Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8395, del 02-10-2018 (2018/8873)

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació de l'actual eix elèctric, en doble circuit, ST Catadau - ST Font Sant Lluís, suprimint l'actual doble derivació en T que alimenta la subestació ST Ford des del suport núm. 61 d'aquest eix, la qual passarà a connectar-se a la ST Picassent a través d'un nou tram de línia elèctrica aèria, doble circuit en 132 kV, que partirà de l'actual suport núm. 1 de la derivació esmentada i discorrerà íntegrament pel terme municipal de Picassent, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació modificada. Expedient ATLINE/2015/198/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8395

Data del DOGV
:   02-10-2018

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2018/8873

CVE


Data del document
:   11-07-2018

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [Picassent](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació de l'actual eix elèctric, en doble circuit, ST Catadau - ST Font Sant Lluís, suprimint l'actual doble derivació en T que alimenta la subestació ST Ford des del suport núm. 61 d'aquest eix, la qual passarà a connectar-se a la ST Picassent a través d'un nou tram de línia elèctrica aèria, doble circuit en 132 kV, que partirà de l'actual suport núm. 1 de la derivació esmentada i discorrerà íntegrament pel terme municipal de Picassent, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació modificada. Expedient ATLINE/2015/198/46. [2018/8873]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 17 de desembre de 2015, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, imprés normalitzat en què sol·licita:  
- Autorització administrativa prèvia per a la «modificació de la línia elèctrica d'alta tensió aèria, doble circuit a 132 kV, amb doble derivació des de l'eix Catadau - Font Sant Lluís fins a la ST Ford, amb nova connexió directa amb la ST Picassent des del suport existent número 1», en el terme municipal de Picassent, província de València.  
- Autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució de la instal·lació a construir.  
- Declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic de data novembre de 2015, per a l'execució de la citada instal·lació, signat per persona tècnica competent i acompanyat de la declaració responsable de data 16 de desembre de 2015, subscrita per la persona tècnica competent projectista.  
- Relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren de necessària expropiació.  
- Estudi d'impacte ambiental i document de síntesi.  
- Separates en suport digital per a l'obtenció dels condicionats tècnics i ambientals, juntament amb projecte tècnic, estudi d'impacte ambiental i document de síntesi, per a ser remeses als ajuntaments, i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si escau, empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la instal·lació.  
  
Amb data 15 abril de 2016 el sol·licitant va procedir a l'esmena preceptiva de les signatures de la documentació esmentada, perfeccionant-se d'aquesta manera la sol·licitud.  
Després del requeriment oportú requeriment a causa de l'encreuament núm. 5 de la línia projectada per davall de la línia Catadau-Picassent, actualment en servei, d'igual tensió (132 kV) i mateix titular que el sol·licitant, amb data 15 de novembre de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, va presentar sol·licitud de situació objectiva excepcional de la solució projectada, justificant les circumstàncies objectives i excepcionals que considerava que justifiquen la seua acceptació. Posteriorment va aportar a l'expedient document complementari de data 17 de febrer de 2017.  
Sobre aquest tema, l'òrgan instructor va emetre informe tècnic, de 5 de desembre de 2017, en el qual posa de manifest l'existència d'un incompliment d'allò que prescriu el punt 5.6.1 de la ITC-LAT 07 «línies aèries amb conductors nus» del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
Examinada la sol·licitud d'excepció i la regulació aplicable a aquesta, ha de concloure's que aquest encreuament no pot considerar-se una excepció a la norma de les previstes en l'article 6.3, atés que la prescripció que fa l'apartat 5.6.1 de la ITC-LAT 07 del Reial decret 223/2008 exigint que creue a major alçària la línia posterior que ho faça amb una altra d'igual tensió, ho fa considerant que es tracta de línies de titulars diferents, cosa que no ocorre en aquest cas, sobre la base de raons essencialment econòmiques ?i no de la seguretat equivalent a l'efecte de l'art. 6.3 esmentat?, ja que les prescripcions especials de l'apartat 5.3 són fins i tot modificades, i les relaxa en qüestions de seguretat respecte a altres tipus d'encreuaments que no siguen línies aèries elèctriques o de telecomunicacions, tot això amb la finalitat de fer possible els encreuaments amb infraestructures de la mateixa espècie. És més, des del punt de vista de la seguretat d'explotació i seguretat del subministrament, atés que la línia l'autorització de la qual se sol·licita atendrà, no obstant ser de distribució, i estar oberta a la resta de consumidors, un únic client, és més racional que l'encreuament ?complint naturalment les distàncies mínimes, internes i externes, al sòl i a la línia amb la qual creua?, ho faça per a davall i no per damunt, perquè en cas d'una eventual caiguda només afectara el client referit, i no una línia mallada de distribució.  
  
Amb data 6 de febrer de 2018, de conformitat amb el condicionant número 1 de la declaració d'impacte ambiental, de data 27 de novembre de 2017 (exp. 60/2017-AIA), relatiu a la situació de perillositat geomorfològica del suport núm. 3 de la instal·lació projectada, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, va presentar escrit justificatiu de les mesures d'adaptació del suport esmentat als requeriments derivats d'un hipotètic episodi de pluges que poguera afectar-ne la seguretat o afectar el correcte drenatge de la zona, i conclou que el suport esmentat no requereix mesures especials de protecció, ni de drenatge addicional, atesa la morfologia del suport i del terreny.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds es va tramitar amb l'expedient de referència ATLINE/2015/198/46, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
Consta com a antecedents de la línia objecte de modificació, l'autorització següent:  
- Autorització de connexió definitiva, de 8 de gener de 1979, del delegat provincial de València del Ministeri d'Indústria i Energia, atorgada a Hidroeléctrica Española, SA, de la línia en 132 kV, doble circuit, el primer amb origen en l'estació transformadora ET Silla i final en l'obertura dels suports 56 i 57 de la línia existent CH Millars - ST Alzira (de 24,720 km), amb T que alimenta Ford, i el segon amb origen en l'ET Alzira i final (enfront ET Silla) enllaça amb un dels circuits de la línia existent ET Font Sant Lluís (de 25,920 km més 5,100 km de circuit senzill des de l'origen ET Alzira fins al final del primer circuit) amb T que alimenta Ford. Aquesta línia va ser autoritzada el 25-IX-74, aprovat el projecte el 26-X-78 (referència 11.524/74).  
- Resolució de 21 d'abril de 2004, del Servei Territorial d'Energia de València, per la qual s'atorga autorització administrativa i aprovació del projecte, per a la construcció de la línia aèria 132 kV, doble circuit, Silla-Ford España i Millars-Alzira, entre el suport 61 i la ST Ford, situada en el terme municipal de Picassent, província de València. Expedient número ATLINE/2003/533/46.  
El subministrament de la factoria de Ford España, SA, es realitza a través de la xarxa de distribució amb un doble circuit aeri de tensió nominal 132 kV, amb doble derivació en T des del suport núm. 61 de la línia aèria 132 kV, doble circuit, ST Silla-ST Catadau i ST Picassent- ST Alginet, tots dos circuits corresponents a l'eix elèctric «ST Font de Sant Lluís - ST Catadau», en la configuració i denominació actual de la xarxa.  
La necessitat de la instal·lació sol·licitada es fonamenta en la falta de capacitat de l'actual punt de connexió de les derivacions que alimenten el subministrament de la factoria esmentada, per la qual cosa es requereix traslladar el punt de connexió directament a la ST Picassent, la qual cosa repercutirà en una major garantia i fiabilitat de subministrament, i millora significativa en l'operativitat i manteniment de les línies d'alimentació. Concretament, els plans d'increment de la producció en la factoria suposarà passar de 43,8 MW a 75 MW, la qual cosa requereix dotar de major capacitat el punt de connexió actual en forma de «T», el qual presenta inconvenients per a subministrar la potència final esmentada. Així mateix, des del punt de vista de la fiabilitat i seguretat del subministrament la supressió de l'actual T permetrà el funcionament mallat de la subestació de client de Ford, evitant haver de passar per un zero per a realitzar transferències de càrregues de la factoria de l'una a l'altra línia del doble circuit d'alimentació.  
Per a dotar d'aquesta major capacitat, seguretat i fiabilitat el punt de subministrament es requereix un canvi topològic de la línia, consistent, en definitiva, en un canvi del punt de connexió de les línies d'alimentació, passant del punt de connexió actual en el suport núm. 61 amb doble derivació en T des de la línia aèria 132 kV, doble circuit, ST Silla - ST Catadau i ST Picassent - ST Alginet, a les barres de la subestació ST Picassent. Per a això, s'executarà un nou tram de línia aèria de doble circuit a 132 kV, des del suport número 1 existent de la derivació actual a la ST Ford, previ al suport número 61, fins a dues posicions de línia de la ST Picassent, pendents d'autoritzar i construir, amb el consegüent desmuntatge de l'obertura de 328 m i desconnexió del doble circuit des del suport número 1 existent, fins al suport número 61, eliminant la derivació en «T», i passant per tant a alimentar-se el punt de subministrament directament des de la ST Picassent.  
  
No obstant el caràcter de xarxa de distribució, i estar oberta a l'ús de tercers, la instal·lació objecte d'aquesta sol·licitud ha sigut objecte d'un conveni entre Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i Ford España, SL, de 17 de juliol de 2015, pel qual aquesta assumeix certes prestacions econòmiques, contingudes en aquest.  
Actualment, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001, registre accessible en el lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica, inscripció per a la qual cal acreditar el compliment de les capacitats que figuren en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/eee/indicecalidad/distribuidores.aspx  
La sol·licitud d'autorització administrativa de construcció de la instal·lació i de reconeixement, en concret, de la seua utilitat pública, ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, durant el termini de trenta dies en:  
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 14 de juny de 2017 (DOGV 8062),  
- Butlletí Oficial de la Província de València, de l'1 de juny de 2017 (BOPB núm. 104), i  
- El diari de premsa Levante El Mercantil Valenciano, edició Comunitat Valenciana, de 20 de maig de 2017.  
Amb la mateixa finalitat i termini, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València va remetre a l'Ajuntament de Picassent, per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica, i el va requerir perquè, una vegada finalitzat el període de publicitat, li remetera diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient no s'han presentat al·legacions.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la part de la instal·lació corresponent, a les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general següents, els béns de les quals o drets a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries - ADIF - i la Séquia Real del Xúquer han manifestat la seua conformitat, i han establit condicionats tècnics i, si escau, la necessitat de sol·licitar autorització davant d'aquests organismes per l'encreuament de la instal·lació amb béns o serveis de la seua competència. Remeses les contestacions al sol·licitant, aquest manifesta la conformitat amb aquestes.  
- S'han rebut contestacions de la Direcció General de Salut Pública i de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, en les quals informen favorablement sobre el projecte, i estableixen condicionants tècnics i la necessitat de complir les mesures preventives indicades en l'estudi d'impacte ambiental.  
- S'ha rebut contestació de Confederació Hidrogràfica del Xúquer, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en la qual manifesten la seua conformitat, i estableixen condicionants tècnics, que seran de compliment obligat i reflectits en l'autorització que l'òrgan esmentat atorgue per l'encreuament de la instal·lació amb béns o serveis de la seua competència. Remesa la contestació al sol·licitant, aquest manifesta la conformitat amb aquesta.  
- S'ha rebut contestació de la Direcció General de l'Aigua, en què en síntesi manifesta que la instal·lació presenta perillositat per inundació geomorfològica, l'autorització de la qual només es podrà emetre si es justifica adequadament, per raons de funcionalitat de l'activitat i necessitat de l'emplaçament proposat. Remesa la contestació a l'interessat, aquest presenta la justificació sol·licitada. Remeses les al·legacions de la Direcció General de l'Aigua, aquesta no presenta objeccions a les al·legacions esmentades, per la qual cosa s'entén la conformitat amb la contestació de l'interessat.  
- S'ha rebut contestació del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, en què en síntesi manifesta que, vist l'objecte i abast del projecte, la documentació presentada és suficient per a valorar la incidència en el paisatge de l'actuació proposada, llevat que en el tràmit ambiental s'estudien diferents alternatives o siga diferent el traçat, en aquest cas haurà d'estudiar-se la seua afecció paisatgística i l'adopció consegüent de mesures d'integració. No consta cap informe addicional de l'òrgan esmentat.  
- S'han sol·licitat, i reiterat reglamentàriament, informe a l'Ajuntament de Picassent, Servei Territorial d'Urbanisme, Servei Territorial de Medi Ambient i Diputació Provincial de València, sense que conste resposta.  
D'acord amb el que es preveu en l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, mitjançant escrits de data 5 de gener de 2018, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servei d'Energia d'aquesta direcció general, va sol·licitar a l'Ajuntament de Picassent, informe a fi de demanar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que resulte aplicable. En l'expedient no consta l'emissió d'informe en relació a aquest planejament urbanístic.  
  
Consta en l'expedient còpia de la declaració d'impacte ambiental, de data 27 de novembre de 2017 (Expedient 60/2017-AIA), de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en la qual s'estima acceptable, als sols efectes ambientals i sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicables, el projecte d'execució del nou tram de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, ST Picassent - ST Ford i el projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Picassent, projectes acumulats en la seua tramitació ambiental, promoguts per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el terme municipal de Picassent (València), sempre que es desenvolupen d'acord amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental, i altra documentació que hi ha en l'expedient, així com els condicionats establits en la present declaració d'impacte ambiental.  
  
Amb data 17.05.2018 la Subdirecció General d'Energia i Mines va sol·licitar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, aclariments respecte de la justificació de la naturalesa de xarxa de distribució d'energia elèctrica de la instal·lació l'autorització i declaració d'utilitat pública de la qual sol·licitava, requeriment que va ser atés el 28.05.2018.  
Ha de considerar-se que la instal·lació sol·licitada no genera incidències negatives en el Sistema, ja que es tracta d'una modificació parcial de tipus constructiu i de detall de la línia elèctrica doble circuit ja existent i en servei a 132 kV de subministrament a la Factoria Ford España.  
Consta en l'expedient proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu.  
  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, per estar la instal·lació elèctrica objecte del procediment radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.1 de la Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui estiguen exercint l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la modificació d'instal·lacions elèctriques integrades en la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (conforme a la nova terminologia introduïda per la Llei 24/2013).  
De conformitat amb l'article 7.1, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana d'impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment constitueix un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental, en quedar inclòs en l'annex I epígraf 2.g del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, de desplegament de la Llei 2/1989 i modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, per a la qual cosa s'observarà el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària previst en la secció 1a del capítol 2 del títol II de la Llei 21/2013.  
Per ser el present procediment relatiu a l'autorització administrativa d'una línia de distribució de tensió igual o superior a 132 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, és aplicable el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic» d'aquesta norma legal.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, la instal·lació objecte de la present autorització, requerirà sol·licitar informe a l'administració urbanística competent, a fi de rebre al·legacions sobre l'adaptació de la instal·lació al planejament urbanístic que resulte aplicable.  
  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, les instal·lacions estan classificades dins del grup primer.  
  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'article 5.2.A.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el Sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas en concret el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i especialment, en la seua instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus».  
De conformitat amb l'article 25.5 del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, el titular d'una instal·lació, o, si escau, el peticionari del subministrament que haja costejat la instal·lació podrà exigir la subscripció d'un conveni de rescabalament enfront de tercers, per una vigència de mínima de deu anys, i aquesta infraestructura quedarà oberta a l'ús de tercers. Aquest període mínim de deu anys, podrà ser ampliat excepcionalment per l'òrgan competent de l'Administració pública corresponent en casos degudament justificats. Els convenis esmentats s'hauran de comunicar a l'Administració pública competent, i s'acompanyarà, si escau, la documentació de la sol·licitud d'autorització administrativa de transmissió de la instal·lació.  
  
D'acord amb els articles 155 i 158 del citat Reial decret 1955/2000, la servitud de pas aeri d'energia elèctrica comprendrà el vol sobre el predi servent i l'establiment de pals, torres o suports fixos per a la sustentació dels cables conductors d'energia elèctrica, entre uns altres, i aquesta servitud s'extingirà per la retirada de la instal·lació. No obstant això, no es produirà l'extinció per l'addició, canvi o reparació dels seus elements.  
En consideració del que s'ha exposat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia per a la modificació de l'actual eix elèctric, en doble circuit, ST Catadau - ST Font Sant Lluís, suprimint l'actual doble derivació en T que alimenta la subestació ST Ford des del suport núm. 61 d'aquest eix, la qual passarà a connectar-se a la ST Picassent a través d'un nou tram de línia elèctrica aèria, doble circuit en 132 kV, que partirà de l'actual suport núm. 1 de la derivació esmentada, en el terme municipal de Picassent, província de València, que es detalla a continuació:  
- Desmuntatge del tram actual de la línia elèctrica aèria de doble circuit a 132 kV d'alimentació a la Factoria Ford, des de la doble derivació en T del suport núm. 61 existent de l'eix Catadau - Font Sant Lluís (anteriorment denominat Línia 132 kV Silla-Ford España i Millars-Alzira), fins al suport núm. 1 existent de la línia esmentada, amb una longitud afectada de 328 m i conductor tipus LA-280 (HAWK), amb un conductor per fase (simplex).  
- Construcció d'una línia elèctrica aèria de doble circuit a 132 kV, des del suport núm. 1 existent de la línia elèctrica aèria de doble circuit a 132 kV d'alimentació a la Factoria Ford, fins al pòrtic de la ST Picassent, fins i tot connexió a la línia esmentada, amb una longitud afectada de 1030 m, distribuïts en sis obertures i quatre nous suports, amb un conductor per fase (simplex) tipus 242-AL1/39-ST1A (HAWK).  
Les actuacions anteriorment descrites, es realitzaran en diverses fases, de manera que es garantisca la seguretat i subministrament de la factoria.  
D'acord amb la documentació presentada, les característiques administratives i tècniques de la modificació autoritzada són:  
  
RECORREGUT AERI  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Primera  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 132  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 145  
Zona A  
Longitud total (m) 1030  
Municipi afectat Picassent  
Província afectada València  
Origen instal·lació Suport número 1 existent  
Final instal·lació Pòrtic ST Picassent  
Nre. de circuits 2  
Configuració fases circuit Hexàgon.  
Nre. de conductors per fase 1 (simplex)  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 133  
Tipus de conductor de fase 242-AL1/39-ST1A (HAWK)  
Material conductor de fase Alumini - Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 281,1  
Tipus de conductor de terra-òptic: OPGW-12-24/0 i OPGW-16-64/16  
Material conductor de terra Acer galvanitzat  
Diàmetre aparent conductor de terra-òptic (mm) 12,7 - 13,0 i 14,7 - 15,15  
Tipus d'aïllador Composite  
Tensió suportada a freqüència industrial sota pluja (50 Hz) (kV eficaç) 230  
Tensió suportada a impuls tipus rac 1,2/50 s (kV cresta) 550  
Nre. total de nous suports   
línia 4  
Tipus de suports (i núm. de cada tipus) 12E120 (1), 12E150 (1), 12E190 (1) i 12TK-6,25 (1)  
Forma dels suports Cos amb cap prismàtic, cos i trams de base troncopiramidals en doble gelosia, i banyes per a cables de terra i creuera piramidals, amb base per a fonamentacions tetrabloc (potes separades).  
Material dels suports Metàl·lics, de perfils d'acer laminat en L formant una estructura en gelosia doble amb unions caragolades.  
Les barres estaran unides entre si mitjançant xapes i caragols de qualitat 5.6, grau C.  
Fonamentació Quatre massissos independents, tipus «pota d'elefant», de formigó en massa, segons dimensions de projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte. Disposaran d'un sistema contra escalament.  
  
  
De conformitat amb els antecedents de la línia, una vegada executada la modificació, i sense perjudici de les modificacions que eventualment puguen ser certificades per la persona directora facultativa de l'obra a la seua finalització, i recollides en l'autorització d'explotació del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, es fa constar als efectes retributius corresponents, que la nova línia elèctrica aèria resultant de doble circuit de 132 kV Picassent - Ford, tindrà una longitud total de 1609 m, 1030 m són de nova construcció i la resta existent en aprofitar-se el tram existent des del suport núm. 1 de l'actual derivació doble fins al pòrtic de la ST Ford, s'ha de desmuntar amb aquesta modificació el tram actual de 328 m entre el suport núm. 61 de l'eix Catadau - Font Sant Lluís (anteriorment denominat Línia 132 kV Silla-Ford España i Millars-Alzira), i el referit suport núm. 1 de la derivació a la factoria Ford.  
Així mateix es fa constar, als efectes retributius corresponents, que la instal·lació autoritzada ha sigut sufragada per Ford España, SL, en els termes recollits en el Conveni de 17 de juliol de 2015 subscrit amb Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, constitueix part de les xarxes de distribució i poden accedir-hi i connectar-s'hi tercers, i Ford España, SL, pot exigir la subscripció d'un conveni de rescabalament enfront de tercers, per una vigència de mínima de deu anys, període que podrà ser ampliat per l'òrgan competent d'aquesta Administració en casos degudament justificats, conforme al que s'ha indicat en l'antepenúltim paràgraf dels fonaments de dret d'aquesta resolució.  
  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de dos-cents cinquanta-quatre mil huit-cents huitanta-set euros amb quaranta-quatre cèntims d'euro (254.887,44 euros).  
  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
D'acord amb el que es disposa en la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, el projecte de construcció de la instal·lació objecte de la present autorització té les prevalences previstes en els articles 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de la llei esmentada, en la redacció donada per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte de la present autorització no estaran sotmeses a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, tot això sense perjudici d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
D'acord amb el que es disposa en el punt primer de la declaració d'impacte ambiental de data 27 de novembre de 2017 (Expedient 60/2017-AIA), de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a l'execució de la modificació sol·licitada, s'aplicaran les mesures protectores i correctores previstes en la resolució esmentada, i que es transcriuen:  
1. Atesa la situació del suport número 3 en la zona més baixa d'un barranc de fons pla que presenta perillositat geomorfològica d'acord amb el PATRICOVA, haurà d'adaptar-se el seu disseny als requeriments derivats d'un hipotètic episodi de pluges que puga afectar-ne la seguretat o afectar el correcte drenatge de la zona.  
2. Les accions incloses en el Programa de vigilància i seguiment ambiental hauran de documentar-se a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
3. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, haurà de ser comunicada a l'òrgan ambiental competent que establirà, si escau, l'aplicació de noves mesures correctores.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de transport d'energia eléctrica. L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció de la instal·lació del punt primer per a la seua execució d'acord amb el projecte tècnic de data novembre de 2015, signat per persona tècnica competent i acompanyat de la declaració responsable de data 16 de desembre de 2015, subscrita per la persona tècnica competent projectista, que habilita Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada, d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte i els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel seu titular. En cas que calga introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d'aquesta resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general l'aprovació corresponent.  
  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i especialment, en la seua instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus».  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de catorze (14) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta del termini mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, i acompanyar a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Als efectes previstos en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, comunicarà a l'òrgan ambiental la data de començament d'execució del projecte autoritzat.  
5. Així mateix, el titular d'aquesta resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
6. El titular d'aquesta resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjudici d'allò que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
8. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, a l'efecte de sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, acreditant que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel col·legi professional corresponent, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme al que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389 de data 3 de novembre de 2010.  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general, així com a l'òrgan ambiental a l'efecte de l'article 52 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
10. Aquesta direcció general, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte aquesta aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions que aquesta imposa.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer d'aquesta resolució, que es concreta amb l'afecció a les finques particulars incloses en la relació de l'annex I d'aquesta resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació a l'efecte de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, adquireix la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis d'aquests i zones de servitud pública.  
D'acord amb l'incís a) de l'article 155 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, queda extingida la servitud de pas de la instal·lació autoritzada per la Resolució de 21 d'abril de 2004, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, en aquelles finques que com a conseqüència de la modificació autoritzada en el present acte administratiu deixen d'estar afectades, i que figuren en l'annex II d'aquesta resolució. Així mateix, el primitiu propietari, o els causahavents, d'aquestes finques, d'acord amb allò que preveu l'article 54 i concordants de la Llei d'expropiació forçosa i el seu reglament de desenvolupament, podran exercir el dret de reversió.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
  
- La publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado, a l'efecte de notificació d'aquesta resolució, quan les persones interessades siguen desconegudes, s'ignore el lloc de la notificació o bé, intentada aquesta, no s'haja pogut practicar, tot això d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
- La notificació d'aquesta resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o hagueren d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, i les que van informar, o hagueren d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública, als titulars de béns i drets afectats, així com a la resta de persones interessades en l'expedient, d'acord amb el que es preveu en l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 11 de juliol de 2018.- La directora general d'Indústria i Energia: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8395, del 02-10-2018 (2018/8873)

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación del actual eje eléctrico, en doble circuito, ST Catadau - ST Fuente San Luis, suprimiendo la actual doble derivación en T que alimenta la subestación ST Ford desde el apoyo núm. 61 de este eje, y pasando a conectarse ésta a la ST Picassent a través de un nuevo tramo de línea eléctrica aérea, doble circuito en 132 kV, que partirá del actual apoyo núm. 1 de la citada derivación, discurriendo íntegramente por el término municipal de Picassent, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación modificada. Expediente ATLINE/2015/198/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8395

Fecha DOGV
:   02-10-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2018/8873

CVE


Fecha del documento
:   11-07-2018

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [Picassent](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación del actual eje eléctrico, en doble circuito, ST Catadau - ST Fuente San Luis, suprimiendo la actual doble derivación en T que alimenta la subestación ST Ford desde el apoyo núm. 61 de este eje, y pasando a conectarse ésta a la ST Picassent a través de un nuevo tramo de línea eléctrica aérea, doble circuito en 132 kV, que partirá del actual apoyo núm. 1 de la citada derivación, discurriendo íntegramente por el término municipal de Picassent, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación modificada. Expediente ATLINE/2015/198/46. [2018/8873]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 17 de diciembre de 2015, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa previa para la modificación de la línea eléctrica de alta tensión aérea, doble circuito a 132 kV, con doble derivación desde el eje Catadau - Fuente San Luis hasta la ST Ford, con nueva conexión directa con la ST Picassent desde el apoyo existente número 1», en el término municipal de Picassent, provincia de Valencia,  
- Autorización administrativa de construcción del proyecto técnico de ejecución de la instalación a construir,  
- y declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico de fecha noviembre de 2015, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de fecha 16 de diciembre de 2015, suscrita por la persona técnica competente proyectista,  
- Relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación,  
- Estudio de impacto ambiental y documento de síntesis, y  
- Separatas en soporte digital para la obtención de los condicionados técnicos y ambientales, junto con proyecto técnico, estudio de impacto ambiental y documento de síntesis, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación.  
Con fecha 15 abril de 2016 el solicitante procedió a la preceptiva subsanación de las firmas de la citada documentación, perfeccionándose de este modo la solicitud.  
Tras el oportuno requerimiento debido al cruzamiento núm. 5 de la línea proyectada por debajo de la línea Catadau-Picassent, actualmente en servicio, de igual tensión (132 kV) y mismo titular que el solicitante, con fecha 15 de noviembre de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó solicitud de situación objetiva excepcional de la solución proyectada, justificando las circunstancias objetivas y excepcionales que consideraba justifican su aceptación. Posteriormente aportó al expediente documento complementario de fecha 17 de febrero de 2017.  
  
Al respecto, el órgano instructor emitió informe técnico, de 5 de diciembre de 2017, en el que pone de manifiesto la existencia de un incumplimiento de lo prescrito en el punto 5.6.1 de la ITC-LAT 07 «líneas aéreas con conductores desnudos» del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
Examinada la solicitud de excepción y la regulación aplicable a la misma, debe concluirse que este cruzamiento no puede considerarse una excepción a la norma de las previstas en el artículo 6.3, dado que la prescripción que hace el apartado 5.6.1 de la ITC-LAT 07 del Real decreto 223/2008 exigiendo que cruce a mayor altura la línea posterior que lo haga con otra de igual tensión, lo hace considerando que se trata de líneas de titulares distintos, lo que no ocurre en el presente supuesto, en base a razones esencialmente económicas ?y no de la seguridad equivalente a los efectos del referido art. 6.3?, puesto que las prescripciones especiales del apartado 5.3 son incluso modificadas, relajándolas en cuestiones de seguridad respecto a otros tipos de cruzamientos que no sean líneas aéreas eléctricas o de telecomunicaciones, todo ello con el fin de hacer posible los cruzamientos con infraestructuras de la misma especie. Es más, desde el punto de vista de la seguridad de explotación y seguridad del suministro, dado que la línea cuya autorización se solicita atenderá, no obstante ser de distribución, y estar abierta al resto de consumidores, a un único cliente, es más racional que el cruzamiento ?cumpliendo naturalmente las distancias mínimas, internas y externas, al suelo y a la línea con la que cruza?, lo haga por abajo que por encima, para que en caso de una eventual caída solo afectara al referido cliente, y no a una línea mallada de distribución.  
Con fecha 6 de febrero de 2018, de conformidad con condicionante número 1 de la declaración de impacto ambiental, de fecha 27 de noviembre de 2017 (exp. 60/2017-AIA), relativo a la situación de peligrosidad geomorfológica del apoyo núm. 3 de la instalación proyectada, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó escrito justificativo de las medidas de adaptación del citado apoyo a los requerimientos derivados de un hipotético episodio de lluvias que pudiera afectar la seguridad del mismo o afectar al correcto drenaje de la zona, concluyendo que el citado apoyo no requiere de medidas especiales de protección, ni de drenaje adicionales, dada la morfología del apoyo y del terreno.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes se tramitó con el expediente de referencia ATLINE/2015/198/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Consta como antecedentes de la línea objeto de modificación, la siguiente autorización:  
- Autorización de enganche definitivo, de 8 de enero de 1979, del delegado provincial de Valencia del Ministerio de Industria y Energía, otorgada a Hidroeléctrica Española, SA, de la línea en 132 kV, doble circuito, el primero con origen en la estación transformadora ET Silla y Final en el vano de los apoyos 56 y 57 de la línea existente CH Millares - ST Alzira (de 24,720 km,), con T que alimenta a Ford, y el segundo con origen en la ET Alzira y final (frente ET Silla) enlaza con uno de los circuitos de la línea existente ET Fuente San Luis (de 25,920 km más 5,100 km de circuito sencillo desde el origen ET Alzira hasta el final del primer circuito) con T que alimenta Ford. Esta línea fue autorizada el 25-IX-74, aprobado el proyecto el 26-X-78 (referencia 11.524/74).  
- Resolución de 21 de abril de 2004, del Servicio Territorial de Energía de Valencia, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto, para la construcción de la línea aérea 132 kV, doble circuito, Silla-Ford España y Millares-Alzira, entre el apoyo 61 y la ST Ford, ubicada en el término municipal de Picassent, provincia de Valencia. Expediente número ATLINE/2003/533/46.  
El suministro de la factoría de Ford España, SA, se realiza a través de la red de distribución con un doble circuito aéreo de tensión nominal 132 kV, con doble derivación en T desde el apoyo núm. 61 de la línea aérea 132 kV, doble circuito, ST Silla-ST Catadau y ST Picasent- ST Alginet, ambos circuitos correspondiente al eje eléctrico ST Fuente de San Luis - ST Catadau, en la configuración y denominación actual de la red.  
La necesidad de la instalación solicitada se fundamenta en la falta de capacidad del actual punto de conexión de las derivaciones que alimentan el suministro de la citada factoría, por lo que se requiere trasladar el punto de conexión directamente a la ST Picassent, lo que repercutirá en una mayor garantía y fiabilidad de suministro, y mejora significativa en la operatividad y mantenimiento de las líneas de alimentación. Concretamente, los planes de incremento de la producción en la factoría va a suponer pasar de 43,8 MW a 75 MW, lo que requiere dotar de mayor capacidad al punto de conexión actual en forma de «T», el cual presenta inconvenientes para suministrar la citada potencia final. Asimismo, desde el punto de vista de la fiabilidad y seguridad del suministro la supresión de la actual T permitirá el funcionamiento mallado de la subestación de cliente de Ford, evitando el tener que pasar por un cero para realizar transferencias de cargas de la factoría de una a otra línea del doble circuito de alimentación.  
Para dotar de esta mayor capacidad, seguridad y fiabilidad al punto de suministro se requiere de un cambio topológico de la línea, consistente en definitiva, en un cambio del punto de conexión de las citadas líneas de alimentación, pasando del punto de conexión actual en el apoyo núm. 61 con doble derivación en T desde la línea aérea 132 kV, doble circuito, ST Silla - ST Catadau y ST Picassent - ST Alginet, a las barras de la subestación ST Picassent. Para ello, se ejecutará un nuevo tramo de línea aérea de doble circuito a 132 kV, desde el apoyo número 1 existente de la derivación actual a la ST Ford, previo al apoyo número 61, hasta dos posiciones de línea de la ST Picassent, pendientes de autorizar y construir, con el consiguiente desmontaje del vano de 328 m y desconexión del doble circuito desde el apoyo número 1 existente, hasta el apoyo número 61, eliminando la derivación en «T», y pasando por tanto a alimentarse el punto de suministro directamente desde la ST Picassent.  
No obstante el carácter de red de distribución, y estar abierta al uso de terceros, la instalación objeto de la presente solicitud ha sido objeto de un convenio entre Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y Ford España, SL, de 17 de julio de 2015, por el cual esta asume ciertas prestaciones económicas, contenidas en el mismo.  
A fecha de la presente, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx  
La solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación y de reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo de treinta días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 14 de junio de 2017 (DOGV 8062),  
- el Butlletí Oficial de la Província de València, del 1 de junio de 2017 (BOPV 104), y  
- El diario de prensa Levante El Mercantil Valenciano, edición Comunitat Valenciana, de 20 de mayo de 2017.  
Con la misma finalidad y plazo, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia remitió al Ayuntamiento de Picassent, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquel, una vez finalizado el período de publicidad, le remitieran diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de ste, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF - y la Acequia Real del Júcar han manifestado su conformidad, estableciendo condicionados técnicos, y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización ante dichos organismos por el cruzamiento de la instalación con bienes o servicios de su competencia. Remitida las contestaciones al solicitante, este manifiesta la conformidad con ellas.  
- Se ha recibido contestaciones de la Dirección General de Salud Pública y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, en las que informan favorablemente el proyecto, estableciendo condicionantes técnicos y la necesidad de cumplir las medidas preventivas indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental.  
- Se ha recibido contestación de Confederación Hidrográfica del Júcar, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que manifiestan su conformidad, estableciendo condicionantes técnicos, que serán de cumplimiento obligado y reflejados en la autorización que el citado órgano otorgue por el cruzamiento de la instalación con bienes o servicios de su competencia. Remitida la contestación al solicitante, este manifiesta la conformidad con ella.  
- Se ha recibido contestaciones de la Dirección General del Agua, en el que en síntesis manifiesta que la instalación presenta peligrosidad por inundación geomorfológica, cuya autorización solo se podrá emitir si se justifica adecuadamente, por razones de funcionalidad de la actividad y necesidad del emplazamiento propuesto. Remitida la contestación al interesado, este presenta la justificación solicitada. Remitida las alegaciones de la Dirección General del Agua, esta no presenta reparos a las citadas alegaciones, por lo que se entiende la conformidad con la contestación del interesado.  
- Se ha recibido contestaciones del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, en el que en síntesis manifiesta que, visto el objeto y alcance del proyecto, la documentación presentada es suficiente para valorar la incidencia en el paisaje de la actuación propuesta, salvo que en el trámite ambiental se estudiasen distintas alternativas o fuese distinto el trazado, en cuyo caso deberá estudiarse su afección paisajística y la consiguiente adopción de medidas de integración. No consta ningún informe adicional del citado órgano.  
- Se han solicitado, y reiterado reglamentariamente, informe al Ayuntamiento de Picassent, Servicio Territorial de Urbanismo, Servicio Territorial de Medio Ambiente y Diputación Provincial de Valencia, sin que conste respuesta.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, mediante escritos de fecha 5 de enero de 2018, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio de Energía de esta dirección general, solicitó al Ayuntamiento de Picassent, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. En el expediente no consta la emisión de informe en relación a dicho planeamiento urbanístico.  
Consta en el expediente copia de la Declaración de Impacto Ambiental, de fecha 27 de noviembre de 2017 (Expediente 60/2017-AIA), de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ejecución del nuevo tramo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, ST Picassent - ST Ford y el proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Picassent, proyectos acumulados en su tramitación ambiental, promovidos por Iberdrola Distribución eléctrica, SAU, en el término municipal de Picassent (Valencia), siempre que se desarrollen de acuerdo con las previsiones del Proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental, y demás documentación que obra en el expediente, así como los condicionados establecidos en la presente Declaración de Impacto Ambiental.  
Con fecha 17.05.2018 la Subdirección General de Energía y Minas solicitó a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, aclaraciones respecto a que justificara la naturaleza de red de distribución de energía eléctrica de la instalación cuya autorización y declaración de utilidad pública solicitaba, requerimiento que fue atendido el 28.05.2018.  
Debe considerarse que la instalación solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata de una modificación parcial de tipo constructivo y de detalle de la línea eléctrica doble circuito ya existente y en servicio a 132 kV de suministro a la Factoría Ford España.  
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas integradas en la red de distribución requieren autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7.1, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de impacto ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, al quedar incluido en el anexo I epígrafe 2.g del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, de desarrollo de la Ley 2/1989 y modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, para lo que se observará el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la sección 1ª del capítulo 2 del título II de la Ley 21/2013.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una línea de distribución de tensión igual o superior a 132 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX, «De las infraestructuras del sector energético», de dicha norma legal.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, la instalación objeto de la presente autorización, requerirá solicitar informe a la administración urbanística competente, al objeto recibir alegaciones sobre la adaptación de la instalación al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las instalaciones están clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso en concreto el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
De conformidad con el artículo 25.5 del Real decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, el titular de una instalación, o en su caso, el peticionario del suministro que haya costeado la instalación podrá exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a terceros, por una vigencia de mínima de diez años, quedando dicha infraestructura abierta al uso de terceros. Este periodo mínimo de diez años, podrá ser ampliado excepcionalmente por el órgano competente de la Administración Pública correspondiente en casos debidamente justificados. Los referidos convenios deberán ser puestos en conocimiento de la Administración Pública competente, acompañándose, en su caso, a la documentación de la solicitud de autorización administrativa de transmisión de la instalación.  
De acuerdo con los artículos 155 y 158 del citado Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprenderá el vuelo sobre el predio sirviente y el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica, entre otros, y dicha servidumbre se extinguirá por la retirada de la instalación. Sin embargo, no se producirá la extinción por la adición, cambio o reparación de sus elementos.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorga autorización administrativa previa para la modificación del actual eje eléctrico, en doble circuito, ST Catadau - ST Fuente San Luis, suprimiendo la actual doble derivación en T que alimenta la subestación ST Ford desde el apoyo núm. 61 de este eje, y pasando a conectarse esta a la ST Picassent a través de un nuevo tramo de línea eléctrica aérea, doble circuito en 132 kV, que partirá del actual apoyo núm. 1 de la citada derivación, en el término municipal de Picassent, provincia de Valencia, que se relaciona a continuación:  
- Desmontaje del tramo actual de la línea eléctrica aérea de doble circuito a 132 kV de alimentación a la Factoría Ford, desde la doble derivación en T del apoyo núm. 61 existente del eje Catadau - Fuente San Luis (anteriormente denominado Línea 132 kV Silla-Ford España y Millares-Alzira), hasta el apoyo núm. 1 existente de la citada línea, con una longitud afectada de 328 m y conductor tipo LA-280 (HAWK), con un conductor por fase (simplex).  
- Construcción de una línea eléctrica aérea de doble circuito a 132 kV, desde el apoyo núm. 1 existente de la línea eléctrica aérea de doble circuito a 132 kV de alimentación a la Factoría Ford, hasta el pórtico de la ST Picassent, incluso conexión a la citada línea, con una longitud afectada de 1030 m, distribuidos en seis vanos y cuatro nuevos apoyos, con un conductor por fase (simplex) tipo 242-AL1/39-ST1A (HAWK).  
Las actuaciones anteriormente descritas, se realizarán en diversas fases, de modo que se garantice la seguridad, y suministro de la factoría.  
  
De acuerdo con la documentación presentada, las características administrativas y técnicas de la modificación autorizada son:  
  
RECORRIDO AÉREO  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real decreto 223/2008) Primera  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Zona A  
Longitud total (m) 1030  
Municipio afectado Picassent  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Apoyo número 1 existente  
Final instalación Pórtico ST Picassent  
Núm. de circuitos 2  
Configuración fases circuito Hexágono.  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 133  
Tipo de conductor de fase 242-AL1/39-ST1A (HAWK)  
Material conductor de fase Aluminio - Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 281,1  
Tipo de conductor de tierra-óptico: OPGW-12-24/0 y OPGW-16-64/16  
Material conductor de tierra Acero galvanizado  
Diámetro aparente conductor de tierra-óptico (mm) 12,7 - 13,0 y 14,7 - 15,15  
Tipo de aislador Composite  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 230  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s (kV cresta) 550  
Núm. total de nuevos apoyos línea 4  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 12E120 (1), 12E150 (1), 12E190 (1) y 12TK-6,25 (1)  
Forma de los apoyos Fuste con cabeza prismática, cuerpo y tramos de base troncopiramidales en doble celosía, y cuernos para cables de tierra y cruceta piramidales, con base para cimentaciones tetrabloque (patas separadas).  
Material de los apoyos Metálicos, de perfiles de acero laminado en L formando una estructura en celosía doble con uniones atornilladas.  
Las barras estarán unidas entre sí mediante chapas y tornillos de calidad 5.6, grado C.  
Cimentación Cuatro macizos independientes, tipo «pata de elefante», de hormigón en masa, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto. Dispondrán de un sistema antiescalos.  
  
  
De conformidad con los antecedentes de la línea, una vez ejecutada la modificación, y sin perjuicio de las modificaciones que eventualmente pudieran ser certificadas por la persona directora facultativa de la obra a su finalización, y recogidas en la autorización de explotación del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, se hace constar a los efectos retributivos correspondientes, que la nueva línea eléctrica aérea resultante de doble circuito de 132 kV Picassent - Ford, tendrá una longitud total de 1609 m, siendo 1030 m de nueva construcción y el resto existente al aprovecharse el tramo existente desde el apoyo núm. 1 de la actual derivación doble hasta el pórtico de la ST Ford, debiendo desmontarse con esta modificación el tramo actual de 328 m entre el apoyo núm. 61 del eje Catadau - Fuente San Luis (anteriormente denominado línea 132 kV Silla-Ford España y Millares-Alzira), y el referido apoyo núm. 1 de la derivación a la factoría Ford.  
Asimismo se hace constar, a los efectos retributivos correspondientes, que la instalación autorizada ha sido sufragada por Ford España, SL, en los términos recogidos en el Convenio de 17 de julio de 2015 suscrito con Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, constituyendo parte de las redes de distribución, pudiendo acceder y conectarse a ella terceros, y pudiendo Ford España, SL, exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a terceros, por una vigencia de mínima de diez años, periodo que podrá ser ampliado por el órgano competente esta Administración en casos debidamente justificados, conforme a lo indicado en el antepenúltimo párrafo de los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos de euro (254.887,44 euros).  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículo 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estará sometida a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
Conforme a lo dispuesto en el punto primero de la declaración de impacto ambiental de fecha 27 de noviembre de 2017 (Expediente 60/2017-AIA), de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, para la ejecución de la modificación solicitada, se aplicarán las medidas protectoras y correctoras previstas en la citada resolución, y que se transcriben:  
1. Dada la situación del apoyo número 3 en la zona más baja de un barranco de fondo plano que presenta peligrosidad geomorfológica de acuerdo con el PATRICOVA, deberá adaptarse su diseño a los requerimientos derivados de un hipotético episodio de lluvias que pudiese afectar la seguridad del mismo o afectar al correcto drenaje de la zona.  
2. Las acciones incluidas en el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
3. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción de la instalación del punto primero para su ejecución conforme al proyecto técnico de fecha noviembre de 2015, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de fecha 16 de diciembre de 2015, suscrita por la persona técnica competente proyectista, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto y los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementarias ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de catorce (14) meses desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. A los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, comunicará al órgano ambiental, la fecha de comienzo de ejecución del presente proyecto autorizado.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, a efectos de solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose con la afección a las fincas particulares incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y de las Secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
De acuerdo con el inciso a del artículo 155 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, queda extinguida la servidumbre de paso de la instalación autorizada por la Resolución de 21 de abril de 2004, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, en aquellas fincas que como consecuencia de la modificación autorizada en el presente acto administrativo dejen de estar afectadas, y que se relacionan en el anexo II de esta resolución. Asimismo, el primitivo dueño o sus causahabientes de estas fincas, conforme previene el artículo 54 y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento de desarrollo, podrán ejercer el derecho de reversión.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
- La publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
- La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública, a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 11 de julio de 2018.- La directora general de Industria y Energía: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML