Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6463, del 18-02-2011 (2011/1784)

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora existent de 132/20 kV, denominada ST Orpesa, a la tensió d'alimentació de 220 kV, en la part corresponent a la xarxa de transport d'energia elèctrica, ubicada en el terme municipal d'Orpesa, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATRCCT/2009/47/12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6463

Data del DOGV
:   18-02-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/1784

CVE


Data del document
:   01-02-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora existent de 132/20 kV, denominada ST Orpesa, a la tensió d'alimentació de 220 kV, en la part corresponent a la xarxa de transport d'energia elèctrica, ubicada en el terme municipal d'Orpesa, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATRCCT/2009/47/12. [2011/1784]  
Vist l'escrit presentat per Red Eléctica de España, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions a Ribera d'Axpe, número 5, 48950 Erandio (Biscaia), amb data 30 de desembre de 2009 davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, pel qual sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a l'adequació de les instal·lacions elèctriques de la subestació transformadora existent de 132/20 kV, denominada ST Orpesa, a la tensió d'alimentació de 220 kV, ubicada en el terme municipal d'Orpesa, província de Castelló, s'aprove del projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública (ATRCCT/2009/47/12).  
A l'escrit mencionat, s'adjunta el projecte tècnic de la instal·lació indicada, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 24 de desembre de 2009.  
Resultant que, d'acord amb el que establix l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en la modificació donada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, i amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, va ser sol·licitat per part d'esta Direcció General d'Energia a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, un informe a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.  
A este efecte, amb data 17 de gener de 2011 consta un informe favorable emés per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, per a l'ampliació de la subestació transformadora a 220/132/20 kV, denominada ST Orpesa, per considerar que es tracta d'una instal·lació de transport secundari i vist en el document de Planificació dels sectors d'electricitat i gas 2008-2016, aprovat per l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008.  
Resultant que figura en l'expedient la resolució emesa amb data 11 de desembre de 2009 per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, complementària de la declaració d'impacte ambiental de 13 de desembre de 2004, ja que es considera que l'ampliació sol·licitada per a nous equips de 220 kV dins dels límits de la ST Orpesa existent, no altera l'ús per al qual va ser prevista la instal·lació i que les afeccions ambientals associades seran anàlogues a les de la situació actual, i és vàlida l'ementada declaració d'impacte ambiental formulada amb data 13 de desembre de 2004 i els seus condicionats, sense perjuí de les autoritzacions que siga procedent obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga aplicable.  
Resultant que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i s'ha realitzat la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 7 d'octubre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 2 d'octubre de 2010, en el diari El Periódico Mediterráneo de 18 d'octubre de 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Orpesa, únic afectat per la instal·lació.  
D'acord amb la documentació que està en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins dels terminis establits reglamentàriament.  
Resultant que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005, es va traslladar a l'Ajuntament d'Orpesa la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'este organisme, a l'efecte de donar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar a l'esmentat Ajuntament, i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, que sol·licita l'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga aplicable.  
No figura en l'expedient l'informe sol·licitat a l'Ajuntament mencionat.  
Resultant l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia de Castelló de 23 de novembre de 2010, que informa favorablement sobre la instal·lació sol·licitada.  
Resultant que el projecte presentat disposa, entre la seua documentació, dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.  
Considerant que la sol·licitud i documentació adjunta té una definició i una concreció de les característiques tècniques que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que puguen representar a tercers, i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Considerant que, d'acord amb la documentació que està en l'expedient, l'ampliació i l'adequació sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment està ubicada la subestació transformadora, és a dir, en la parcel·la 01 del polígon 73536, en el terme municipal d'Orpesa.  
Considerant que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la seua ampliació i l'adequació en el mateix emplaçament és obtindre cobertura en esta infraestructura elèctrica, amb les degudes condicions de qualitat i continuïtat en el subministrament, donada la saturació de la càrrega i la falta de capacitat existents en l'actualment en funcionament ST Orpesa, junt amb la previsió a curt i llarg termini del creixement energètic en esta zona geogràfica i el seu entorn.  
Considerant que, d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de transport d'energia elèctrica.  
Considerant que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Considerant que, d'acord amb el que establix l'article 3.3.c de la Llei 54/1997, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Considerant que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Considerant la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que establix l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Red Eléctica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora existent de 132/20 kV, denominada ST Orpesa, a la tensió d'alimentació de 220 kV, ubicada en la parcel·la 01 del polígon 73536, en el terme municipal d'Orpesa, província de Castelló, en la part de xarxa de transport d'energia elèctrica, i les característiques principals de la qual són:  
- Sistema de transport secundari de 220 kV  
Sistema de 220 kV, d'interior tipus GIS, amb aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), amb esquema de doble barra i compost per deu posicions: dos de línia (L-1 i L-2); quatre de transformador (T-1, T-2, T-3 i T-4); una per a enllaç de barres; una de mesura, i dos de reserva.  
- Una nova sala de control per a les instal·lacions de transport que ubicaran, igualment, els aparells de mesura, control i proteccions.  
- Pressupost: 3.163.024,74 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació sol·licitada i autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 24 de desembre de 2009.  
La present resolució està sotmesa a les condicions següents:  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Red Eléctica de España, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions s'hauran de realitzar segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir-hi modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització hauria de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
d) El termini d'execució de l'obra serà de dotze mesos comptadors de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del termini indicat, Red Eléctica de España, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, i que acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
g) Es tenen per reproduïdes les condicions d'orde mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental de 13 de desembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per mitjà de la qual s'estima acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte de la subestació transformadora de 132/20 kV ST Orpesa, sempre que este es desenvolupe amb les previsions de l'avantprojecte i l'estudi d'impacte ambiental presentats i amb les condicions que es van arreplegar en la part dispositiva de la Resolució d'esta Direcció General d'Energia de 17 de gener de 2005, sobre l'autorització administrati  
\* \* \* \* \*  
  
va i l'aprovació de projecte per a la nova subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Orpesa, tal com determina la resolució complementària de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per a l'ampliació ara autoritzada.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es comunica que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
La relació de béns i drets afectats pel projecte aprovat de l'ampliació de la subestació transformadora ST Orpesa, és la següent:  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 1 de febrer de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6463, del 18-02-2011 (2011/1784)

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora existente de 132/20 kV, denominada ST Oropesa, a la tensión de alimentación de 220 kV, en la parte correspondiente a la red de transporte de energía eléctrica, ubicada en el término municipal de Oropesa del Mar, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATRCCT/2009/47/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6463

Fecha DOGV
:   18-02-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/1784

CVE


Fecha del documento
:   01-02-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora existente de 132/20 kV, denominada ST Oropesa, a la tensión de alimentación de 220 kV, en la parte correspondiente a la red de transporte de energía eléctrica, ubicada en el término municipal de Oropesa del Mar, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATRCCT/2009/47/12. [2011/1784]  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), Ribera de Axpe, número 5, en fecha 30 de diciembre de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa para la adecuación de las instalaciones eléctricas de la subestación transformadora existente de 132/20 kV, denominada ST Oropesa, a la tensión de alimentación de 220 kV, ubicada en el término municipal de Oropesa del Mar, provincia de Castellón, se apruebe del proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2009/47/12).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 24 de diciembre de 2009.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado, por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.   
A tal efecto, con fecha 17 de enero de 2011 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ampliación de la subestación transformadora a 220/132/20 kV, denominada ST Oropesa, al considerar que se trata de una instalación de transporte secundario y visto en documento de Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008.  
Resultando que figura en el expediente la Resolución emitida en fecha 11 de diciembre de 2009 por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, complementaria de la declaración de impacto ambiental de fecha 13 de diciembre de 2004, por considerar que la ampliación solicitada para nuevos equipos de 220 kV dentro de los límites de la ST Oropesa existente no altera el uso para el cual fue prevista la instalación y que las afecciones ambientales asociadas serán análogas a las de la situación actual, siendo válida la referida declaración de impacto ambiental formulada en fecha 13 de diciembre de 2004 y sus condicionados, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 7 de octubre de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 2 de octubre de 2010, en el diario El Periódico Mediterráneo de fecha 18 de octubre de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, único afectado por la instalación.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro de los plazos establecidos reglamentariamente.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Oropesa del Mar de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente el informe solicitado al mencionado Ayuntamiento.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Castellón en fecha 23 de noviembre de 2010 informando favorablemente a la instalación solicitada.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación y adecuación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora, esto es, en la parcela 01 del polígono 73536, en el término municipal de Oropesa del Mar.  
Considerando que, de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de su ampliación y adecuación en el mismo emplazamiento es obtener cobertura en esta infraestructura eléctrica, con las debidas condiciones de calidad y continuidad en el suministro, dada la saturación de la carga y falta de capacidad existentes en la actualmente en funcionamiento ST Oropesa, junto a la previsión a corto y largo plazo del crecimiento energético en esta zona geográfica y su entorno.  
Considerando que, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de transporte de energía eléctrica.  
Considerando que el título VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora existente de 132/20 kV denominada ST Oropesa, a la tensión de alimentación de 220 kV, ubicada en la parcela 01 del polígono 73536, en el término municipal de Oropesa del Mar, provincia de Castellón, en la parte de red de transporte de energía eléctrica, y cuyas características principales son:  
- Sistema de transporte secundario a 220 kV  
Sistema de 220 kV, de interior tipo GIS, con aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), con esquema de doble barra y compuesto por diez posiciones: dos de línea (L-1 y L-2); cuatro de transformador (T-1, T-2, T-3 y T-4); una para enlace de barras; una de medida; y dos de reserva.  
- Una nueva sala de control para las instalaciones de transporte que ubicarán, igualmente, los aparatos de medida, control y protecciones.  
- Presupuesto: 3.163.024,74 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación solicitada y autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 24 de diciembre de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Se tienen por reproducidas las condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 13 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de la subestación transformadora de 132/20 kV ST Oropesa, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del anteproyecto y el estudio de impacto ambiental presentados y con los condicionantes que se recogieron en la parte dispositiva de la Resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 17 de enero   
\* \* \* \* \*  
  
de 2005, sobre Autorización Administrativa y aprobación de proyecto para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Oropesa, tal como determina la resolución complementaria de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para la ampliación ahora autorizada.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto aprobado de la ampliación de la subestación transformadora ST Oropesa, es la siguiente:  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 1 de febrero de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML