Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5062, del 02-08-2005 (2005/8492)

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, de la Generalitat Valenciana, per la qual s'aprova a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el projecte tècnic per a l'execució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Segorbe, situada en el paratge Monte de Torcas, al terme municipal de Segorbe, província de Castelló (ATASCT/2001/106/12).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5062

Data del DOGV
:   02-08-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2005/8492

CVE


Data del document
:   01-07-2005

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Segorbe](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, de la Generalitat Valenciana, per la qual s'aprova a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el projecte tècnic per a l'execució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Segorbe, situada en el paratge Monte de Torcas, al terme municipal de Segorbe, província de Castelló (ATASCT/2001/106/12). [2005/X8492]
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en data 13 de juny de 2005 davant el Servici Territorial d'Energia de Castelló, en què sol·licita que se li concedisca l'aprovació del projecte tècnic per a l'execució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Segorbe, ubicada en el paratge Monte de Torcas, al terme municipal de Segorbe, Castelló. Al mencionat escrit, s'adjuntaven dos exemplars del projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmats per l'enginyera industrial Silvia Sedano Martín i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana de Castelló, en data 5 de maig de 2005, que desenvolupa i complementa l'avantprojecte de data de visat 31 de novembre de 2001, amb la descripció de les característiques i dels seus elements constitutius.
  
Vista la Resolució de la Direcció General d'Indústria i Energia, de 20 de juny de 2003, per la qual s'atorga l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Segorbe, situada en el paratge Monte de Torcas, terme municipal de Segorbe (Castelló) i l'aprovació d'avantprojecte, i se'l sotmet a les condicions derivades de la Declaració d'Impacte Ambiental, dictada per la directora general de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient de data 21 de maig de 2003.
  
Vista la petició d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, davant el Servici Territorial d'Energia de Castelló en què sol·licita una pròrroga per a la presentació del projecte d'execució de la referida subestació autoritzada.
  
Vist l'informe tècnic favorable de data 16 de juny de 2005, emés pel Servici Territorial d'Energia de Castelló.
  
Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada és l'adopció de les mesures necessàries que pal·lien la situació de precarietat i falta de capacitat que presenta el servici en el moment actual, i assegurar les actuals i les futures demandes de proveïment en este terme municipal i el seu entorn.
  
Atés que d'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, la nova subestació transformadora sol·licitada serà executada en els mateixos terrenys ocupats per les instal·lacions actuals.
  
Atés que els títols VI i VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 118/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
  
Esta Direcció General d'Energia, resol:
  
Únic. Aprovar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el projecte tècnic d'execució corresponent a la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Segorbe, ubicada en el paratge Monte de Torcas, al terme municipal de Segorbe (Castelló), les característiques principals del qual són:
  
Un sistema de 220 kV d'intempèrie amb una configuració de doble barra i capacitat per a 5 posicions, dos de línia, dos de transformador i un enllaç de barres.
  
Un transformador (T-1) trifàsic en bany d'oli de 50 MVA.
  
Un transformador (T-3) trifàsic en bany d'oli de 75/75/25 MVA.
  
Un sistema de 20 kV compost per cel·les blindades d'interior, aïllament en SF6, configuració de doble barra, amb dènou posicions: deu de línia; dos de transformador; una de transformador de servicis auxiliars i mesura; una de bateria de condensadors; una d'enllaç de barres; i quatre d'unió de barres.
  
Dos bateries de condensadors en 20 kV de 3,6 kVAr i 7,2 kVAr.
  
Un transformador de servicis auxiliars.
  
Edificació prefabricada que albergarà les dependències corresponents per a ubicar en estes el sistema elèctric de 20 kV, equips de control, protecció, comunicació, servicis auxiliars en BT, necessaris per al funcionament correcte de la subestació.
  
Pressupost: 4.855.183,60 €
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:
  
La present resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb les altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.
  
La instal·lació que s'ha de realitzar complirà amb els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3.275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, s'observaran els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present aprovació haurà de sol·licitar a esta Direcció General d'Energia la corresponent autorització.
  
El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de sis mesos comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del dit termini, podrà sol·licitar-se una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant esta Direcció General d'Energia. Una vegada executat el projecte, s'haurà de presentar sol·licitud de posada en servici davant el Servici Territorial d'Energia de Castelló acompanyada de la documentació establida reglamentàriament.
  
L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant el secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 1 de juliol de 2005.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5062, del 02-08-2005 (2005/8492)

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2005, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, por la se aprueba a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., el proyecto técnico para la ejecución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada .S.T. Segorbe., situada en el paraje Monte de Torcas, término municipal de Segorbe, provincia de Castellón. (ATASCT/2001/106/12).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5062

Fecha DOGV
:   02-08-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/8492

CVE


Fecha del documento
:   01-07-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Segorbe](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2005, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, por la se aprueba a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., el proyecto técnico para la ejecución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ?S.T. Segorbe?, situada en el paraje Monte de Torcas, término municipal de Segorbe, provincia de Castellón. (ATASCT/2001/106/12). [2005/X8492]
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en fecha 13 de junio de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda la aprobación del proyecto técnico para la ejecución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada - S.T. Segorbe ?, ubicada en el paraje Monte de Torcas, en el término municipal de Segorbe, Castellón. Al mencionado escrito, se adjuntaban dos ejemplares del proyecto técnico de la citada instalación, firmados por la ingeniero industrial Silvia Sedano Martín y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana de Castellón, en fecha 5 de mayo de 2005 que desarrolla y complementa el anteproyecto de fecha de visado 31 de noviembre de 2001, con la descripción de las características y de sus elementos constitutivos.
  
Vista la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, de fecha 20 de junio de 2003, por la que se otorga la autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ?S.T. Segorbe?, situada en el Paraje Monte de Torcas, término municipal de Segorbe (Castellón) y la aprobación de anteproyecto, sometiéndolo a las condiciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental, dictada por la directora general de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente de fecha 21 de mayo de 2003.
  
Vista la petición de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón solicitando una prórroga para la presentación del proyecto de ejecución de la referida subestación autorizada.
  
Visto el informe técnico favorable de fecha 16 de junio de 2005, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Castellón.
  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada es la adopción de las medidas necesarias que palien la situación de precariedad y falta de capacidad que presenta el servicio en el momento actual, asegurando las actuales y futuras demandas de abastecimiento en este término municipal y su entorno.
  
Considerando que de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la nueva subestación transformadora solicitada será ejecutada en los mismos terrenos ocupados por las instalaciones actuales.
  
Considerando que los Títulos VI y VII de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 118/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía, resuelve
  
Único. Aprobar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el proyecto técnico de ejecución correspondiente a la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada - S.T. Segorbe?, ubicada en el paraje Monte de Torcas, en el término municipal de Segorbe (Castellón), cuyas características principales son:
  
Un sistema de 220 kV de intemperie con una configuración de doble barra y capacidad para 5 posiciones, dos de línea, dos de transformador y un enlace de barras.
  
Un transformador (T-1) trifásico de baño de aceite de 50 MVA.
  
Un transformador (T-3) trifásico en baño de aceite de 75/75/25 MVA.
  
Un sistema de 20 kV compuesto por celdas blindadas de interior, aislamiento en SF6, configuración de doble barra, con diecinueve posiciones: Diez de línea; Dos de transformador; Una de transformador de servicios auxiliares y medida; Una de batería de condensadores; Una de enlace de barras; y Cuatro de unión de barras.
  
Dos baterías de condensadores en 20 kV de 3,6 kVAr y 7,2 kVAr.
  
Un transformador de servicios auxiliares.
  
Edificación prefabricada que albergará las dependencias correspondientes para ubicar en ellas el sistema eléctrico de 20 kV, equipos de control, protección, comunicación, servicios auxiliares en BT, necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación.
  
Presupuesto: 4.855.183'60 €
  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
  
La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
  
La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, se observarán los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente aprobación deberá solicitar a esta Dirección General de Energía la correspondiente autorización.
  
El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, podrá solicitarse una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía. Una vez ejecutado el proyecto, se deberá presentar solicitud de puesta en servicio ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón acompañada de la documentación establecida reglamentariamente.
  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 1 de julio de 2005.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML