les mesures protectores i/o correctores per a la minimització dels impactes generats.
  
b) L'edifici de control haurà de dissenyar-se amb formes constructives (cobertes a quatre aigües, teules àrabs, etc.), materials i colors propis de les construccions rurals de la zona.
  
La subestació s'integrarà en el medi on comença per mitjà d'un tancament espés acompanyat d'una pantalla d'arbres i arbustos. Per a estes pantalles s'aprofitarà la terra agrícola de la parcel·la que serà degudament emmagatzemada i conservada fins a la seua utilització.
  
c) La superfície ocupada per la subestació de 132 kV no ha d'afectar el terreny forestal situat al sud, i, per tant, s'haurà de reubicar la superfície d'ocupació de forma que solament afecte parcel·la agrícola.
  
d) S'adoptaran les mesures correctores i protectores per a evitar afeccions i riscos derivats dels productes tòxics i/o perillosos que es generen en el desenvolupament de l'activitat, d'acord amb el que establix la legislació sectorial de residus. S'aplicaran mesures exhaustives en el manteniment dels distints equips i sistemes relacionats amb l'ús del SF6.
  
e) Una vegada que es trobe en funcionament la subestació es realitzarà un seguiment sobre la creació de camps electromagnètics fonamentalment en les zones transitades amb el fi de garantir que es troben per davall dels límits establits en la Recomanació del Consell de la Unió Europea de 12 de juliol de 1999.
  
f) S'hauran d'aplicar les mesures protectores i correctores necessàries que eviten els possibles riscos sobre l'avifauna.
  
g) Si del desenvolupament de les obres s'observaren restes d'interés per al patrimoni artístic, històric, etnològic, etc., es comunicarà de forma immediata a la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
  
h) Es presentarà en esta Direcció General la restauració duta a terme per mitjà d'un informe i reportatge fotogràfic en els tres mesos següents a la finalització de l'obra.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució i l'annex modificatiu d'este firmats pel Sr. Antonio Morero Cantero i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Madrid amb data d'1 d'agost de 2003, amb les condicions següents:
  
1. Les obres s'hauran de realitzar d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 18 mesos comptadors a partir de la notificació de la present resolució. Amb anterioritat a la finalització del dit termini Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin podrà sol·licitar la seua ampliació a través d'una sol·licitud motivada davant esta Direcció General.
  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València a l'efecte de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin, SA, haurà d'observar en tot moment els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
Tercer
  
Declarar en concret la utilitat pública de les instal·lacions autoritzades en el punt primer de la present resolució, a l'efecte assenyalat en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i la urgent ocupació dels béns i els drets afectats que s'indiquen a continuació:
  
L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant el secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un més, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableix en l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4925, del 17-01-2005 (2004/13656)

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin, SA autorización administrativa de la subestación transformadora de 400/132 kV denominada ST Ayora, ubicada en el término municipal de Ayora en la provincia de Valencia en la parte correspondiente a la tensión de distribución eléctrica, compuesta por una posición de autotransformador de 450 MVA y cuatro posiciones de línea, y el sistema de 20 Kv, se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública expediente ATALCT/2003/287.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4925

Fecha DOGV
:   17-01-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/13656

CVE


Fecha del documento
:   03-11-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Ayora](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin, SA autorización administrativa de la subestación transformadora de 400/132 kV denominada ST Ayora, ubicada en el término municipal de Ayora en la provincia de Valencia en la parte correspondiente a la tensión de distribución eléctrica, compuesta por una posición de autotransformador de 450 MVA y cuatro posiciones de línea, y el sistema de 20 Kv, se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública expediente ATALCT/2003/287. [2004/13656]
  
Visto el escrito presentado por Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin SA. en fecha 6 de agosto de 2003 ante el Servicio competente en materia de energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una nueva subestación transformadora de 400/132 kV denominada - S.T. Ayora ?, ubicada en el término municipal de Ayora (Valencia). Al mencionado escrito, se adjuntaban dos ejemplares del proyecto técnico de la citada instalación, firmados por D. Antonio Morero Cantero y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid en fecha 1 de agosto de 2003.
  
Resultando que el día 25 de noviembre de 2003 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el periódico Levante y el 27 de noviembre de 2003 en el DOGV, el anuncio correspondiente a la información pública prevista en los artículos 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; 52 y 53 de la Ley54/1997, de 27 de diciembre, del sector eléctrico y en el artículo 4º de la Ley 2/89, de 3 de marzo, sobre impacto ambiental. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el citado Real Decreto 1955/2000, se remitió al Ayuntamiento de Ayora y a Red Eléctrica de España (REE), una separata del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, por tratarse, respectivamente, de organismo afectado y empresa de servicio público.
  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente por el Ayuntamiento de Ayora ha sido presentado, en síntesis, el siguiente informe:
  
- El emplazamiento propuesto para la construcción de la Subestación transformadora se encuentra clasificado en el vigente Plan General del municipio como suelo no urbanizable de uso común y según dicha clasificación deberán cumplirse una serie de condicionantes.
  
- Informa igualmente que actualmente se encuentra en periodo de exposición al público el proyecto de modificación genérica del Plan General de Ordenación Urbana de Ayora, para la presentación de posibles alegaciones. En dicha modificación del plan general, la clasificación del suelo donde pretende ubicarse la subestación transformadora pasaría a ser suelo no urbanizable de protección agrícola, con las características recogidas respectivamente en los articulos 26.1 y 26.2
  
- Por parte de Red Eléctrica de España (REE) no se ha presentado el informe solicitado en el plazo señalado en el escrito remitido en 03.03.2004 (con registro de salida 6434), por lo cual se continua con el procedimiento.
  
Resultando que trasladado el informe del Ayuntamiento de Ayora al peticionario, éste solicitó, en síntesis, lo siguiente:
  
- Que el Ayuntamiento de Ayora incorpore al PGOU las disposiciones necesarias para hacer compatible urbanísticamente el proyecto de la subestación transformadora con dicho PGOU.
  
- Que se continúe con la tramitación del expediente en las fases subsiguientes.
  
Visto el informe técnico favorable de fecha 13 de octubre de 2004, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia y remisión del expediente de la misma fecha.
  
Considerando que con fecha 29 de junio de 2004 (Rgtº salida 01.07.2004) la Conselleria de Territorio y Vivienda formuló Declaración de Impacto Ambiental estimándola aceptable con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 30 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de conexión de generación.
  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado la finalidad solicitada es la evacuación de la energía generada por los parques eólicos, en particular de las denominadas ?zonas 10, 11 y 12- según el Acuerdo de 26 de Julio de 2001 del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (DOGV de 31 de julio de 2001), que permita la concesión del sistema colector local de energía de los parques en un solo punto y su evacuación a la red eléctrica de transporte.
  
Considerando que el artículo 21.3 de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones administrativas serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 118/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía resuelve:
  
Primero
  
Otorgar a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin, SA. autorización administrativa de la subestación transformadora de 400/132 kV denominada S.T. Ayora, ubicada en el término municipal de Ayora en la provincia de Valencia en la parte correspondiente a la tensión de distribución eléctrica compuesta por una posición de autotransformador de 450 MVA y cuatro posiciones de línea, y el sistema de 20 kV cuyas características principales son:
  
- Sistema de 132 KV de simple barra con cinco posiciones previstas para los siguientes circuitos:
  
- Una posición de autotransformador (450 MVA), equipada con:
  
Un interruptor automático, tripolar, de corte en SF6.
  
Un seccionador trifásico para la conexión a la barra.
  
Tres transformadores de intensidad.
  
Tres pararrayos unipolares.
  
- Cuatro posiciones de línea, cada una de ellas equipadas con:
  
Un interruptor automático tripolar, de corte en SF6.
  
Un seccionador trifásico equipado con cuchillas de puesta a tierra en la salida de la línea.
  
Un seccionador trifásico para la conexión a la barra.
  
Tres transformadores de intensidad.
  
Un transformador de tensión inductivo.
  
- Una posición de medida equipada con:
  
Tres transformadores de tensión inductivos en el embarrado.
  
- Sistema de 20 KV simple barra compuesta de un conjunto de tres celdas destinadas a los siguientes servicios:
  
- Una celda de transformador (alimentación al embarrado desde el terciario del transformador de potencia 400/132/20 kV).
  
- Una celda de medida.
  
- Una celda de alimentación al transformador de servicios auxiliares.
  
Presupuesto: 3.600.775,16 euros.
  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
  
1. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con las disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
2. Condiciones de orden medioambiental:
  
a) No se considera necesaria, con carácter general la ampliación, ni la mejora de camino de acceso (Camino de Martinejo). Su acondicionamiento se restringirá única y exclusivamente a aquellos tramos en los que las características actuales no permitan el acceso de maquinaria.
  
Se presentará por tanto, previo al inicio de la obra para su informe y visto bueno, un proyecto en el que se jutifique claramente los tramos del camino de acceso que deban ser modificados en anchura, pendiente y/o trazado, adjuntando la cartografía adecuada así como la valoración ambiental de las modificaciones proyectadas y las medidas protectoras y/o correctoras para la minimización de los impactos generados.
  
b) El edificio de control deberá diseñarse con formas constructivas (cubiertas a cuatro aguas, tejas árabes, etc.), materiales y colores propias de las construcciones rurales de la zona.
  
La subestación se integrará en el medio donde se emplaza mediante cerramiento tupido acompañado de apantallamiento arboreo y arbustivo. Para este apantallamiento se aprovechará la tierrra agrícola de la parcela que será debidamente almacenada y conservada hasta su empleo.
  
c) La superficie ocupada por la subestación de 132 kV no debe afectar al terreno forestal situado al sur, debiéndose por tanto, reubicar la superficie de ocupación de forma que sólo se afecte parcela agrícola.
  
d) Se adoptarán las medidas correctoras y protectoras para evitar afecciones y riesgos derivados de los productos tóxicos y/o peligrosos que se generen en el desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo establecido en la legislacion sectorial de Residuos. Se aplicarán medidas exhaustivas en el mantenimiento de los distintos equipos y sistemas relacionados con el uso del SF6.
  
e) Una vez que se encuentre en funcionamiento la subestación se realizará un seguimiento sobre la creación de campos electromagnéticos fundamentalmente en las zonas transitadas con el fin de garantizar que se encuentran por debajo de los límites establecidos en la ?Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999?.
  
f) Se deberán aplicar las medidas protectoras y correctoras necesarias que eviten los posibles riesgos sobre la avifauna.
  
g) Si del desarrrollo de las obras se observasen restos de interés para el patrimonio artístico, histórico, etnológico, etc., se comunicará de forma inmediata a la Dirección General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
  
h) Se presentará en esta Dirección General la restauración llevada a cabo mediante informe y reportaje fotográfico en los tres meses siguientes a la finalización de la obra.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución y el anexo modificativo del mismo firmados por D. Antonio Morero Cantero y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid con fechas 1 de agosto de 2003, con las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 18 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin SA. deberá observar en todo momento los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
Tercero
  
Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones autorizadas en el punto Primero de la presente resolución, a los efectos señalados en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados que se relacionan a continuación:
  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML