Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8268, del 06-04-2018 (2018/3328)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la construcció de la línia elèctrica subterrània (cable) de transport secundari, simple circuit, Beniferri - l'Eliana B, de tensió nominal 220 kV, de titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en els termes municipals de València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana, s'aproven els projectes tècnics d'execució, i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient ATLINE/2010/615/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8268

Data del DOGV
:   06-04-2018

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2018/3328

CVE


Data del document
:   07-11-2017

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la construcció de la línia elèctrica subterrània (cable) de transport secundari, simple circuit, Beniferri - l'Eliana B, de tensió nominal 220 kV, de titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en els termes municipals de València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana, s'aproven els projectes tècnics d'execució, i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient ATLINE/2010/615/46. [2018/3328]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 16 de desembre de 2010, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través d'un representant acreditat com cal, va presentar davant el Servei Territorial d'Energia de València d'aquell temps un imprés normalitzat en què sol·licitava:  
 Autorització administrativa prèvia de la línia elèctrica subterrània a 220 kV, que ha de formar part de la xarxa de transport d'alta tensió, i que connectarà la subestació Beniferri, situada en el terme municipal de València, amb la subestació l'Eliana B situada en el terme municipal de l'Eliana, denominada línia subterrània de transport d'energia elèctrica a 220 kV simple circuit SE Beniferri - SE l'Eliana B, el traçat de la qual discorrerà pels termes municipals de València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana, a la província de València.  
  
 Aprovació del projecte tècnic d'execució per a la instal·lació a construir (actualment denominada autorització administrativa de construcció).  
 Declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'aportava la documentació següent:  
 Projecte tècnic de data 9 de desembre de 2010, per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per una persona tècnica competent i visat pel col·legi corresponent.  
 Estudi d'impacte ambiental i estudi d'integració paisatgística.  
 Relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es consideren de necessària expropiació.  
 Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic, juntament amb el projecte tècnic, l'estudi d'impacte ambiental i el document de síntesi, per a ser remeses als ajuntaments i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la instal·lació.  
Amb data 14 de gener de 2011, el sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit esmentat.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds es va tramitar amb l'expedient de referència ATLINE/2010/615/46, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Energia de València.  
En virtut de la seua condició de transportista únic, derivada de l'article 34.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i també de l'habilitació expressa per a realitzar, en tot cas, l'activitat de transport d'energia elèctrica continguda en l'article 4.2 de l'esmentat Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, és procedent considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, disposa de les capacitats exigibles per a promoure el present projecte.  
Els punts de connexió, l'origen i el final de la instal·lació sol·licitada són titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal.  
Mitjançant la Resolució de 21 de maig de 2014, de la Direcció General d'Energia, es va atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a la modificació del parc de 220 kV de l'actual subestació transformadora denominada ST l'Eliana, ubicada en el municipi de l'Eliana (València), la construcció dins d'aquest recinte en què es troba aquesta, d'una nova subestació transformadora, de tecnologia GIS, denominada ST l'Eliana B, incloent una reactància en 220 kV i de 100 MVAr, una nova línia subterrània (cable), de 220 kV i doble circuit per a interconnectar ambdues subestacions que constituiran un nus doble, una altra de nova línia subterrània (cable), de 220 kV i simple circuit, perquè l'autotransformador de potència ATP-2, actualment en servei des de la ST l'Eliana, passe a explotar-se des de la nova ST l'Eliana B i la modificació i ampliació de l'actual línia aèria, de 220 kV i simple circuit, ST Fira de Mostres - ST l'Eliana, puga connectar-se en la ST l'Eliana B, que passa a denominar-se ST Fira de Mostres - ST l'Eliana B. Consisteix la modificació i ampliació en la conversió aeri-subterrània de l'actual arribada en aeri i nou tram subterrani (cable) 220 kV fins a la mencionada ST l'Eliana B, i es va aprovar el projecte tècnic d'execució de les anteriors instal·lacions, expedient número ATASCT/2011/261/46]. En la resolució va especificada per a la Es l'Eliana B, una posició de línia, tipus cable, denominada BEF, per a atendre la línia objecte d'aquesta autorització.  
  
Mitjançant la Resolució de 18 de maig de 2009, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat, es va aprovar el projecte tècnic d'execució de la subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Beniferri, ubicada en el terme municipal de València, en la part corresponent a la xarxa de transport.  
Consta en aquesta unitat administrativa un informe favorable de data 26 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, per a l'ampliació del parc de 220 kV, de la subestació ST Beniferri, amb una nova posició de línia (línia l'Eliana), en el qual aquesta consigna les possibles afectacions de l'esmentada ampliació, als plànols de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulats en l'esmentada llei, de conformitat amb l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 114 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, document preceptiu per a l'autorització administrativa de l'ampliació de la ST Beniferri, en tramitació davall l'expedient administratiu ATASCT/2012/074/46.  
  
La sol·licitud d'autorització administrativa i de reconeixement, en concret, de la seua utilitat pública, ha sigut objecte d'informació pública als efectes prevists en l'article 9 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, i també a efectes ambientals, tal com s'estableix en l'article 9 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació ambiental, en l'article 22 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'impacte ambiental, en la redacció establida pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en l'article 58 del Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de paisatge de la Comunitat Valenciana, durant el termini de trenta dies en:  
  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 23 de maig de 2011, (DOGV 6526).  
- El Butlletí Oficial de la província de València, del 24 de maig de 2011 (BOPV 121).  
- El diari de premsa ABC, edició València, de 25 de maig de 2011.  
  
Amb la mateixa finalitat i amb el mateix termini, el Servei Territorial d'Energia de València va remetre aquestes sol·licituds als ajuntaments de València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana per a la seua exposició en els respectius taulers d'anuncis, i va requerir d'aquests, una vegada finalitzat el període de publicitat, que li remeteren les diligències acreditatives de l'exposició, les quals consten en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient es van presentar al·legacions per part d'Estaciones de Servicio Tres Caminos, SL, BP Oil España, SAU, María Desamparados Cotanda Moret i tres més, i Teresa Sabater Viguer, les quals, en síntesi, parlaven sobre la titularitat de les parcel·les afectades, sobre els perjudicis econòmics a l'activitat i a les finques afectades, sobre la seguretat de l'execució de l'obra i de la línia a les instal·lacions pròximes a aquesta, sobre la falta de notificació expressa als afectats, en la tramitació de la informació pública, i sobre l'ocupació temporal a una parcel·la afectada.  
Aquestes al·legacions es van traslladar al sol·licitant, que va manifestar la presa de raó de la titularitat de les parcel·les al·legades, considerant-les als efectes oportuns. Pel que fa a les depreciacions de les finques afectades, aquest es valorarà i indemnitzarà mitjançant el procediment de fixació de preu just previst en la Llei d'expropiació forçosa, excepte si s'aconsegueix l'acord mutu de les parts. En relació a la seguretat de l'execució de l'obra i la mateixa línia, s'ha tingut en consideració allò que s'ha especificat en la normativa de seguretat que arreplega el Reial decret 223/2008, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries. Quant al procediment d'informació pública, aquest ha complit allò que s'ha estipulat en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat. I, finalment, quant a l'ocupació temporal de la parcel·la al·legada per Teresa Sabater Viguer, es procedeix a la desafectació d'aquesta, per l'escassa entitat de la superfície requerida.  
  
Conformement amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que, en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets dels quals a càrrec seu, puguen ser afectats per la mateixa, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Mitjançant informe de data 30 de maig de 2011, manifesta no tindre cap inconvenient perquè es puga efectuar la instal·lació de la línia descrita, sinó que dóna conformitat a l'autorització administrativa sol·licitada, i adjunta un condicionat que serà efectiu amb l'autorització prèvia per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Remés a l'interessat, aquest sol·licita un termini per a atendre el condicionat.  
- Comunitat de Regants de la Real Séquia de Moncada. Per mitjà d'un escrit de data 4 de juliol de 2011, manifesta que no té inconvenient en l'execució del projecte.  
- Servei Territorial de Carreteres. Per mitjà d'un escrit, de data 6 de maig de 2011, emet un informe favorable a l'esmentada línia, recordant que per a poder realitzar les obres haurà d'obtindre l'oportú permís del Servei Territorial de Carreteres de València. Remés a l'interessat, aquest pren nota de l'escrit.  
- Demarcació de Carreteres de l'Estat del Ministeri de Foment. Per mitjà d'un escrit de data 1 de juny de 2011, manifesta els condicionants que s'han de complir, per a la realització dels treballs de la línia en la seua afectació a les carreteres de l'Estat, i es requereix a més la tramitació de les corresponents autoritzacions. Remés informe a l'interessat, aquest pren nota per mitjà d'un escrit de data 16 de juny de 2011.  
  
- Àrea de Planificació del Territori i el Litoral. Per mitjà d'un escrit, de data 13 de maig de 2011, es remet un informe del Servei d'Ordenació Territorial de data 12 de maig de 2011, en el qual es conclou l'esmentat projecte d'execució, es troba afectat per risc d'inundació, si bé, basant-se en la normativa del Pla d'Acció Territorial de Caràcter Sectorial sobre Prevenció de Riscs d'Inundació de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), l'actuació projectada hi resulta compatible. Remesos els esmentats documents a l'interessat, aquest per mitjà d'un escrit de 26 de maig de 2011, en pren nota.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Per mitjà d'un escrit de data 22 de juny de 2011, relaciona aquella infraestructura afectada per la línia amb situacions singulars, per les quals sol·liciten, segons el cas, la desviació de la línia, el manteniment de les distàncies de seguretat a fi de no comprometre la seguretat, i en alguns casos l'estabilitat de determinats suports afectats, i la identificació correcta de totes les línies de mitjana i baixa tensió omeses en el projecte, i que s'adjunten en part en el pla annex. Remés escrit i documentació que s'hi adjunta a l'interessat, aquest per mitjà d'un escrit, de data 27 de febrer de 2012, manifesta que no és possible la desviació de la línia sol·licitada, que es remeta informació de la línia identificada per Iberdrola a fi d'analitzar-la i compatibilitzar-la amb el projecte, que en tot cas, cal respectar sempre les distàncies de seguretat prescrites pel Reglament de línies d'alta tensió amb tots els serveis afectats que es detecten. Remeses les al·legacions a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, aquesta per mitjà d'un escrit, de data 16 de juliol de 2012, manifesta la seua conformitat, i adjunta plànols sobre la infraestructura de distribució afectada per la línia.  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Mitjançant un informe de data 5 de juliol de 2011, els serveis tècnics manifesten que la documentació aportada (plànols) no és prou per a determinar l'afectació, i també un dels encreuaments no respecta la distància d'un metre entre la generatriu superior de la conducció i el llit del riu, i adverteix, a més, que es requerirà autorització d'encreuaments, que estan subjectes a un cànon anual d'utilització del domini públic hidràulic, i que, per a la gestió de les aigües residuals, haurà d'atindre's al que disposa el text refós de la Llei d'aigües, i del Reglament del domini públic hidràulic. Remés informe l'interessat, aquest per mitjà d'un escrit de data 10 de febrer de 2012, documenta les actuacions realitzades amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per la qual cosa ha remés a aquesta la documentació requerida en el seu informe de data 5 de juliol de 2011, i aporta l'autorització, de data 25 de novembre de 2011, per als encreuaments subterranis de llits públics de la línia. Amb data 25 de novembre de 2011, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i remet, adjunta, una còpia de l'esmentada autorització d'encreuaments subterranis de llits públics de la línia, en la qual s'estableixen, a més, les condicions generals per a l'execució de l'obra. Remés informe l'interessat, aquest per mitjà d'un escrit de data 6 de juliol de 2012, pren nota de l'esmentada autorització.  
  
- Gas Natural Distribució SDG, SA. Per mitjà d'un escrit de 10 de maig de 2011, manifesta que prèviament a l'inici de les obres, s'ha de contemplar la possibilitat de l'existència de xarxes de distribució de gas en la zona d'afectació del projecte i complir els condicionants d'execució d'obres pròximes a les xarxes de distribució de gas. Remés escrit a l'interessat, aquest per mitjà d'un escrit de data 2 de juny de 2011, en pren nota.  
- Telefónica de España, SAU. Per mitjà d'un escrit de data 13 de juny de 2011, manifesta no oposar cap inconvenient a l'execució dels treballs. Remés escrit a l'interessat, aquest per mitjà d'un escrit de data 2 de juny de 2011, en pren nota.  
- No figuren en l'expedient els informes sol·licitats a l'Àrea de Carreteres de la Diputació de València, Direcció Territorial de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de València, Direcció General de Gestió del Medi Natural, Comunitat de Regants de la Séquia de Mestalla, Jazztel Telecomunicaciones, SA, Cableuropa, SA (Ono), i Retevisión Grupo Abertis, a pesar de la reiteració efectuada pel Servei Territorial.  
D'acord amb el que preveu l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servei Territorial d'Energia de València, va sol·licitar en el mateix acte als distints ajuntaments afectats un informe a fi de demanar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que resultara aplicable, i també un informe prestant conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si és el cas, el condicionat tècnic procedent, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de València: s'emet amb data 8 de juny de 2011, informe del Servei de Coordinació de les Administracions Públiques, per la qual cosa, complint allò que s'ha ordenat per Decret d'alcaldia 5 de maig de 2011, es remeten tots els condicionats i informes formulats per l'ajuntament, amb l'excepció del Servei de Gestió Urbanística i Educació que no ha informat en termini, i no s'hi ha oposat cap inconvenient. No obstant això, sí que s'han manifestat diferents valoracions i proposat certs condicionaments en els informes emesos pels següents serveis municipals, i que en síntesi es detallen:  
  
- de Jardineria. Amb data 10 de maig de 2011, emet un informe de conformitat condicionat.  
- de Contaminació Acústica. Amb data 11 de maig de 2011, emet un informe de conformitat condicionat.  
- d'Enllumenat. Amb data 12 de maig de 2011, emet un informe condicionat.  
- de Patrimoni. Amb data 17 de maig de 2011, emet un informe en què manifesta la necessitat que la instal·lació ha de requerir l'autorització pertinent per part de l'Ajuntament, i hi adjunta un informe de la Secció de Propietats Immobiliàries II, de data 16 de maig de 2011, pel qual es detallen les propietats municipals afectades.  
- de Patrimoni Històric. Amb data 17 de maig de 2011, la Secció d'Arqueologia, manifesta que s'han de realitzar sondatges arqueològics per a documentar l'evolució del camí i séquies, i també un seguiment arqueològic de tot el traçat. L'interessat per mitjà d'un escrit de 5 de juliol de 2011, informa i remet una còpia de la Resolució de data 21 d'octubre de 2010, per la qual s'autoritza el projecte de prospecció arqueològica de la línia d'alta tensió soterrada entre la ST l'Eliana i la ST Beniferri,  
- del Cicle Integral de l'Aigua. Amb data 16 de maig de 2011, emet un informe desfavorable en entrar en conflicte la present línia amb el Projecte de desdoblament del col·lector nord assarb entre Beniferri i el parc de Capçalera no reflectit en el projecte de l'esmentada línia. S'adjunta a l'esmentat informe un informe de data 18 de maig de 2011, de l'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, en el qual assenyala les afectacions i incidències de la present línia amb les xarxes planificades d'Aigua Potable, i se significa que les canonades del Sistema Bàsic Metropolità d'Abastiment, propietat de l'EMSHI, no es troben identificades, per la qual cosa s'ha de dirigir al mencionat òrgan per a la seua conformitat o oposició.  
- d'Obres d'Urbanització. Amb data 16 de maig de 2011, emet un informe pel qual manifesta que no correspon a aquesta Secció l'informe de Compatibilitat Urbanística, que el Programa d'actuació integrada PRR-14 de Beniferri, no es veurà afectat en el seu àmbit per aquesta obra, i que no s'ha tingut en compte la proposta de modificació de traçat feta per aquesta secció en l'informe previ que sobre aquesta mateixa línia elèctrica es va emetre el 25 d'agost de 2009. L'interessat per mitjà d'un escrit de 5 de juliol de 2011, informa que la proposta del servei municipal va ser considerada en l'anàlisi d'alternatives de l'estudi d'impacte ambiental, però desestimada per l'elevat nombre d'afeccions i la dificultat tècnica d'execució dels passos davall la infraestructura de ferrocarril, séquies, o la carretera CV-31, donada l'escassa disponibilitat de superfície.  
- de Projectes d'Espais Lliures de Sistema General: parcs Urbans. Amb data 17 de maig de 2011, emet un informe en què manifesta que l'estés subterrani no afecta el paisatge però crea servituds per a actuacions posteriors, per la qual cosa ha de quedar exactament reflectit en els plànols fi d'obra de què s'ha de deixar còpia a aquesta administració.  
  
- de Neteja i Arreplega. Amb data 17 de maig de 2011, emet un informe pel qual manifesta que l'obra ha de complir allò que s'ha regulat en l'Ordenança municipal de neteja urbana, per la qual cosa ha de presentar un projecte de mesures preventives i serveis de neteja per a la seua aprovació.  
- de Planejament. Amb data 20 de maig de 2011, emet un informe pel qual manifesta que no consta que es trobe en tràmit cap document de planejament que afecte el traçat de la línia, informa de les distintes zones d'ordenació urbanística que quedarien afectades, identificant les seues afectacions, i remet al Pla general d'ordenació urbana de València, a la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) i homologació del sector PRR1, i al Pla parcial del sector PRR1 Ademuz, quant a les determinacions urbanístiques que formen part de l'ordenació detallada i que podrien afectar la instal·lació.  
  
- d'Obres d'Infraestructura. Amb data 23 de maig de 2011, emet un informe condicionat.  
- de Circulació i Transport. Amb data 27 de maig de 2011, emet un informe favorable amb condicions particulars i generals.  
- de l'Oficina de Coordinació d'Obres de València (OCOVAL). Amb data 26 de maig de 2011, emet un informe pel manifesta que s'ha de complir el que disposa l'Ordenança municipal de rases i tasts, la canalització i cambres d'entroncament han d'instal·lar-se a una profunditat que garantisca el pas de serveis i connexions de nova creació, deixant per a això una altura lliure de 2 metres, i estableix un condicionat tècnic per a la reposició del terreny.  
Amb data 11 de juny de 2011, té entrada en el registre general de la Direcció Territorial d'Indústria i Energia, informe de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), de 31 de maig de 2011, pel qual s'atén una comunicació per part del Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València, sobre la possible afectació a la infraestructura metropolitana d'abastiment d'aigua en alta de l'execució del Projecte de la línia subterrània de transport d'energia elèctrica a 220 kV, entre ST Beniferri i ST l'Eliana. En aquest informe, s'identifiquen les conduccions d'abastiment d'aigua potable afectades, i s'estableixen, si és el cas, condicionants específics per a cada un dels encreuaments o paral·lelismes, i també distàncies de seguretat mínimes i angles en encreuaments, i la necessitat de coordinació dels treballs amb el personal de l'Empresa Mixta Metropolitana, SA, i la supervisió per part del personal de l'EMSHI, i es requereix per a la seua autorització un projecte que contemple els condicionants establits.  
Remesos els precitats informes a l'interessat, aquest, per mitjà d'un escrit de data 5 de juliol de 2011, pren nota dels informes favorables i condicionats dels serveis municipals de: Coordinació de les Administracions Públiques, Jardineria, Contaminació Acústica, Enllumenat, Projectes d'Espais Lliures de Sistema General: Parcs Urbans, Neteja i Arreplega, Obres d'Infraestructura, i Circulació i Transport; sol·licitant per als informes dels Serveis municipals, Cicle Integral de l'Aigua, i de l'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, de Planejament, i de l'Oficina de Coordinació d'Obres de València, ampliació de termini per a al·legar, donada l'amplitud dels escrits i la seua dificultat tècnica.  
  
Remés l'esmentat escrit d'al·legacions, de 5 de juliol de 2011, al Servei de Coordinació de les Administracions Públiques de l'Ajuntament de València, juntament amb la resta d'inconvenients particulars dels anteriors informes, emesos per l'interessat, amb data 30 de gener de 2012, el Servei de Coordinació de les Administracions Públiques, manifesta que, després de l'examen d'aquesta documentació, no s'ha plantejat cap inconvenient ni cap observació per part dels serveis municipals consultats, a excepció d'allò que s'ha manifestat pel Servei de Patrimoni Històric i Cultural, de data de 30 de gener de 2011, que s'adjunta, i en síntesi manifesta que, amb l'autorització disposada i la consegüent execució de la prospecció arqueològica quedaran complits parcialment els condicionants, ja que no s'ha tingut en compte la realització de sondatges arqueològics manuals per a documentar l'evolució del camí històric i de les séquies, tal com s'especificava en el mencionat informe de la Secció d'Arqueologia.  
- Ajuntament de Paterna. Després de requerir una nova separata del projecte i ser atesa per l'interessat, els serveis tècnics municipals de l'Àrea de Sostenibilitat, manifesten per mitjà d'un escrit de data 1 de juliol de 2011, concedir la conformitat al condicionat tècnic sol·licitat, mentre que la Secció d'Edificació i Usos, en el seu escrit de data 17 de gener de 2012, manifesta que el traçat proposat no s'ajusta als criteris municipals, per l'important impacte d'afectació a sòls urbans residencials, i es considera convenient consensuar-ne un traçat alternatiu. Consta en l'expedient, un segon escrit de la Secció d'Edificació i Usos, de data 7 d'agost de 2012, pel qual manifesten que el traçat proposat (cal entendre al nou traçat consensuat per les parts), s'ajusta al criteri municipal, produint una afectació mínima a sòls urbans residencials i ajustant-se a les previsions d'ordenació urbana vigents, no obstant el projecte constructiu, haurà d'analitzar l'afectació generada en el seu entorn d'actuació, establint les mesures pal·liatives i solucions constructives acords, a fi de millorar els entorns urbans en què incideix, i completant si és el cas, els elements d'urbanització afectats i establint unes condicions d'acabat superior en el traçat de la línia que possibiliten la seua integració i ús en la ciutat. Remés l'escrit a l'interessat, aquest per mitjà d'un escrit de data 14 de novembre de 2012, en pren nota.  
  
  
- No consta en l'expedient l'informe sol·licitat respecte d'això a l'Ajuntament de l'Eliana.  
Conformement al procediment establit reglamentàriament i a fi que, en el termini de trenta dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats ambientals al projecte tècnic de la instal·lació, el Servei Territorial d'Energia de València, va remetre sengles escrits a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals a càrrec seu pogueren ser afectats per aquesta, als quals s'adjuntà còpies del projecte de la instal·lació elèctrica referenciada, estudi d'impacte ambiental, document de síntesi de l'estudi d'impacte ambiental i l'estudi d'integració paisatgística, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de València. S'emet amb data 24 de maig de 2011, un informe del Servei de Coordinació de les Administracions Públiques, pel qual complint amb allò que s'ha ordenat per Decret d'alcaldia 5 de maig de 2011, es remeten tots els condicionats i informes formulats per l'ajuntament sobre la documentació ambiental, i no s'ha oposat cap inconvenient ni cap observació per part dels serveis de: Sanitat i Consum, Laboratori Municipal, Qualitat Mitjà Ambiental, energies Renovables i Canvi Climàtic, Fundació Pública Municipal de parcs i Jardins Singulars, i la Fundació de l'Escola Municipal de Jardineria i Paisatge. No obstant això, sí que s'han manifestat diferents valoracions i proposat certs condicionaments en els informes emesos pels següents serveis municipals, i que en síntesi es detallen:  
  
- de Jardineria. Amb data 10 de maig de 2011, emet un informe condicionat.  
- del Cicle Integral de l'Aigua. Amb data 11 de maig de 2011, l'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, emet un informe en què s'identifiquen les afeccions, i s'estableixen unes consideracions sobre l'execució de l'obra, concloent que no es preveu l'existència d'impactes significatius en matèria mediambiental pel que fa a l'abastiment d'aigües. Amb data 17 de maig de 2011, el Servei Integral de l'Aigua, emet un informe desfavorable, per l'impacte negatiu de l'execució del projecte de la línia sobre les infraestructures de sanejament, en solapar-se la línia elèctrica i la infraestructura de sanejament actualment en funcionament.  
- de Residus Sòlids i Neteja. Amb data 17 de maig de 2011, emet un informe pel qual manifesta que l'obra ha de complir allò que s'ha regulat en l'Ordenança municipal de neteja urbana, per la qual cosa ha de presentar un Projecte de mesures preventives i serveis de neteja per a la seua aprovació.  
Remesos aquests informes a l'interessat, aquest per mitjà d'un escrit de data 5 de juliol de 2011, pren nota dels informes favorables i condicionats dels serveis municipals de: Coordinació de les Administracions Públiques, Jardineria, Residus Sòlids i Neteja, i se sol·licita per als informes del Cicle Integral de l'Aigua, i de l'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, una ampliació de termini per a al·legar, donada l'amplitud dels escrits i la seua dificultat tècnica.  
Remés l'esmentat escrit de data 5 de juliol de 2011, al Servei de Coordinació de les Administracions Públiques de l'Ajuntament de València, no consta contestació de l'Ajuntament.  
- Ajuntament de Paterna. Per mitjà d'un escrit de data 31 de maig de 2011, els serveis tècnics d'Àrea de Sostenibilitat manifesten que, abans de l'inici de les obres, s'ha de justificar el compliment de l'Ordenança municipal d'arbratge i cal aportar, per a això, un plànol amb el traçat i l'afectació als elements arboris i també justificació de les mesures compensatòries, amb indicació del lloc on es procedirà a la plantació dels nous arbres; es requereix la comunicació del començament de les obres, a fi de coordinar els treballs amb els serveis municipals. Remés l'informe l'interessat, aquest és atés, i per mitjà d'un escrit de data 5 de juliol de 2011, manifesta que abans del començament de les obres s'aportarà el plànol sol·licitat i es requereix, per a la justificació, que l'Ajuntament definisca el lloc de plantació dels nous arbres; s'informa que es comunicaran els treballs amb suficient antelació. No es remet a l'Ajuntament.  
- Manifesten els ajuntaments de l'Eliana, Burjassot, i Quart de Poblet, no existir oposició a l'autorització sol·licitada.  
- No figuren en l'expedient els informes sol·licitats als ajuntaments de Godella, Rocafort, Manises, Bétera, i Riba-roja de Túria.  
- Es presenten informes favorables per part dels serveis tècnics del Servei de Biodiversitat, i de Servei de Gestió d'Espais Naturals, els quals són atesos per l'interessat, i mitjançant sengles escrits, en pren nota.  
- Es presenta informe de la Direcció General de Salut Pública, en el qual manifesten que no existeixen consideracions a realitzar, el qual és atés per l'interessat, i per mitjà d'un escrit, en pren nota.  
- Es presenten informes condicionats per part dels serveis tècnics de: Secció Forestal, Servei Territorial de Medi Ambient, Servei de Patrimoni Arquitectònic i Mediambiental, Servei d'Ordenació Sostenible del Medi, i Secció Forestal, els quals són atesos per l'interessat, i mitjançant sengles escrits, en pren nota.  
  
Pel que fa a l'Ajuntament de San Antonio de Benagéber, mitjançant un informe de data 13 de maig de 2011, atén conjuntament les peticions d'informe sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic, la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i, si és el cas, el condicionat tècnic procedent, i els condicionats ambientals del projecte tècnic de la instal·lació, i resol declarar l'oposició al traçat previst basant-se en la saturació del terme municipal de línies d'alta tensió, en l'afectació sobre parcel·les privades no urbanitzades i altres pendents d'urbanitzar, i per consegüent el seu condicionament al desenvolupament urbanístic, per la seua proximitat a edificacions residencials al seu pas pel carrer d'Esparver, quan el seu traçat podria discórrer més allunyat a aquestes per la part del vial més pròxim al Parc Natural del Túria, i a l'existència d'un expedient de llicència d'obres sobre l'execució de diverses línies de mitjana tensió afectades pel traçat de la línia.  
  
Remés l'esmentat informe a l'interessat, aquest és atés i per mitjà d'un escrit de data 9 de juny de 2011, presenta en síntesis les al·legacions següents: que el traçat discorre majoritàriament aprofitant els vials de comunicació existent, no obstant això, hi ha un tram que discorre paral·lel a la carretera CV-368 per parcel·les privades rústiques qualificades com a sòl no urbanitzable comú, com a compliment de la normativa i indicacions esgrimides per l'Àrea de Carreteres de la Diputació Provincial de València, pel qual la línia ha de mantindre una distància mínima de huit metres a la línia blanca que separa el carril de la vorera d'emergència, que el tram al seu pas per la delimitació del Parc Natural del Túria, allunyant-se el traçat dels habitatges, va establit per l'informe de data 24 de setembre de 2009 de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, després del resultat de les consultes prèvies a l'avaluació d'impacte ambiental, que no hi ha inconvenient a modificar el traçat en el punt del carrer Esparver i la futura urbanització del carrer, sempre que siga de titularitat municipal i s'haja demolit l'edificació existent, que actualment condiciona el traçat actual, que no s'adverteix cap problemàtica al seu pas pels carrers d'Estorner i de Camallonga, amb independència de la titularitat de les parcel·les, no obstant es pren nota de la seua titularitat als efectes de la depuració de la relació de béns i drets afectats, i que les línies de mitjana tensió projectades, són compatibles amb la línia de transport, atés que és possible el seu paral·lelisme per la diferència de profunditats d'ambdues instal·lacions.  
  
Remesos els inconvenients a l'Ajuntament, no consta resposta d'aquest. No obstant això, amb data 15 de novembre de 2012, Red Eléctrica de España, SAU, presenta un escrit pel qual pren nota de l'informe que adjunta de data 31 d'agost de 2012, de l'Ajuntament de San Antonio de Benagéber, en el qual els serveis tècnics manifesten que la modificació del traçat al seu pas per la delimitació del Parc Natural del Túria, s'allunya de la zona urbana residencial, i discorre per la part del vial més pròxima al parc, que queda corregida la corba que inicialment anava projectada i que es desviava del carrer Falcó en el seu tram que es troba per urbanitzar, que s'ha reflectit en els plànols les afectacions a les línies de mitjana tensió amb expedient de llicència d'obres, i que s'ha de disposar de les autoritzacions de les parcel·les privades previ a l'inici de les obres. Amb aqueixa mateixa data, a més, Red Eléctrica de España, SAU, presenta escrit pel qual pren nota sobre la titularitat, l'afectació i la qualificació urbanística de la parcel·la cadastral 4710109YJ1841S0001WK, mitjançant certificat de data 12 de setembre de 2012, emés pel secretari de l'Ajuntament.  
Considerant els informes desfavorables emesos pels Ajuntament de San Antonio de Benagéber i Paterna, per desacord amb el traçat, i al·legacions de l'Ajuntament de València, per incompatibilitat tècnica en uns quants trams concrets juntament amb la ST Beniferri, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, redacta, una vegada consensuat el nou traçat amb els esmentats organismes, nou projecte denominat Annex de la variant de traçat del projecte d'execució de la línia subterrània Beniferri - l'Eliana, i que substitueix, a tots els efectes, el projecte d'execució, de data 9 de desembre de 2010.  
De conformitat amb el que estableix l'article 9.1, del Decret 88/2005, en haver-se introduït canvis substancials en el projecte, relacionats amb el nou traçat del cable aconseguit per acord amb els ajuntaments afectats, amb data 21 de setembre de 2012, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través d'un representant acreditat com cal, va presentar davant del Servei Territorial d'Energia de València, escrit sol·licitant:  
 Autorització administrativa prèvia de la línia elèctrica subterrània a 220 kV, que formarà part de la xarxa de transport d'alta tensió, i que connectarà la subestació Beniferri, situada en el terme municipal de València, amb la subestació l'Eliana B situada en el terme municipal de l'Eliana, denominada línia subterrània de transport d'energia elèctrica a 220 kV simple circuit SE. Beniferri - SE. l'Eliana B, el traçat del qual discorrerà pels termes municipals de València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana, a la província de València.  
 Aprovació del projecte tècnic d'execució, denominat annex de la variant de traçat del projecte d'execució de la línia. subterrània Beniferri - l'Eliana, per a la instal·lació a construir (actualment denominada autorització administrativa de construcció).  
 Declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'aporta, adjunta, la documentació següent:  
 Projecte tècnic denominat Annex de la variant de traçat del projecte d'execució de la línia subterrània de transport d'energia elèctrica a 220 kV, simple circuit, Beniferri - l'Eliana, de data de visat 13 de setembre de 2012, per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per una persona tècnica competent i visat pel col·legi corresponent.  
  
 Estudi d'impacte ambiental i document de síntesi.  
 Relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren de necessària expropiació.  
 Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic, juntament amb projecte tècnic, estudi d'impacte ambiental i document de síntesi, per a ser remeses als ajuntaments, i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la instal·lació.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta nova sol·licitud ha sigut tramitat mantenint la mateixa referència de l'expedient ATLINE/2010/615/46, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Energia de València.  
La sol·licitud d'autorització administrativa i de reconeixement, en concret, de la seua utilitat pública, ha sigut objecte d'informació pública als efectes prevists en l'article 9 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, i també a efectes ambientals, tal com s'estableix en l'article 9 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació ambiental, en l'article 22 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'impacte ambiental, en la redacció donada pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en l'article 58 del Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de paisatge de la Comunitat Valenciana, durant el termini de trenta dies en:  
  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 21 de gener de 2013 (DOGV 6947).  
- El Butlletí Oficial de la província de València, del 9 de gener de 2013 (BOPV 7).  
- El diari de premsa El País, edició València, d'1 de gener de 2013.  
  
Amb la mateixa finalitat i amb el mateix termini el Servei Territorial d'Energia de València, va remetre aquestes sol·licituds als ajuntaments de València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana per a la seua exposició en els respectius taulers d'anuncis, requerint d'aquests, una vegada finalitzat el període de publicitat, hi remeteren diligència acreditativa de l'exposició, les quals consten en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient es va presentar escrit per part del Javier Belmonte Savater, en nom i representació de l'Associació de Veïns Montesol i Adjacents de l'Eliana, en el que se sol·licitava, s'incorporarà, a l'expedient, una còpia no completa de l'estudi per al possible trasllat de la subestació Elèctrica de l'Eliana, elaborat en 2012 per Red Eléctrica de España, SAU. L'esmentada al·legació va ser traslladada al sol·licitant, qui va manifestar, que la instal·lació objecte es troba inclosa en la Planificació dels sectors d'electricitat i gas 2008-2016, el caràcter vinculant de la qual exigeix a Red Eléctrica de España, SAU, en la seua condició de transportista únic, el seu desenvolupament.  
  
Conforme ment amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presentaran la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Servei Territorial d'Urbanisme de València. Enumera la Secció de Planejament Urbanístic en el seu informe de data 27 de febrer de 2013, les distintes classificacions i qualificacions del sòl en cada un dels municipis, com són: sòl urbà (baix xarxa viària), sòl no urbanitzable, de protecció agrícola, sòl no urbanitzable protegit inclòs en l'àrea d'influència 1 del Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) del Túria, zona de domini públic i/o protecció de carreteres de titularitat de la Diputació de València i de la Generalitat Valenciana, zona de domini públic, servitud i afectació de carretera de titularitat estatal, terrenys forestals reservats pel PATFOR (Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana, actualment en tramitació), tram de via pecuària, zona afectada pel PATRICOVA i llit de barranc, i també la relació d'afectacions i organisme de què s'haurà d'obtindre el respectiu informe. Remés informe l'interessat, aquest pren nota per mitjà d'un escrit de data 30 de maig de 2013.  
  
- Servei Territorial de Carreteres de la Direcció General d'Obres Públiques. Una vegada remés el projecte en format imprés requerit pel Servei Territorial de Carreteres, aquest, per mitjà d'un escrit de data 13 de maig de 2013, emet un informe favorable al projecte Annex variant de Traçat del projecte d'execució, recordant la necessitat de l'obtenció dels oportuns permisos per a realitzar les obres amb afectació de diverses carreteres. Una vegada remés l'informe a l'interessat, aquest pren nota per mitjà d'un escrit de data 3 de juny de 2013.  
- Demarcació de carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana. Per mitjà d'un escrit de data 4 de febrer de 2013, els serveis tècnics manifesten els condicionants que s'han de complir per a la realització dels treballs de la línia en la seua afectació a les carreteres de l'Estat, i es requereix a més la tramitació de les corresponents autoritzacions. Remés informe l'interessat, aquest pren nota per mitjà d'un escrit de data 28 de febrer de 2013.  
- Servei de Conservació i Explotació de carreteres de la Diputació de València. Mitjançant un informe de data 31 de gener de 2013, els serveis tècnics manifesten els condicionants generals i particulars que s'han de complir, per a la realització dels treballs de la línia, i es requereix a més la sol·licitud dels permisos corresponents. Un cop remés l'informe a l'interessat, aquest pren nota per mitjà d'un escrit de data 26 de novembre de 2013.  
- Servei Territorial de Medi Ambient de València. Per mitjà d'un escrit de 23 de febrer de 2013, els serveis tècnics manifesten que l'actuació afecta la via pecuària Vereda de San Antonio de Benagéber a Burjassot, per la qual cosa aquesta requerirà de sol·licitud d'autorització d'ocupació del tram afectat i la concessió demanial del domini, i també el seu sotmetiment a estudi d'impacte ambiental i a les disposicions que regulen la declaració i gestió del Parc Natural del Túria. Un cop remés l'escrit a l'interessat, aquest pren nota per mitjà d'un escrit de data 17 d'abril de 2013. Posteriorment, per mitjà d'un escrit de 27 de febrer de 2014, l'interessat manifesta respecte a l'afectació al Parc Natural del Túria, que es disposa d'informe del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge que confirma que el nou traçat s'ha modificat per a no travessar el parc natural i que el traçat coincideix pràcticament en la seua tota longitud amb vies de comunicació existents; respecte de les autoritzacions de vies pecuàries, aquestes han sigut sol·licitades; respecte a la compatibilitat urbanística del projecte, aquesta recau en els municipis afectats, havent emés tots ells els corresponents informes favorables. Remés l'escrit aclaridor del titular al servei territorial, no consta resposta d'aquest.  
  
- Servei de Coordinació Urbanística i Territorial. Per mitjà d'un escrit de 14 de gener de 2013, els serveis tècnics manifesten que competeix al Servei Territorial d'Urbanisme de València informar de l'objecte que ocupa, i que es remet la informació facilitada del projecte, al Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, en ser un organisme afectat.  
  
- Unitat de Sanitat Ambiental. Per mitjà d'un escrit de 5 de març de 2013, manifesten no existir consideracions a la documentació presentada.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. En el seu escrit de 16 de gener de 2013, va emetre un informe en què s'assenyalava la infraestructura de distribució afectada, situacions singulars de encreuaments i paral·lelismes, i es requeria el compliment de les distàncies de seguretat reglamentàries. Remés escrit a l'interessat, aquest en pren nota per mitjà d'un escrit de 3 de juny de 2013, i aporta un plànol amb les actuacions consensuades amb la distribuïdora. Remesa aquesta documentació a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, aquesta manifesta la conformitat per mitjà d'un escrit de 20 de juny de 2013, en el qual reiterava que no s'inicien les obres fins al reforç d'un suport.  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Mitjançant un informe de 26 de maig de 2004, s'autoritza els encreuaments subterranis de llits públics (Barranc de la Font, Travessat i altres) mitjançant línia subterrània de transport d'energia elèctrica, i s'estableixen els condicionants generals i específics de l'actuació. Remés informe l'interessat, aquest pren nota per mitjà d'un escrit de 30 de maig de 2013.  
  
- Es presenten informes favorables condicionats per part dels serveis tècnics de: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Comunitat de Regants de la Real Séquia de Moncada, Comunitat de Regants de la Séquia de Mestalla, Gas Natural Distribució SDG, SA, Jazztel Telecomunicacions, SA, i Telefónica de España, SAU, els quals són atesos per l'interessat, i mitjançant sengles escrits, en pren nota.  
  
- No figuren en l'expedient els informes sol·licitats a Direcció General de Gestió del Medi Natural, Cableuropa, SA (Ono), i Retevisión Grupo Abertis, a pesar de la reiteració efectuada pel servei territorial.  
D'acord amb el que estableix l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servei Territorial d'Energia de València va sol·licitar en el mateix acte, als distints ajuntaments afectats, un informe a fi de demanar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que resultara aplicable, i també un informe que preste conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si és el cas, el condicionat tècnic procedent, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de València. S'emet amb data 21 de febrer de 2013, informe del Servei de Coordinació de les Administracions Públiques, per la qual cosa complint amb allò que s'ha ordenat per Decret d'alcaldia 23 de gener de 2013, es remeten tots els condicionats i informes formulats per l'ajuntament sobre la línia en qüestió, amb l'excepció dels Serveis de l'Òrgan Autònom Municipal de parcs i Jardins, i l'Escola Municipal de Jardineria, que no han informat en termini, i no s'hi ha oposat cap inconvenient ni cap observació per part dels serveis de: Projectes Urbans, d'Activitats, i dels Serveis centrals Tècnics. No obstant això, sí que s'han manifestat diferents valoracions i proposat certs condicionaments en els informes emesos pels següents serveis municipals, i que en síntesi es detallen:  
  
- de Jardineria. Amb data 24 de gener de 2013, emet un informe de conformitat condicionat.  
- de Circulació i Transport. Amb data 25 de gener de 2013, emet escrit en el que manifesta que continuen sent vàlides les condicions que es van establir en l'anterior informe de data 27 de maig de 2011.  
  
- de Patrimoni Històric. Amb data 28 de gener de 2013, emet escrit en el que informa que l'àmbit d'actuació del projecte no es troba dins de cap de les àrees de vigilància arqueològica definides en el Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de València, per la qual cosa no cal realitzar intervenció arqueològica. No obstant això, si amb motius de les obres, aparegueren restes arqueològiques o indicis de l'existència d'aquests, caldrà ajustar-se als preceptes de l'article 65 de la Llei 4/1998, de patrimoni cultural valencià.  
- de gestió de residus sòlids. Amb data 28 de gener de 2013, emet escrit en el que manifesta que l'obra ha de complir allò que s'ha regulat en l'Ordenança municipal de neteja urbana, per la qual cosa ha de presentar un projecte de mesures preventives i serveis de neteja per a la seua aprovació.  
- de Planejament. Amb data 28 de gener de 2011, emet un informe pel qual manifesta que no consta que es trobe en tràmit cap document de planejament que afecta el traçat de la línia, informa de les distintes zones d'ordenació urbanística que quedarien afectades pel traçat de la línia, identificant les seues afeccions, i remet al Pla general d'ordenació urbana de València, a la modificació puntual del PGOU i homologació del Sector PRR1, i al Pla parcial del sector PRR1 Ademuz, quant a les determinacions urbanístiques que formen part de l'ordenació detallada i que podrien afectar la instal·lació.  
  
- d'Enllumenat. Amb data 30 de gener de 2013, emet un informe condicionat. Amb data 11 de març de 2013, l'interessat pren nota de l'informe condicionat del Servei d'Enllumenat de data 19 de febrer de 2013, adjunt.  
- de l'Oficina de Coordinació d'Obres en Via Pública. Amb data 30 de gener de 2013, emet escrit en el que remet a allò que s'ha exposat en l'informe de data 26 de maig de 2011, el qual no s'ha tingut en consideració amb l'annex de la variant de traçat del projecte, i informa que el traçat discorre per carrers inexistents.  
- de Contaminació Acústica i Anàlisi Mitjana ambiental. Amb data 31 de gener de 2013, emet escrit en el que manifesta no tindre res a objectar a l'annex de la variant del traçat del projecte, sempre que es complisca l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.  
- d'Obres d'Infraestructura. Amb data 4 de febrer de 2013, emet un informe condicionat.  
- del Cicle Integral de l'Aigua. Amb data 4 de febrer de 2013, emet escrit en el que consideren no conforme la memòria del projecte presentada, per no estar arreplegat en ell, l'encreuament de les canonades arterials indicades en l'anterior informe de la secció d'aigües, emés el dia 18 de maig de 2011. Consta un informe de la Secció de Planificació i Projectes del Servei del cicle Integral de l'Aigua, de data 25 de gener de 2013, pel que informen favorable l'annex de la variant del traçat del projecte, establint uns condicionants de comunicació d'inici d'obres, de reposició de serveis i de modificació del traçat.  
  
- de Patrimoni. Amb data 11 de febrer de 2013, emet escrit pel qual es ratifica amb caràcter general en l'informe emés anteriorment.  
  
- de la Fundació Esportiva Municipal. Amb data 5 de febrer de 2013, emet escrit en el que manifesta no tindre cap inconvenient tècnic per a l'execució dels treballs referenciats en el projecte.  
Una vegada remesos els esmentats informes l'interessat, aquest per mitjà d'un escrit de data 17 d'abril de 2013, pren nota dels informes favorables i condicionats dels Serveis Municipals de: Coordinació de les Administracions Públiques, Circulació i Transport, Patrimoni Històric, Gestió de Residus Sòlids i Neteja, Planejament, Enllumenat, Contaminació Acústica i Anàlisi del Medi, Obres Públiques, Secció Planificació i Projectes del Cicle Integral de l'Aigua, Patrimoni, Fundació Esportiu Municipal i de Jardineria.  
Amb data 26 d'abril de 2013, Red Eléctrica de España, SAU, presenta sengles escrits d'al·legacions als informes dels Serveis Municipals del Cicle Integral de l'Aigua, i de l'Oficina de Coordinació d'Obres en Via Pública, i que en síntesi deien que el nou projecte, descriu les infraestructures tant les canonades bàsiques del Sistema Bàsic Metropolità d'Abastiment de l'EMSHI, com les d'abastiment d'aigua en altes, de l'EMIMET; que per a evitar l'afectació amb el col·lector Nord Assarb entre Beniferri i el parc de Capçalera, s'ha reculat el traçat, evitant qualsevol impacte sobre la caseta de comporta de la séquia Petra, l'arqueta d'obra número 4, i el col·lector nord i el seu desdoblament, salvant a més l'afectació a les canonades DN1000 i DN800 de la nova triada d'aigua potable; que l'afectació a les xarxes planificades de la xarxa d'aigua potable de DN800 i DN1000, tal com indica EMIVASA, en el seu informe de data 4 de desembre de 2012, ja no suposa afectació a causa de la distància a què es planteja, i l'afectació futura amb l'encreuament es veu notablement reduïda; que la profunditat de la rasa, en el seu tram urbà, s'ha de situar de manera que permeta un major espai d'encreuament per damunt, si bé per a la resta del recorregut que discorre per camí d'horta, s'ha de mantindre la distància original del projecte, el mateix que en les cambres d'entroncament per raons de seguretat de les persones; que s'incorpora al projecte, la documentació aportada; que s'ha modificat el traçat del cable eliminant l'afectació sobre la zona 2, camí Fondo, i la zona 3, per la qual cosa ja no es contempla l'encreuament i el paral·lelisme amb canonada DN800 en C/Ciutat d'Elda; que respecte de la zona d'afectació 4, es confirma l'encreuament de l'autovia en el PK 9+070 mitjançant perforació dirigida, per la qual cosa no es preveu afectació directa a l'autovia A-4, ni als serveis adjacents; que s'adjunten els informes favorables condicionats de data 25 de gener de 2013 de la Secció de Planificació i Projectes del Servei Integral de l'Aigua, i de data 4 de desembre de 2012, d'EMIVASA; i que la reposició de la capa base de formigó del ferm serà efectivament reposada en les condicions establides en el condicionat, amb 20 cm més a cada costat i amb una mescla bituminosa de les capes intermèdies i de rodament de l'ample total de carrils que es vegen afectats.  
  
Una vegada remés aquest escrit d'al·legacions, de 26 d'abril de 2013, al Servei de Coordinació de les Administracions Públiques de l'Ajuntament de València, aquest per mitjà d'un escrit de data 20 de juny de 2014, ratifica l'informe del Servei de Coordinació d'Obres i Manteniment d'Infraestructures d'11 de juny de 2013, pel que manifesta que no ha rebut l'addenda de modificació en l'escrit d'al·legacions, per la qual cosa no pot informar-se sobre ella, i que OCOVAL no pot informar de les xarxes d'abastiment d'aigua en alta pressió, l'informe de la Secció de Planificació i Projectes del Servei del Cicle Integral de l'Aigua, de 7 de juny de 2013, pel qual es ratifica en el seu informe favorable de 25 de gener de 2013, i l'informe de la Secció d'Aigües, del Servei del Cicle Integral de l'Aigua, de 12 de juny de 2013, pel qual manifesta que, una vegada esmenades les deficiències indicades en l'informe de 4 de febrer de 2013, no es preveu l'existència d'impactes significatius pel que fa a l'abastiment municipal d'aigües, per la qual cosa no hi ha inconvenient en l'execució del present projecte amb les correccions presentades.  
  
Amb data 27 de febrer de 2014, Red Eléctrica de España, SAU, atenent a l'informe desfavorable de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) de 31 de maig de 2011, a les reunions mantingudes amb responsables de l'EMSHI i de l'Empresa Metropolitana d'Aigües, i a l'informe negatiu del Servei d'Abastiment, presenta informe d'al·legacions pel qual manifesta, en relació al paral·lelisme de la línia amb les infraestructures de l'EMSHI en el seu encreuament amb la CV-365, que s'ha pres la determinació d'allunyar la instal·lació, amb la canalització en rasa, aprofundint fins a obtindre una distància mínima de l'element de l'EMSHI, de 2 m entre arestes exteriors, a fi de complir les especificacions d'aquest organisme; en relació amb el requeriment d'armar la canalització de REE al llarg del recorregut en paral·lel davall la CV-365, Red Eléctrica de España, es desestima aquesta opció, ja que els informes i especificacions de l'EMSHI només es refereixen que les canalitzacions elèctriques hagen de ser autosuportades en el cas de encreuaments superiors per l'element que s'hi encreua i no en paral·lelismes, com succeeix en aquesta situació, a més que la separació de 2 m entre instal·lacions, proveeix suficient espai per a qualsevol actuació en la infraestructura de l'EMSHI, sense que aquesta es veja compromesa; i finalment, com a complement a aquestes solucions adoptades, s'adjunta l'informe d'influències electromagnètiques sol·licitat, en el qual es conclou que els efectes de la línia sobre la canonada de ferro colat propietat de l'EMSHI estan dins dels nivells admissibles.  
  
Una vegada remés l'informe d'al·legacions de data 20 de febrer de 2014, i la documentació que s'hi adjunta, al Servei de Coordinació de les Administracions Públiques de l'Ajuntament de València, aquest per mitjà d'un escrit de 9 de juny de 2014, remitent l'escrit del Servei de Coordinació d'Obres en via Pública, de data 14 de maig de 2014, en el que manifesta que aquest servei no és esmentat en l'informe d'al·legacions de REE, i els temes tractats tampoc són competència d'aquest servei, i escrit del Servei Cicle Integral de l'Aigua de data 8 de maig de 2014, en el que manifesta que l'EMSHI és l'actual responsable de la gestió de la canonada DN600 afectada, per la qual cosa s'ha de dirigir a ell, per a la supervisió de les actuacions proposades per REE.  
  
Finalment,amb data 8 de juliol de 2014, Red Eléctrica de España, SAU, presenta un escrit de contestació als informes de l'EMSHI, on manifesta que a pesar que la solució inicial plantejada complia les distàncies de seguretat per a encreuaments i paral·lelismes arreplegats en el Reial decret 223/2008, en l'Ordenança Municipal d'Abastiment d'Aigües de València i en l'Ordenança Municipal de Rases i Tasts, es pren la determinació d'allunyar les instal·lacions, amb la canalització en rasa, aprofundint fins a obtindre una distància mínima de l'element de l'EMSHI de 2 m entre arestes exteriors, tal com dictaminava les especificacions d'aquest organisme, ja que les condicions del medi finalment ho permetien; que aquesta distància proveeix un espai suficient perquè en cas d'avaria no es veja compromesa la intervenció; que es va remetre l'informe d'influències electromagnètiques sol·licitat, on es manifestava que s'estava molt per davall dels límits establits en les normatives respecte d'això conegudes; que es va aportar informació sobre les proteccions a prendre en la fase d'execució de la canalització, estant, en tot cas, oberts a atendre les exigències que impose l'EMSHI, quant a horaris i sistemes de seguretat; que el projecte compleix tots els requisits generals que ha d'aplicar-se en el disseny i la construcció per a garanteix la seua adequació amb relació a la seguretat de les persones, el medi ambient i el seu funcionament correcte; i finalment, atés que la documentació aportada no els ha resultat vàlida, preguem relacionen la normativa, guies, estudis i/o exemple on s'establisquen els límits que l'EMSHI considera aplicables respecte a la influència electromagnètica, corrosió de materials i seguretat de les persones operàries del tub. No consta la seua remissió a l'Ajuntament o a EMSHI.  
  
- Ajuntament de Paterna. Per mitjà d'un escrit de 8 de gener de 2013, els Serveis Tècnics municipals, van manifestar que el traçat proposat s'ajustava al criteri municipal, i que s'haurà d'analitzar l'afectació generada en el seu entorn d'actuació, establint les mesures pal·liatives i solucions constructives acords. L'esmentat informe va ser atés per l'interessat, i per mitjà d'un escrit de data 12 de febrer de 2013, van ser acceptats els condicionats i pres en raó.  
- Ajuntament de San Antonio de Benagéber. Amb data 28 de desembre de 2012, els Serveis Tècnics Municipals, van manifestar no existir inconvenient perquè es de conformitat a l'autorització sol·licitada. L'esmentat informe va ser atés per l'interessat, i per mitjà d'un escrit de data 12 de febrer de 2013, va prendre nota d'aquest.  
- Ajuntament de l'Eliana. Amb data 20 de desembre de 2012, els Serveis Tècnics Municipals van proposar, atés l'elevat nombre de serveis que discorren pel carrer Espina, dues alternatives al traçat de la línia per l'esmentat carrer. Aquest informe va ser remés a l'interessat, el qual, amb data 12 de febrer de 2013, acorda modificar el traçat de la línia desplaçant-la a la plataforma inferior del carrer, aportant pla de detall de tal modificació, per a ser remés a l'Ajuntament. L'esmentada documentació va ser remesa a l'Ajuntament, el qual amb data 5 de febrer de 2013, emet un informe favorable al traçat. Atesa l'escassa magnitud de la modificació, a penes es desplaça el traçat uns metres del seu traçat original, aquesta modificació no queda reflectida en cap projecte de modificació, i hom es remet als plànols finals d'obra, per a determinar finalment el seu traçat.  
Conformement amb el procediment reglamentàriament establit i a fi que, en el termini de trenta dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats ambientals al projecte tècnic de modificació del traçat de la instal·lació, el Servei Territorial d'Energia de València, va remetre sengles escrits a les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals que són a càrrec seu pogueren ser afectats per aquesta, adjuntat a aquests còpies del projecte de la instal·lació elèctrica referenciada, estudi d'impacte ambiental, document de síntesi de l'estudi d'impacte ambiental i l'estudi d'integració paisatgística.  
Com a resultat, alguns organismes van emetre un informe, en alguns casos favorables i en altres condicionats, els quals van ser atesos per l'interessat, i si és el cas, presos en raó. No obstant això, la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, en atenció a un tramite de consulta previ, en el seu informe de data 7 de febrer de 2013, va concloure la necessitat de presentar una addenda modificativa del projecte de documentació ambiental, en la qual s'incloguera el nou traçat, les millores ambientals associades a aquest, i també les variacions significatives d'afectació al medi ambient; s'assenyala que la modificació implicava una nova fase d'informació pública i consultes.  
Atenent l'esmentat informe, amb data 20 de febrer de 2013, Red Eléctrica de España, SAU, a través d'un representant acreditat escaientment, va presentar, davant del Servei Territorial d'Energia de València, un escrit en què se sol·licitava que s'efectuen els tràmits preceptius prevists en l'article 9.3 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, el qual escrit du adjuntes les corresponents còpies de l'addenda a l'estudi d'impacte ambiental, tot això, a fi de sotmetre l'esmentat document ambiental modificat a una nova fase d'informació pública i de consultes.   
Per tant, la sol·licitud d'autorització administrativa i de reconeixement, en concret, de la seua utilitat pública, ha sigut novament objecte d'informació pública a efectes ambientals, tal com s'estableix en l'article 9 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació ambiental, en l'article 22 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'impacte ambiental, en la redacció establida pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en l'article 58 del Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de paisatge de la Comunitat Valenciana, durant el termini de trenta dies en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 26 de març de 2013 (DOGV 7012).  
- el Butlletí Oficial de la Província de València, del 17 de maig de 2013 (BOPV 116).  
- el diari de premsa Las Provincias, edició València, de 23 de maig de 2013.  
Amb la mateixa finalitat i amb el mateix termini, el Servei Territorial d'Energia de València va remetre aquestes sol·licituds als ajuntaments de València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana per a la seua exposició en els respectius taulers d'anuncis, i va requerir d'aquests, una vegada finalitzat el període de publicitat, que li remeteren una diligència acreditativa de l'exposició, les quals consten en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions.  
Conformement amb el procediment reglamentàriament establit i a fi que, en el termini de trenta dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats ambientals al projecte tècnic de la instal·lació, el Servei Territorial d'Energia de València, va remetre sengles escrits a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals que són a càrrec seu pogueren ser afectats per aquesta, adjuntat a aquests còpies del projecte de la instal·lació elèctrica referenciada, addenda de l'estudi d'impacte ambiental, i document de síntesi de l'estudi d'impacte ambiental, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de València. S'emet amb data 13 de maig de 2013, un informe del Servei de Coordinació de les Administracions Públiques, per la qual cosa complint amb allò que s'ha ordenat per Decret d'alcaldia de 24 de maig de 2011, es remeten els informes emesos pels següents Serveis municipals, i que en síntesi es detallen:  
- del Cicle Integral de l'Aigua. Amb data 17 d'abril de 2013, emet un informe favorable a l'annex modificatiu en matèria ambiental.  
- de gestió de residus Sòlids i Neteja. Amb data 18 d'abril de 2013, emet escrit en el qual manifesta que l'obra ha de complir allò que s'ha regulat en l'Ordenança municipal de neteja urbana, per la qual cosa ha de presentar un projecte de mesures preventives i serveis de neteja per a la seua aprovació.  
- de Contaminació Acústica i Anàlisi Mitjana ambiental. Amb data 19 d'abril de 2013, emet escrit en el qual manifesta que no té res a objectar a l'annex modificatiu de l'estudi d'impacte ambiental de la línia, sempre que es respecte en la fase d'execució del projecte l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.  
  
- de Sanitat. Amb data 22 d'abril de 2013, emet escrit en el que manifesta no tindre res a al·legar al projecte presentat, excepte que ha de complir-se el que disposa el Reial decret 1066/2011, de 20 de setembre, pel que fa als límits d'exposició per a la protecció sanitària i avaluació de riscs per emissions radioelèctriques.  
- de Jardineria. Amb data 26 d'abril de 2013, emet escrit en el que reiteren allò que s'ha informat en l'informe de 10 de maig de 2011.  
- de l'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA. Amb data 24 d'abril de 2013, emet un informe en què es conclou que atenent a la documentació examinada, no es preveu l'existència d'impactes significatius en matèria mediambiental pel que fa a l'abastiment d'aigües a la ciutat de València.  
Ja remesos aquests informes a l'interessat, aquest per mitjà d'un escrit de 3 de juny de 2013, pren nota dels informes favorables i condicionats dels serveis municipals de l'Ajuntament de València, en matèria mediambiental.  
- Manifesta l'Ajuntament de Paterna, per mitjà d'un escrit de data 3 de maig de 2013, que previ a l'inici de les obres, s'ha de justificar el compliment de l'Ordenança municipal d'arbratge, aportant per a això un plànol amb el traçat i l'afectació als elements arboris, i també justificació d'haver deixat a disponibilitat de l'Ajuntament els arbres indicats en les mesures compensatòries de l'estudi d'impacte ambiental, i requerint la comunicació del començament de les obres, a fi de coordinar els treballs amb els serveis municipals. Remés escrit a l'interessat, aquest és atés, i per mitjà d'un escrit de 3 de juny de 2013, en pren nota.  
  
- Manifesta l'Ajuntament de l'Eliana que no hi ha inconvenients als documents ambientals.  
- Manifesta l'Ajuntament de Godella que no hi ha cap efecte sobre el terme municipal de Godella.  
- No figuren en l'expedient els informes sol·licitats als ajuntaments de San Antonio de Benagéber, Burjassot, Rocafort, Manises, Bétera, Riba-roja de Túria i Quart de Poblet.  
- Es presenten informes favorables condicionats per part dels serveis tècnics del Servei d'Infraestructures Verdes i Paisatge i Unitat de Sanitat Ambiental, els quals són atesos per l'interessat, i mitjançant sengles escrits, en pren nota.  
- Es presenta informe PATRICOVA de la Subdirecció General d'Ordenació, Planificació i Actuacions territorials Estratègiques, en la qual es conclou que l'esmentada infraestructura no afecta ni modifica les condicions d'inundabilitat dels espais afectats. Una vegada remés l'informe l'interessat, aquest és atés i pres en raó.  
- No figuren en l'expedient els informes sol·licitats al Servei de Coordinació Urbanística i Territorial, Direcció General de Gestió del Medi Natural, Servei d'Espais Naturals i Biodiversitat, Servei Gestió d'Espais Naturals Protegits, Servei d'Ordenació i Gestió Forestal, Direcció General de Patrimoni i Direcció General del Medi Natural.  
  
Consta en l'expedient una còpia de l'informe de 20 de juny de 2014, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (expedient 71/2014-AIA), per la qual s'estima acceptable només als efectes ambientals, i sense perjudici de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte d'execució de la línia elèctrica subterrània, simple circuit, 220 kV, de connexió de la ST Beniferri amb la ST l'Eliana, el traçat de la qual discorre pels termes municipals de València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana, promogut per Red Eléctrica de España, SAU, sempre que aquest es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i s'adopten les mesures indicades en l'apartat segon d'aquesta resolució.  
  
Arreplega un dels condicionants de l'apartat segon de la precitada resolució que «l'encreuament amb la séquia de Moncada, atenent a la proximitat amb l'encreuament de la línia davall la CV-30, es realitzarà amb perforació dirigida, evitant afectació sobre aquesta, atenent a l'informe emés en matèria de paisatge. Les séquies i els canals de reg afectats per les obres seran restituïts per a assegurar la seua funció».  
En compliment del condicionat anterior, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, redacta l'annex 2 de variant de traçat del projecte d'execució de la línia subterrània Beniferri - l'Eliana B, i que modifica en la part afectada el projecte d'execució annex I de variant de traçat del projecte d'execució de l'esmentada línia  
De conformitat amb el que estableix l'article 9.1 del Decret 88/2005, en haver-se introduït canvis substancials en el projecte, relacionats amb el condicionat ambiental de la declaració d'impacte ambiental, amb data 16 de gener de 2016, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través d'un representant acreditat com cal, va presentar davant el Servei Territorial d'Energia de València un escrit sol·licitant:  
  
 Autorització administrativa prèvia de modificació de part de la línia elèctrica subterrània a 220 kV, que formarà part de la xarxa de transport d'alta tensió, i que connectarà la subestació Beniferri, situada en el terme municipal de València, amb la subestació l'Eliana B situada en el terme municipal de l'Eliana, denominada línia subterrània de transport d'energia elèctrica a 220 kV simple circuit SE Beniferri - SE l'Eliana B, en el seu tram que discorre pel terme municipal de Paterna, el traçat del qual discorrerà pels termes municipals de València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana, a la província de València, caldria fer referència a la part modificada-  
  
 Aprovació del projecte tècnic d'execució, denominat Annex 2 de variant de traçat del projecte d'execució de la línia subterrània Beniferri - l'Eliana B», per a la instal·lació a construir (actualment denominada autorització administrativa de construcció).  
 Declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'aporta la documentació següent:  
 Projecte tècnic denominat Annex 2 de variant de traçat del projecte d'execució de la línia subterrània de transport d'energia elèctrica a 220 kV, simple circuit, Beniferri - l'Eliana, per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per persona tècnica competent i visat pel col·legi corresponent amb data 9 de desembre de 2014.  
 Relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren d'expropiació necessària, afectats per la modificació.  
 Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic, per a ser remeses als ajuntaments, i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la modificació.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta última sol·licitud ha sigut tramitat mantenint la mateixa referència de l'expedient ATLINE/2010/615/46, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
La sol·licitud d'autorització administrativa i de reconeixement, en concret, de la seua utilitat pública, ha sigut novament objecte d'informació pública a efectes ambientals, així com s'estableix en l'article 9 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació ambiental, en l'article 22 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'impacte ambiental, en la redacció establida pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en l'article 58 del Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de paisatge de la Comunitat Valenciana, durant el termini de trenta dies en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 5 d'agost de 2016, (DOGV 7845).  
- El Butlletí Oficial de la província de València, del 19 de juliol de 2016 (BOPV 138).  
- El diari de premsa llevant. El Mercantil Valenciano, edició de València, de 7 de setembre de 2016.  
Amb la mateixa finalitat i amb el mateix termini el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València va remetre aquestes sol·licituds a l'Ajuntament de Paterna per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, al qual demanà, una vegada finalitzat el període de publicitat, que li remetera una diligència acreditativa de l'exposició, cosa que consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions.  
De conformitat amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies, presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals que són a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Servei Territorial d'Obres Públiques. Per mitjà d'un escrit de data 14 de novembre de 2016, el Servei Territorial d'Obres Públiques, informa favorablement sobre el projecte Annex 2 de variant de traçat del projecte d'execució de la línia, i és vàlid a tots els efectes l'informe realitzat per aquesta administració amb data 13 de maig de 2013, atés que la modificació ara presentada en l'annex 2, no l'afecta en absolut. Requereix, en tot cas, la sol·licitud d'autorització per a la realització de les obres, davant d'aquest servei. Consta escrit de l'interessat de data 3 de juny de 2013, per la qual cosa pren nota de l'esmentat informe, de data 13 de maig de 2013.  
- Comunitat de Regants de la Séquia de Tormos. Per mitjà d'un escrit, de data 27 de juliol de 2016, l'esmentada comunitat de regants remet un informe tècnic, de 25 de juliol de 2016, en el qual després de concretar l'afectació de la línia en el seu encreuament amb la séquia de Tormos, s'estableixen diferents condicionats relatius als materials i mitjans que hi cal fer servir, a les distàncies de seguretat reglamentàries arreplegades en el projecte, a la reposició dels desperfectes que pogueren sorgir durant les obres, a la responsabilitat del titular de la línia sobre el seu manteniment i conservació, a la comunicació de qualsevol modificació de la solució projectada i inici de l'obra, al reconeixement de l'afectació indicada en l'informe, mitjançant una annex al projecte, al deure d'abonar en concepte d'aprofitament de llit i caixers, la quantitat estipulada en l'informe, i a sotmetre's expressament a la jurisdicció i competència del Tribunal de les Aigües de la Vega de València. Una vegada remés l'informe l'interessat, aquest és atés i pres en raó, per mitjà d'un escrit de data 2 de novembre de 2016. Consta en l'expedient còpia d'acord mutu de les parts, pel qual es constitueix la servitud de pas subterrani d'energia elèctrica, de data 24 d'octubre de 2016.  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Per mitjà d'un escrit d'11 d'octubre de 206, l'Àrea de Gestió del Domini Públic Hidràulic, manifesta que l'Annex 2 de variant de traçat del projecte d'execució de l'esmentada línia subterrània, no suposa una modificació substancial del ja autoritzat amb data 26 de març de 2013, per la qual cosa no s'observa inconvenient tècnic respecte d'això, no obstant això, ha prescrit la pròrroga a la precitada autorització, per la qual cosa requerirà tramitar la corresponent autorització. Una vegada remés l'informe l'interessat, aquest és atés i pres en raó, per mitjà d'un escrit de data 1 de desembre de 2016.  
- No figuren en l'expedient els informes sol·licitats al Servei Territorial d'Urbanisme de València, Servei de Coordinació Urbanística i Territorial de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, i Comunitat de Regants de la Real Séquia de Moncada, a pesar de la reiteració efectuada pel Servei Territorial.  
D'acord amb el que preveu l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València va sol·licitar en el mateix acte a l'ajuntament afectat de Paterna un informe a fi de demanar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que resultara aplicable, i també un informe que preste conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si és el cas, el condicionat tècnic procedent, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de Paterna: després d'haver-hi remés una còpia del projecte en format paper, a requeriment dels Serveis Tècnics municipals, aquests per mitjà d'un escrit de data 21 de setembre de 2016, indiquen la conformitat amb la modificació del traçat.  
Consta en l'expedient, després de la consulta del Servei Territorial, un informe sobre l'annex II del Projecte L/220 kV Beniferri - l'Eliana B, del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de 26 de gener de 2016, en el que conclou, que l'esmentat annex II del projecte de la L/220 kV SE Beniferri - SE l'Eliana B, no requereix un nou tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, atés que arreplega les mesures necessàries per al compliment de la DIA emesa mitjançant la Resolució de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial de data 20 de juny de 2014 (expedient 71/2014-AIA).  
  
Aquesta infraestructura està prevista en l'annex de l'Ordre ITC/2906/2010, de 8 de novembre, per la qual s'aprova el programa anual d'instal·lacions i actuacions de caràcter excepcional de les xarxes de transport d'energia elèctrica i gas natural. De la mateixa manera, la present instal·lació està prevista en el document de Planificació energètica. Pla de desenvolupament de la xarxa de transport d'energia elèctrica 2015-2020, aprovat en l'Acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2015, publicat en l'Ordre IET/2209/2015, de 21 d'octubre.  
  
Amb data 26 de maig de 2011 la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme va emetre un informe favorable sol·licitat per aquesta direcció general a fi de consignar les possibles afectacions de la projectada instal·lació als plànols de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica, als efectes prevists en l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, l'article 114 del Reial decret 1955/2000, i de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Amb data 10 d'octubre de 2017, el sol·licitant presenta, a través del registre telemàtic de la Generalitat, un document refós amb la relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren d'expropiació necessària, i que van ser objecte d'informació pública.  
  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, es fonamente a millorar el mallat actualment existent en la zona geogràfica de València de la xarxa de transport a 220 kV, a fi d'aconseguir una millora en la seua eficiència i de suport a la distribució, la qual cosa es traduirà en la reducció de pèrdues en el sistema, un increment en la fiabilitat del subministrament en la zona, i una major qualitat del servei actual.  
D'altra banda, ha d'entendre's que la instal·lació no generarà incidències negatives en el Sistema, i que cal remetre's al pronunciament favorable de l'informe, de 26 de maig de 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, s'avalua les possibles afectacions de la instal·lació als plànols de desenvolupament de la xarxa i a la gestió tècnica del sistema.  
Consta en l'expedient un informe favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient ATLINE/2010/615/46, i també proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu.  
  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que està la instal·lació elèctrica objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada entre les definides en l'article 3.2.a De la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb la modificació operada en l'article 3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, per a adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat, des del 6 de juliol de 2007, les instal·lacions de transport secundari que no excedisquen l'àmbit territorial de les comunitats autònomes amb competències en la matèria, seran autoritzades per aquestes, tot això sense perjudici del règim transitori per als procediments iniciats amb anterioritat a la data mencionada.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 35.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constitueix part de la xarxa de transport secundari.  
D'acord amb el que disposa l'article 36.2 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, l'article 121 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, sense perjudici de l'exempció que contempla aquest últim per a les empreses que exercisquen l'activitat de transport, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten.  
D'acord amb l'article 36.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requereix autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 7.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, al projecte d'execució de la instal·lació li cal l'aprovació administrativa.  
  
D'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, les instal·lacions de transport d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. Conformement amb l'article 53.1 d'aquesta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions; per a això han d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren d'expropiació necessària.  
D'acord amb l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'article 114 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 9.6 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la present instal·lació requereix la sol·licitud d'informe previ a l'Administració General de l'Estat (en el moment d'emetre l'informe corresponia a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme d'aleshores), on aquesta ha de consignar les possibles afectacions de la instal·lació projectada als plànols de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulats en l'esmentada llei. Aquest informe ha de tindre's en compte en l'atorgament de l'autorització.  
D'acord amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, la instal·lació objecte del present procediment està subjecta a avaluació d'impacte ambiental.  
Per ser el present procediment referent a l'autorització administrativa d'una línia de transport de 220 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, és d'aplicació el capítol XX de les infraestructures del sector energètic d'aquesta norma legal.  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és d'aplicació el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que estableix l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació han d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, en la seua instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06, Línies subterrànies amb cables aïllats.  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar s'apliquen el procediment i a les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, així com estableix la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
En virtut del que disposa l'article 56 de la Llei 54/1997, i en el que siga aplicable de l'article 162.3 del Reial decret 1955/2000, la servitud de pas subterrani comprén l'ocupació del subsòl pels cables conductors, a la profunditat i amb les altres característiques que assenyale la legislació urbanística aplicable. La servitud de pas comprendrà igualment el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys o altres béns necessaris per a construcció, vigilància, conservació i reparació de les corresponents instal·lacions. Per a les línies subterrànies es prohibeix la plantació d'arbres i construcció d'edificis i instal·lacions industrials, en la franja definida per la rasa on van allotjats els conductors incrementada en les distàncies mínimes de seguretat reglamentàries.  
En virtut de la disposició transitòria segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en relació als expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació, els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es tramitaran fins a la seua resolució d'acord amb la legislació anterior. Així mateix, els procediments continuaran sent tramitats fins a la seua resolució per l'Administració o organisme regulador que siga competent d'acord amb la legislació anterior, a què correspondrà igualment la resolució dels recursos que, si és el cas, pogueren interposar-se.  
Les referències al Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'entenen sense perjudici del que disposa la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en particular d'allò que s'ha previst en el seu disposició transitòria primera i la seua disposició final onzena.  
En consideració de tot això, una vegada complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar l'autorització administrativa prèvia per a la construcció de la línia elèctrica subterrània (cable) de transport secundari, simple circuit, Beniferri - L'Eliana B, de tensió nominal 220 kV, titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en els termes municipals de València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana, província de València, amb aquestes característiques principals:  
  
Característiques generals  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 509,13  
Longitud total en metres (rasa) 15.895 (15.865)  
Municipis afectats València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana  
Província afectada València  
Origen instal·lació Posició de línia del parc GIS a 220 kV de la subestació ST Beniferri  
Final instal·lació Posició de línia del parc GIS a 220 kV de la subestació ST l'Eliana B  
  
  
Característiques tècniques  
Nre. de circuits 1  
Nre. de conductors per fase 1 (simplex)  
Tipus de conductor de fase RHE-RA+2OL 127/220 kV 1 x 2500 mm² Cu + T 375 mm²  
Material conductor de fase Coure  
Secció total conductor de fase (mm²) 2500  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 509,13  
Aïllament XLPE  
Grossària aïllament (mm) 23  
Tipus de pantalla Corona de fil d'aram  
Material de la coberta exterior: PEHD  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en el conductor Iad (ca) 505,136  
Temps de curtcircuit t(seg) 0,5  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en la pantalla Iad (ca) 50,14  
Disposició de conductors Portell.  
Tipus de terminals interiors Botelles terminals unipolars de tipus GIS d'interior, connectable a la cel·la amb aïllament d'hexaflorur de sofre (SF6) tipus GIS.  
Tipus de canalització Tubular formigonada  
Núm. de tubs cable de potència 3  
Diàmetre exterior tub corrugat per a cable de potència (mm) 250  
Núm. cables de fibra òptica per a comunicacions 2  
Núm. de fibres cable fibra òptica Monomode de 48 fibres  
Núm. tubs comunicacions 1 (tipus quadritub)  
Diàmetre quadritub (mm) (4x) 40  
Rasa D'1 m d'amplària i 1,6 m. de profunditat, amb formigó HM-15/B/20  
Nre. d'entroncaments 78  
Nre. de trams 27  
Sistema de posada a terra de pantalles Cross-Bonding  
  
  
  
D'acord amb els projectes els trams subterranis definits per les cambres d'entroncament són:  
  
Núm.  
tram Origen Final Long. Tram (m)  
1 Posició GIS 220 kV ST Beniferri Cambra d'entroncament 1 587,76  
2 Cambra d'entroncament 1 Cambra d'entroncament 2 587,76  
3 Cambra d'entroncament 2 Cambra d'entroncament 3 587,76  
4 Cambra d'entroncament 3 Cambra d'entroncament 4 588,58  
5 Cambra d'entroncament 4 Cambra d'entroncament 5 572,82  
6 Cambra d'entroncament 5 Cambra d'entroncament 6 578,08  
7 Cambra d'entroncament 6 Cambra d'entroncament 7 558,39  
8 Cambra d'entroncament 7 Cambra d'entroncament 8 568,26  
9 Cambra d'entroncament 8 Cambra d'entroncament 9 572,67  
10 Cambra d'entroncament 9 Cambra d'entroncament 10 568,77  
11 Cambra d'entroncament 10 Cambra d'entroncament 11 565,18  
12 Cambra d'entroncament 11 Cambra d'entroncament 12 554,25  
13 Cambra d'entroncament 12 Cambra d'entroncament 13 559,85  
14 Cambra d'entroncament 13 Cambra d'entroncament 14 556,82  
15 Cambra d'entroncament 14 Cambra d'entroncament 15 559,33  
16 Cambra d'entroncament 15 Cambra d'entroncament 16 659,08  
17 Cambra d'entroncament 16 Cambra d'entroncament 17 672,48  
18 Cambra d'entroncament 17 Cambra d'entroncament 18 644,57  
19 Cambra d'entroncament 18 Cambra d'entroncament 19 555,01  
20 Cambra d'entroncament 19 Cambra d'entroncament 20 578,58  
21 Cambra d'entroncament 20 Cambra d'entroncament 21 574,94  
22 Cambra d'entroncament 21 Cambra d'entroncament 22 652,92  
23 Cambra d'entroncament 22 Cambra d'entroncament 23 652,92  
24 Cambra d'entroncament 23 Cambra d'entroncament 24 652,92  
25 Cambra d'entroncament 24 Cambra d'entroncament 25 562,22  
26 Cambra d'entroncament 25 Cambra d'entroncament 26 556,58  
27 Cambra d'entroncament 26 Posició GIS 220 kV ST L'Eliana B 567,12  
  
  
  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de trenta-set milions huit-cents seixanta-nou mil huit-cents cinquanta-huit euros (37.869.858,00 euros).  
Amb independència de les característiques tècniques de la instal·lació que s'autoritza per la present resolució, detallades en les taules anteriors, i de les modificacions que eventualment pogueren ser certificades per la persona directora facultativa de l'obra a la seua finalització, i arreplegades en l'autorització d'explotació del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, es fa constar als efectes retributius que puguen correspondre que la longitud de la línia ST Beniferri - ST l'Eliana B, previstes en la planificació energètica. Pla de desenvolupament de les xarxes de transport d'energia elèctrica 2015-2020, aprovada pel Consell de Ministres, és de 16 km de cable, mentre que la longitud de la línia autoritzada per la present resolució és de 15,895 km de cable. Així mateix en aquesta planificació, la capacitat de transport de l'únic circuit de cada un dels dos circuits d'aquesta instal·lació és de 500 MVA, tant a l'hivern com a l'estiu, valor que difereix del projectat i autoritzat per la present resolució, que és de 509,13 MVA.  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 36.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb el que preveu l'últim paràgraf de l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, la present autorització s'atorga tenint en compte el que disposa l'informe, de 26 de maig de 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.  
D'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, el projecte de construcció de la instal·lació objecte de la present autorització té les prevalences previstes en els seus article 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de l'esmentada llei, en la redacció establida per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte de la present autorització no poden estar sotmeses a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, tot això sense perjudici d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
D'acord amb el que disposa el punt segon de la declaració d'impacte ambiental formulada amb data del 20 de juny de 2014, per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, addicionalment a les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documents que hi ha en l'expedient, es contemplaran les condicions següents:  
  
1. Amb relació a la proximitat del traçat al Parc Natural del Túria (trams que voregen la seua delimitació), i a l'encreuament per l'interior del corresponent PORN, en les zones on el traçat discorre pròxim a espais forestals o per l'interior de zones de l'horta, a fi de previndre l'afectació a la fauna associada, s'executaran els treballs en els mesos d'agost a febrer, d'acord amb l'informe emés per l'òrgan competent en espais naturals i l'EIA.  
2. D'acord amb l'informe emés en matèria de patrimoni cultural:  
2.1. Respecte al patrimoni arqueològic, serà necessari realitzar seguiment intensiu durant les obres. Qualsevol troballa d'índole arqueològica o paleontològica serà comunicada immediatament a l'administració corresponent.  
2.2. Respecte del patrimoni etnològic, es durà a terme un abalisament i jalonament temporal dels elements més pròxims, sense que les obres afecten l'element referit. Caldrà adequar el projecte a la fitxa de cada element protegit com a bé de rellevància local, segons el catàleg, quant a la seua afectació i entorn.  
3. Durant les obres i tasques de manteniment, en els trams en què la línia queda pròxima a terreny forestal, han d'adoptar-se les mesures de prevenció d'incendis establides en el Decret 7/2004, de 23 de gener.  
  
4. L'encreuament amb la séquia de Moncada, atenent a la proximitat amb l'encreuament de la línia davall la CV-30, es realitzarà amb perforació dirigida, evitant afectació sobre aquesta, en atenció a l'informe emés en matèria de paisatge. Les séquies i els canals de reg afectats per les obres seran restituïts per a assegurar la seua funció.  
5. Per a l'execució del tram que discorre baix via pecuària caldrà ajustar-se a la Instrucció de 13 de gener de 2012, de la Direcció General del Medi Natural, sobre vies pecuàries.  
6. Cal gestionar correctament els residus generats, i queda prohibida la crema de restes vegetals. Cal restaurar a les seues condicions inicials les àrees que s'hagen vist alterades per les obres.  
7. Les accions incloses en el Programa de vigilància ambiental han de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores propostes i la comprovació de la seua eficàcia.  
8. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat ha de ser comunicades a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i les obligacions arreplegades en el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, ha d'observar els preceptes, les mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i dels requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressuposts que han determinat el seu atorgament poden donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Aprovar els projectes d'execució Annex de la variant de traçat del Projecte d'execució de la línia subterrània de transport d'energia elèctrica a 220 kV, simple circuit, Beniferri - l'Eliana, de data de visat 13 de setembre de 2012, i Annex 2 de variant de traçat del projecte d'execució de la línia subterrània de transport d'energia elèctrica a 220 kV, simple circuit, Beniferri - l'Eliana, de data de visat 9 de desembre de 2014, redactats per persona tècnica titulada competent, i presentats per a la construcció de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució; s'habilita Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada, d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica ha d'executar-se segons el projecte i els seus annexos presentats i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular de la mateixa. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general l'aprovació corresponent.  
2. La instal·lació a executar ha de complir, en tot cas, el que estableix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 i, en especial, en la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06, Línies subterrànies amb cables aïllats.  
3. El termini d'execució de la instal·lació és de vint-i-quatre (24) mesos des de l'endemà de la seua notificació. No obstant això, abans no s'acabe, podria sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest mitjançant sol·licitud motivada davant d'aquest òrgan directiu, per a la qual cosa caldria aportar la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs prevists per al nou termini sol·licitat.  
4. Als efectes establits en l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, ha de comunicar al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València el començament de les obres, i aquest, al seu torn, ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució està obligat a comunicar per escrit amb la diligència adequada les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
6. El titular de la present resolució està obligat a complir els deures i les obligacions derivades de la legislació de prevenció de riscs laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjudici del que estableix l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
8. Després de concloure les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils, ho ha de comunicar al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València als efectes de l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb la comunicació s'ha aportar, adjunt, un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, que acredite que és conforme amb els reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte de la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no l'haja visat el col·legi professional corresponent, s'haurà d'adjuntar-hi una declaració responsable tal com s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6389, de 3 de novembre de 2010.  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de deu dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general, i també a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
10. Aquesta direcció general, després del tràmit del oportú procediment oportú, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en aquesta.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, que es concreta amb l'afectació a les finques particulars incloses en la relació de l'annex I la present resolució, amb l'abast i els efectes prevists en el títol IX de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i adquirirà Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis d'aquests i zones de servitud pública.  
  
Quart  
S'ordena:  
 La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la província de València.  
 La publicació de la present resolució en el Boletín Oficial del Estado, als efectes de notificació de la present resolució, quan els interessats siguen desconeguts, s'ignore el lloc de la notificació o bé, una vegada s'haja intentat, no s'haguera pogut practicar; tot això, d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
 La notificació de la present resolució a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a totes les Administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que hagen intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, i les que van informar, o van haver d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, i també als restants interessats en l'expedient, d'acord amb el que estableix l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.  
 Traslladar la present resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.  
Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i també l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8268, del 06-04-2018 (2018/3328)

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción de la línea eléctrica subterránea (cable) de transporte secundario, simple circuito, Beniferri - L'Eliana B, de tensión nominal 220 kV, de titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en los términos municipales de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana, se aprueban los proyectos técnicos de ejecución, y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente ATLINE/2010/615/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8268

Fecha DOGV
:   06-04-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2018/3328

CVE


Fecha del documento
:   07-11-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción de la línea eléctrica subterránea (cable) de transporte secundario, simple circuito, Beniferri - L'Eliana B, de tensión nominal 220 kV, de titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en los términos municipales de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana, se aprueban los proyectos técnicos de ejecución, y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente ATLINE/2010/615/46. [2018/3328]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 16 de diciembre de 2010, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa previa de la línea eléctrica subterránea a 220 kV, que formará parte de la red de transporte de alta tensión, y que conectará la subestación «Beniferri», situada en el término municipal de València, con la subestación «L'Eliana B» situada en el término municipal de L'Eliana, denominada «línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV simple circuito S.E. Beniferri - S.E. L'Eliana B», cuyo trazado discurrirá por los términos municipales de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana, en la provincia de Valencia,  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución para la instalación a construir (actualmente denominada autorización administrativa de construcción),  
- Declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico de fecha 9 de diciembre de 2010, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente y visado por el colegio correspondiente,  
- Estudio de impacto ambiental y estudio de integración paisajística,  
- Relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación,  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico, junto con proyecto técnico, estudio de impacto ambiental y documento de síntesis, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación.  
Con fecha 14 de enero de 2011, el solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes se tramitó con el expediente de referencia ATLINE/2010/615/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal dispone de las capacidades exigibles para promover el presente proyecto.  
Los puntos de conexión, origen y final, de la instalación solicitada son titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal.  
Mediante Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Energía, se otorgó a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la modificación del parque de 220 kV de la actual subestación transformadora denominada ST L'Eliana, ubicada en el municipio de L'Eliana (Valencia), la construcción dentro del mismo recinto en la que se encuentra esta, de una nueva subestación transformadora, de tecnología GIS, denominada ST L'Eliana B, incluyendo una reactancia en 220 kV y de 100 MVAr, una nueva línea subterránea (cable), de 220 kV y doble circuito para interconectar ambas subestaciones que constituirán un binudo, otra nueva línea subterránea (cable), de 220 kV y simple circuito, para que el autotransformador de potencia ATP-2, actualmente en servicio desde la ST L'Eliana, pase a explotarse desde la nueva ST L'Eliana B y la modificación y ampliación de la actual línea aérea, de 220 kV y simple circuito, ST Feria de Muestras - ST L'Eliana, pueda conectarse en la ST L'Eliana B, pasando a denominarse ST Feria de Muestras - ST L'Eliana B, consistiendo la modificación y ampliación en la conversión aéreo-subterránea de la actual llegada en aéreo y nuevo tramo subterráneo (cable) 220 kV hasta la citada ST L'Eliana B, y se aprobó el proyecto técnico de ejecución de las anteriores instalaciones, expediente ATASCT/2011/261/46. En dicha resolución viene especificada para la SE L'Eliana B, una posición de línea, tipo cable, denominada BEF, para atender la línea objeto de esta autorización.  
Mediante Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Dirección General de Energía, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, se aprobó el proyecto técnico de ejecución de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Beniferri, ubicada en el término municipal de València, en la parte correspondiente a la red de transporte.  
Consta en esta unidad administrativa, informe favorable de fecha 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para la ampliación del parque de 220 kV, de la subestación ST Beniferri, con una nueva posición de línea (Línea L'Eliana), en el que esta consigna las posibles afecciones de la citada ampliación, a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en la citada ley, de conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, documento preceptivo para la autorización administrativa de la ampliación de la ST Beniferri, en tramitación bajo el expediente administrativo ATASCT/2012/074/46.  
La solicitud de autorización administrativa y de reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, así como a efectos ambientales, conforme se establece en el artículo 9 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental, en el artículo 22 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de impacto ambiental, en la redacción dada por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el artículo 58 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de paisaje de la Comunitat Valenciana, durante el plazo de treinta días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 23 de mayo de 2011, (DOGV 6526).  
- El Butlletí Oficial de la Província de València, del 24 de mayo de 2011 (BOPV 121).  
- El diario de prensa ABC, edición Valencia, de 25 de mayo de 2011.  
Con la misma finalidad y plazo el Servicio Territorial de Energía de Valencia, remitió estas solicitudes a los Ayuntamientos de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana para su exposición en los respectivos tablones de anuncios, requiriendo de estos, una vez finalizado el período de publicidad, le remitieran diligencia acreditativa de la exposición, las cuales constan en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente se presentaron alegaciones por parte de Estaciones de Servicio Tres Caminos, SL, BP Oil España, SAU, María Desamparados Cotanda Moret y tres más, y Teresa Sabater Viguer, las cuales, en síntesis, versaban: sobre la titularidad de las parcelas afectadas, sobre los perjuicios económicos a la actividad y a las fincas afectadas, sobre la seguridad de la ejecución de la obra y de la línea a las instalaciones próximas a esta, sobre la falta de notificación expresa a los afectados, en la tramitación de la información pública, y sobre la ocupación temporal a una parcela afectada.  
De estas alegaciones se dio traslado al solicitante quien manifestó: la toma de razón de la titularidad de las parcelas alegadas, considerándolas a los efectos oportunos; por lo que respecta a las depreciaciones de las fincas afectadas, este se valorará e indemnizará mediante leel procedimiento de fijación de justiprecio previsto en la Ley de expropiación forzosa, salvo se alcance el mutuo acuerdo de las partes; en relación a la seguridad de la ejecución de la obra y la propia línea, se ha tenido en consideración lo especificado en la normativa de seguridad que recoge el Real decreto 223/2008, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias; en cuanto al procedimiento de información pública, este ha cumplido lo estipulado en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat; y por último, en lo relativo a la ocupación temporal de la parcela alegada por doña Teresa Sabater Viguer, se procede a la desafección de la misma, por la escasa entidad de la superficie requerida.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Mediante informe de fecha 30 de mayo de 2011, manifiesta no tener inconveniente alguno para que se pueda efectuar la instalación de la línea descrita, dando conformidad a la autorización administrativa solicitada, adjuntando condicionado que será efectivo previa autorización por parte de FGV. Remitido al interesado, este solicita plazo para atender el condicionado.  
  
- Comunidad de Regantes de la Real Séquia de Moncada. Mediante escrito de fecha 4 de julio de 2011, manifiesta no tener inconveniente en la ejecución de dicho proyecto.  
- Servicio Territorial de Carreteras. Mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2011, informa favorablemente a la citada línea, recordando que para poder realizar las obras deberá obtener el oportuno permiso del Servicio Territorial de Carreteras de Valencia. Remitido al interesado, este toma razón del citado escrito.  
- Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento. Mediante escrito de fecha 1 de junio de 2011, manifiesta los condicionantes que se deberán cumplir, para la realización de los trabajos de la línea en su afección a las carreteras del Estado, requiriendo además la tramitación de las correspondientes autorizaciones. Remitido informe al interesado, este toma razón mediante escrito de fecha 16 de junio de 2011.  
- Área de Planificación del Territorio y el Litoral. Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2011, se remite informe del Servicio de Ordenación Territorial de fecha 12 de mayo de 2011, en el que se concluye el citado proyecto de ejecución, se encuentra afectado por riesgo de inundación, si bien, en base a la normativa del Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención de Riesgos de Inundación de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), la actuación proyectad resulta compatible. Remitidos los precitados documentos al interesado, este mediante escrito de 26 de mayo de 2011, toma razón.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2011, relaciona aquella infraestructura afectada por la línea con situaciones singulares, por las que solicitan, según el caso, el desvío de la línea, el mantenimiento de las distancias de seguridad a fin de no comprometer la seguridad, y en algunos casos la estabilidad de determinados apoyos afectados, y la identificación correcta de todas las líneas de media y baja tensión omitidas en el proyecto, y que se adjuntan en parte en plano anexo. Remitido escrito y documentación que le acompañaba al interesado, este mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2012, manifiesta que no es posible el desvío de la línea solicitado, que se remita información de la línea identificada por Iberdrola a fin de analizarla y compatibilizarla con el proyecto, que en cualquier caso, se respetarán siempre las distancias de seguridad prescritas por el Reglamento de líneas de alta tensión con todos los servicios afectados que se detecten. Remitidas las alegaciones a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, esta mediante escrito de fecha 16 de julio de 2012, manifiesta su conformidad, adjuntando planos sobre la infraestructura de distribución afectada por la línea.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar. Mediante informe de fecha 5 de julio de 2011, los servicios técnicos manifiestan que la documentación aportada (planos) no es suficiente para determinar la afección, así como uno de los cruces no respeta la distancia de un metro entre la generatriz superior de la conducción y el lecho del cauce, advirtiendo además, que se requerirá autorización de cruzamiento, los cuales están sujetos a un canon anual de utilización del dominio público hidráulico, y que para la gestión de las aguas residuales, deberá atenerse a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Aguas, y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Remitido informe al interesado, este mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2012, documenta las actuaciones realizadas con la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la cual ha remitido a esta la documentación requerida en su informe de fecha 5 de julio de 2011, y aporta autorización de fecha 25 de noviembre de 2011 para los cruces subterráneos de cauces públicos de la línea. Con fecha 25 de noviembre de 2011, Confederación Hidrográfica del Júcar, remite adjunto, copia de la citada autorización de cruzamiento de los cruces subterráneos de cauces públicos de la línea, en la cual se establecen, además, las condiciones generales para la ejecución de la obra. Remitido informe al interesado, este mediante escrito de fecha 6 de julio de 2012, toma razón de la citada autorización.  
- Gas Natural Distribución SDG, SA. Mediante escrito de 10 de mayo de 2011, manifiesta que previamente al inicio de las obras, se deberá contemplar la posibilidad de la existencia de redes de distribución de gas en la zona de afección del proyecto y cumplir los condicionantes de ejecución de obras próximas a las redes de distribución de gas. Remitido escrito al interesado, este mediante escrito de fecha 2 de junio de 2011, toma razón del mismo.  
- Telefónica de España, SAU. Mediante escrito de fecha 13 de junio de 2011, manifiesta no oponer reparo alguno a la ejecución de los trabajos. Remitido escrito al interesado, este mediante escrito de fecha 2 de junio de 2011, toma razón del citado escrito.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados al Área de Carreteras de la Diputación de Valencia, Dirección Territorial de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de Valencia, Dirección General de Gestión del Medio Natural, Comunidad de Regantes Séquia de Mestalla, Jazztel Telecomunicaciones, SA, Cableuropa, SA (Ono), y Retevisión Grupo Abertis, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitó en el mismo acto a los distintos ayuntamientos afectados, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de València: se emite con fecha 8 de junio de 2011, informe del Servicio de Coordinación de las Administraciones Públicas, por el que cumpliendo con lo ordenado por Decreto de alcaldía 5 de mayo de 2011, se remiten todos los condicionados e informes formulados por el ayuntamiento, con la excepción del Servicio de Gestión Urbanística y Educación que no ha informado en plazo, no habiéndose opuesto reparo. No obstante, si que se han manifestado diferentes valoraciones y propuesto ciertos condicionamientos en los informes emitidos por los siguientes servicios municipales, y que en síntesis se detallan:  
- de Jardinería. Con fecha 10 de mayo de 2011, emite informe de conformidad condicionado.  
- de Contaminación Acústica. Con fecha 11 de mayo de 2011, emite informe de conformidad condicionado.  
- de Alumbrado. Con fecha 12 de mayo de 2011, emite informe condicionado.  
- de Patrimonio. Con fecha 17 de mayo de 2011, emite informe en el que manifiesta la necesidad de que la instalación requerirá de la autorización pertinente por parte del Ayuntamiento, adjuntando informe de la Sección de Propiedades Inmobiliarias II, de fecha 16 de mayo de 2011, por el que se relacionan las propiedades municipales afectadas.  
- de Patrimonio Histórico. Con fecha 17 de mayo de 2011, la Sección de Arqueología, manifiesta que se deberán realizar catas arqueológicas para documentar la evolución del camino y acequias, así como un seguimiento arqueológico de todo el trazado. El interesado mediante escrito de 5 de julio de 2011, informa y remite copia de la Resolución de fecha 21 de octubre de 2010, por la que se autoriza el proyecto de prospección arqueológica de la línea de alta tensión soterrada entre la ST L'Eliana y la ST Beniferri,  
- del Ciclo Integral del Agua. Con fecha 16 de mayo de 2011, emite informe desfavorable al entrar en conflicto la presente línea con el Proyecto de desdoblamiento del colector norte azarbe entre Beniferri y el Parque de Cabecera no reflejado en el proyecto de la citada línea. Se adjunta al citado informe, informe de fecha 18 de mayo de 2011, de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, en el que señala las afecciones e incidencias de la presente línea con las redes planificadas de Agua Potable, significando que las tuberías del Sistema Básico Metropolitano de Abastecimiento, propiedad del EMSHI, no se encuentran identificadas, por lo que se deberá dirigir a dicho órgano para su conformidad u oposición.  
- de Obras de Urbanización. Con fecha 16 de mayo de 2011, emite informe por el que manifiesta que no corresponde a esta sección el informe de compatibilidad urbanística, que el Programa de actuación integrada PRR-14 de Beniferri, no se verá afectado en su ámbito por esta obra, y que no se ha tenido en cuenta la propuesta de modificación de trazado hecha por esta sección en el informe previo que sobre esta misma línea eléctrica se emitió el 25 de agosto de 2009. El interesado mediante escrito de 5 de julio de 2011, informa que la propuesta del servicio municipal fue considerada en el análisis de alternativas del estudio de impacto ambiental, pero desestimada por el elevado número de afecciones y la dificultad técnica de ejecución de los pasos bajo la infraestructura de ferrocarril, acequias, o la carretera CV-31, dada la escasa disponibilidad de superficie.  
- de Proyectos de Espacios Libres de Sistema General: Parques Urbanos. Con fecha 17 de mayo de 2011, emite informe en el que manifiesta que el tendido subterráneo no afecta al paisaje pero crea servidumbres para actuaciones posteriores, por lo que deberá quedar exactamente reflejado en los planos fin de obra de los que se deberá dejar copia a esta administración.  
- de Limpieza y Recogida. Con fecha 17 de mayo de 2011, emite informe por el que manifiesta que la obra deberá cumplir lo regulado en la Ordenanza municipal de limpieza urbana, por lo que deberá presentar un proyecto de medidas preventivas y servicios de limpieza para su aprobación.  
- de Planeamiento. Con fecha 20 de mayo de 2011, emite informe por el que manifiesta que no consta que se encuentre en trámite ningún documento de planeamiento que afecte al trazado de la línea, informa de las distintas zonas de ordenación urbanística que quedarían afectadas, identificando sus afecciones, y remite al Plan general de ordenación urbana de Valencia, a la modificación puntual del Plan general de ordenación urbana (PGOU) y homologación del Sector PRR1, y al Plan parcial del sector PRR1 Ademúz, en cuanto a las determinaciones urbanísticas que forman parte de la ordenación pormenorizada y que podrían afectar a la instalación.  
- de Obras de Infraestructura. Con fecha 23 de mayo de 2011, emite informe condicionado.  
- de Circulación y Transporte. Con fecha 27 de mayo de 2011, emite informe favorable con condiciones particulares y generales.  
- de la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL). Con fecha 26 de mayo de 2011, emite informe por el manifiesta que se deberá cumplir lo dispuesto en la Ordenanza municipal de zanjas y catas, la canalización y cámaras de empalme deberán instalarse a una profundidad que garantice el paso de servicios y acometidas de nueva creación, dejando para ello una altura libre de 2 metros, y establece un condicionado técnico para la reposición del terreno.  
Con fecha 11 de junio de 2011, tiene entrada en el registro general de la Dirección Territorial de Industria y Energía, informe de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) de 31 de mayo de 2011, por el que atiende una comunicación por parte del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València, sobre la posible afección a la infraestructura metropolitana de abastecimiento de agua en alta de la ejecución del Proyecto de la línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, entre ST Beniferri y ST L'Eliana. En dicho informe, se identifican las conducciones de abastecimiento de agua potable afectadas, estableciendo, en su caso, condicionantes específicos para cada uno de los cruces o paralelismos, así como distancias de seguridad mínimas y ángulos en cruzamientos, y la necesidad de coordinación de los trabajos con el personal de la Empresa Mixta Metropolitana, SA, y la supervisión por parte del personal del EMSHI, requiriendo para su autorización proyecto que contemple los condicionantes establecidos.  
Remitidos los precitados informes al interesado, este, mediante escrito de fecha 5 de julio de 2011, toma razón de los informes favorables y condicionados de los servicios municipales de: Coordinación de las Administraciones Públicas, Jardinería, Contaminación Acústica, Alumbrado, Proyectos de Espacios Libres de Sistema General: Parques Urbanos, Limpieza y Recogida, Obras de Infraestructura, y Circulación y Transporte; solicitando para los informes de los Servicios Municipales, Ciclo Integral del Agua, y de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, de Planeamiento, y de la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia, ampliación de plazo para alegar, dada la amplitud de los escritos y su dificultad técnica.  
Remitido el citado escrito de alegaciones de fecha 5 de julio de 2011, al Servicio de Coordinación de las Administraciones Públicas del Ayuntamiento de València, junto al resto de reparos particulares de los anteriores informes, emitidos por el interesado, con fecha 30 de enero de 2012, el Servicio de Coordinación de las Administraciones Públicas, manifiesta que, tras el examen de dicha documentación, no se ha planteado reparo ni observación alguna por parte de los servicios municipales consultados, con excepción de lo manifestado por el Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de fecha de 30 de enero de 2011, el cual se adjunta, y en síntesis manifiesta que, con la autorización dispuesta y la consiguiente ejecución de la prospección arqueológica quedarán cumplimentados parcialmente los condicionantes, ya que no se ha tenido en cuenta la realización de catas arqueológicas manuales para documentar la evolución del camino histórico y de las acequias, tal como se especificaba en el mencionado informe de la Sección de Arqueología.  
- Ayuntamiento de Paterna. Tras requerir una nueva separata del proyecto y ser atendida por el interesado, los servicios técnicos municipales del Área de Sostenibilidad, manifiestan mediante escrito de fecha 1 de julio de 2011, conceder la conformidad al condicionado técnico solicitado, mientras que la Sección de Edificación y Usos, en su escrito de fecha 17 de enero de 2012, manifiesta que el trazado propuesto no se ajusta a los criterios municipales, por el importante impacto de afección a suelos urbanos residenciales, considerando conveniente consensuar un trazado alternativo. Consta en el expediente, un segundo escrito de la Sección de Edificación y Usos, de fecha 7 de agosto de 2012, por el que manifiestan que el trazado propuesto (cabe entender al nuevo trazado consensuado por las partes), se ajusta al criterio municipal, produciendo una afección mínima a suelos urbanos residenciales y ajustándose a las previsiones de ordenación urbana vigentes, no obstante el proyecto constructivo, deberá analizar la afección generada en su entorno de actuación, estableciendo las medidas paliativas y soluciones constructivas acordes, a fin de mejorar los entornos urbanos en los que incide, completando en su caso, los elementos de urbanización afectados y estableciendo unas condiciones de acabado superior en el trazado de la línea que posibiliten su integración y uso en la ciudad. Remitido dicho escrito al interesado, este mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2012, toma razón del mismo.  
- No consta en el expediente el informe solicitado al respecto al Ayuntamiento de L'Eliana.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido y al objeto de que, en el plazo de treinta días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados ambientales al proyecto técnico de la instalación, el Servicio Territorial de Energía de Valencia, remitió sendos escritos a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, adjuntado a los mismos copias del proyecto de la instalación eléctrica referenciada, estudio de impacto ambiental, documento de síntesis del estudio de impacto ambiental y el estudio de integración paisajística, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de València. Se emite con fecha 24 de mayo de 2011, informe del Servicio de Coordinación de las Administraciones Públicas, por el que cumpliendo con lo ordenado por Decreto de alcaldía 5 de mayo de 2011, se remiten todos los condicionados e informes formulados por el ayuntamiento sobre la documentación ambiental, no habiéndose opuesto reparo ni observación alguna por los Servicios de: Sanidad y Consumo, Laboratorio Municipal, Calidad Medio Ambiental, energías Renovables y Cambio climático, Fundación Pública Municipal de Parques y Jardines Singulares, y la Fundación de la Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje. No obstante, si que se han manifestado diferentes valoraciones y propuesto ciertos condicionamientos en los informes emitidos por los siguientes servicios municipales, y que en síntesis se detallan:  
- de Jardinería. Con fecha 10 de mayo de 2011, emite informe condicionado.  
- del Ciclo Integral del Agua. Con fecha 11 de mayo de 2011, la Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, emite informe en el que se identifican las afecciones, y se establecen unas consideraciones sobre la ejecución de la obra, concluyendo que no se prevé la existencia de impactos significativos en materia medioambiental en lo que respecta al abastecimiento de aguas. Con fecha 17 de mayo de 2011, el Servicio Integral del Agua, emite informe desfavorable, por el impacto negativo de la ejecución del proyecto de la línea sobre las infraestructuras de saneamiento, al solaparse la línea eléctrica y la infraestructura de saneamiento actualmente en funcionamiento.  
- de Residuos Sólidos y Limpieza. Con fecha 17 de mayo de 2011, emite informe por el que manifiesta que la obra deberá cumplir lo regulado en la Ordenanza municipal de limpieza urbana, por lo que deberá presentar un proyecto de medidas preventivas y servicios de limpieza para su aprobación.  
Remitidos los precitados informes al interesado, este mediante escrito de fecha 5 de julio de 2011, toma razón de los informes favorables y condicionados de los servicios municipales de: Coordinación de las Administraciones Públicas, Jardinería, Residuos Sólidos y Limpieza; solicitando para los informes del Ciclo Integral del Agua, y de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, ampliación de plazo para alegar, dada la amplitud de los escritos y su dificultad técnica.  
Remitido el citado escrito de fecha 5 de julio de 2011, al Servicio de Coordinación de las Administraciones Públicas del Ayuntamiento de València, no consta contestación del Ayuntamiento.  
- Ayuntamiento de Paterna. Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2011, los servicios técnicos de Área de Sostenibilidad manifiestan que, previo al inicio de las obras, se deberá justificar el cumplimiento de la Ordenanza municipal de arbolado, aportando para ello plano con el trazado y la afección a los elementos arbóreos, así como justificación de las medidas compensatorias, con indicación del lugar donde se procederá a la plantación de los nuevos árboles, y requiriendo la comunicación del comienzo de las obras, a fin de coordinar los trabajos con los servicios municipales. Remitido informe al interesado, este es atendido, y mediante escrito de fecha 5 de julio de 2011, manifiesta que antes del comienzo de las obras se aportará el plano solicitado, requiriendo para la justificación que el Ayuntamiento defina el lugar de plantación de los nuevos árboles, e informado que se comunicarán los trabajos con suficiente antelación. No se remite al Ayuntamiento.  
- Manifiestan los ayuntamientos de L'Eliana, Burjassot, y Quart de Poblet, no existir oposición a la autorización solicitada.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados a los ayuntamientos de Godella, Rocafort, Manises, Bétera, y Riba-roja de Túria.  
- Se presentan informes favorables por parte de los servicios técnicos del Servicio de Biodiversidad, y de Servicio de Gestión de Espacios Naturales, los cuales son atendidos por el interesado, y mediante sendos escritos, toma razón de los mismos.  
- Se presenta informe de la Dirección General de Salud Pública, en el que manifiestan no existir consideraciones a realizar, el cual es atendido por el interesado, y mediante escrito, toma razón del mismo.  
- Se presentan informes condicionados por parte de los servicios técnicos de: Sección Forestal, Servicio Territorial de Medio Ambiente, Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental, Servicio de Ordenación Sostenible del Medio, y Sección Forestal, los cuales son atendidos por el interesado, y mediante sendos escritos, toma razón de los mismos.  
Por lo que respecta al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, mediante informe de fecha 13 de mayo de 2011, atiende conjuntamente a las peticiones de informe sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico, la conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, y los condicionados ambientales del proyecto técnico de la instalación, resolviendo declarar la oposición al trazado previsto en base: a la saturación del término municipal de líneas de alta tensión, a la afección sobre parcelas privadas no urbanizadas y otras pendientes de urbanizar, y por consiguiente su condicionamiento al desarrollo urbanístico, por su proximidad a edificaciones residenciales a su paso por la calle Esparver, cuando su trazado podría discurrir más alejado a estas por la parte del vial más cercano al Parque Natural del Túria, y a la existencia de un expediente de licencia de obras sobre la ejecución de diversas líneas de media tensión afectadas por el trazado de la línea.  
Remitido el citado informe al interesado, esté es atendido y mediante escrito de fecha 9 de junio de 2011, presenta en síntesis las siguientes alegaciones: que el trazado discurre mayoritariamente aprovechando los viales de comunicación existente, no obstante, existe un tramo que discurre paralelo a la carretera CV-368 por parcelas privadas rústicas calificadas como suelo no urbanizable común, como cumplimiento de la normativa y indicaciones esgrimidas por el Área de Carreteras de la Diputación Provincial de Valencia, por el cual la línea tiene que mantener una distancia mínima de ocho metros a la línea blanca que separa el carril del arcén, que el tramo a su paso por la delimitación del Parque Natural del Túria, alejándose el trazado de las viviendas, viene establecido por el informe de fecha 24 de septiembre de 2009 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, tras el resultado de las consultas previas a la evaluación de impacto ambiental, que no hay inconveniente en modificar el trazado en el punto de la calle Esparver y la futura urbanización de la calle, siempre que sea de titularidad municipal y se haya demolido la edificación existente, que actualmente condiciona el trazado actual, que no se advierte problemática alguna a su paso por las calles Estorner y Camallonga, con independencia de la titularidad de las parcelas, no obstante se toma nota de su titularidad a efectos de la depuración de la relación de bienes y derechos afectados, y que las líneas de media tensión proyectadas, son compatibles con la línea de transporte, dado que es posible su paralelismo por la diferencia de profundidades de ambas instalaciones.  
Remitidos los reparos al Ayuntamiento, no consta respuesta de este. No obstante con fecha 15 de noviembre de 2012, Red Eléctrica de España, SAU, presenta escrito por el cual toma razón del informe que adjunta de fecha 31 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, en el que los servicios técnicos manifiestan, que la modificación del trazado a su paso por la delimitación del Parque Natural del Túria, se aleja de la zona urbana residencial, discurriendo por la parte del vial más próxima al parque, que queda corregida la curva que inicialmente iba proyectada y que se desviaba de la calle Falcó en su tramo que se encuentra por urbanizar, que se ha reflejado en los planos las afecciones a las líneas de media tensión con expediente de licencia de obras, y que se deberá disponer de las autorizaciones de las parcelas privadas previo al inicio de las obras. Con esa misma fecha, además, Red Eléctrica de España, SAU, presenta escrito por el que toma razón sobre la titularidad, afección y calificación urbanística, de la parcela catastral 4710109YJ1841S0001WK, mediante certificado de fecha 12 de septiembre de 2012, emitido por el secretario del Ayuntamiento.  
Considerando los informes desfavorables emitidos por los Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber y Paterna, por desacuerdo con el trazado, y alegaciones del Ayuntamiento de València, por incompatibilidad técnica en varios tramos concretos junto a la ST Beniferri, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, redacta, una vez consensuado el nuevo trazado con los citados organismos, nuevo proyecto denominado Anexo de variante de trazado del proyecto de ejecución de la línea subterránea Beniferri-L'Eliana, y que sustituye, a todos los efectos, al Proyecto de ejecución de fecha 9 de diciembre de 2010.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1. del Decreto 88/2005, al haberse introducido cambios sustanciales en el proyecto, relacionados con el nuevo trazado del cable alcanzado por acuerdo con los ayuntamientos afectados, con fecha 21 de septiembre de 2012, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, escrito solicitando:  
 Autorización administrativa previa de la línea eléctrica subterránea a 220 kV, que formará parte de la red de transporte de alta tensión, y que conectará la subestación Beniferri, situada en el término municipal de València, con la subestación L'Eliana B situada en el término municipal de L'Eliana, denominada Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV simple circuito S.E. Beniferri - S.E. L'Eliana B, cuyo trazado discurrirá por los términos municipales de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana, en la provincia de Valencia.  
 Aprobación del proyecto técnico de ejecución, denominado Anexo de variante de trazado del proyecto de ejecución de la línea subterránea Beniferri - L'Eliana, para la instalación a construir (actualmente denominada autorización administrativa de construcción).  
 Declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
 Proyecto técnico denominado Anexo de variante de trazado del proyecto de ejecución de la línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, Beniferri - L'Eliana, de fecha de visado 13 de septiembre de 2012, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente y visado por el colegio correspondiente.  
 Estudio de impacto ambiental y documento de síntesis.  
 Relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación.  
 Separatas para la obtención del condicionado técnico, junto con proyecto técnico, estudio de impacto ambiental y documento de síntesis, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta nueva solicitud ha sido tramitado manteniendo la misma referencia del expediente ATLINE/2010/615/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
La solicitud de autorización administrativa y de reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, así como a efectos ambientales, conforme se establece en el artículo 9 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental, en el artículo 22 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de impacto ambiental, en la redacción dada por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el artículo 58 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de paisaje de la Comunitat Valenciana, durante el plazo de treinta días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 21 de enero de 2013, (DOGV 6947).  
- El Butlletí Oficial de la Província de València, del 9 de enero de 2013 (BOPV núm. 7).  
- El diario de prensa El País, edición Valencia, de 1 de enero de 2013.  
Con la misma finalidad y plazo el Servicio Territorial de Energía de Valencia, remitió estas solicitudes a los Ayuntamientos de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana para su exposición en los respectivos tablones de anuncios, requiriendo de estos, una vez finalizado el período de publicidad, le remitieran diligencia acreditativa de la exposición, las cuales constan en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente se presentó escrito por parte de Javier Belmonte Savater, en nombre y representación de la Asociación de Vecinos Montesol y Adyacentes de L'Eliana, en el que se solicitaba, se incorporará al expediente, copia no completa del Estudio para el posible traslado de la Subestación Eléctrica de L'Eliana, elaborado en 2012 por Red Eléctrica de España, SAU. La citada alegación fue trasladada al solicitante, quien manifestó, que la instalación objeto, se encuentra incluida en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016, cuyo carácter vinculante exige a Red Eléctrica de España, SAU, en su condición de transportista único, su desarrollo.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentarán su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Servicio Territorial de Urbanismo de Valèencia. Enumera la Sección de Planeamiento Urbanístico, en su informe de fecha 27 de febrero de 2013, las distintas clasificaciones y calificaciones del suelo en cada uno de los municipios, como son: suelo urbano (bajo red viaria), suelo no urbanizable, de protección agrícola, suelo no urbanizable protegido incluido en el área de influencia 1 del Plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) del Túria, zona de dominio público y/o protección de carreteras de titularidad de la Diputación de Valencia y de la Generalitat Valenciana, zona de dominio público, servidumbre y afección de carretera de titularidad estatal, terrenos forestales reservados por el PATFOR (Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, actualmente en tramitación), tramo de vía pecuaria, zona afectada por el PATRICOVA y cauce de barranco, así como la relación de afecciones y organismo de los que se deberá obtener el respectivo informe. Remitido informe al interesado, este toma razón mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2013.  
- Servicio Territorial de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas. Una vez remitido el proyecto en formato impreso requerido por el Servicio Territorial de Carreteras, este mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2013, informa favorablemente el proyecto Anexo variante de trazado del proyecto de ejecución», recordando la necesidad de la obtención de los oportunos permisos para realizar las obras con afección de diversas carreteras. Remitido informe al interesado, este toma razón mediante escrito de fecha 3 de junio de 2013.  
- Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana. Mediante escrito de fecha 4 de febrero de 2013, los servicios técnicos manifiestan los condicionantes que se deberán cumplir, para la realización de los trabajos de la línea en su afección a las carreteras del eEstado, requiriendo además la tramitación de las correspondientes autorizaciones. Remitido informe al interesado, este toma razón mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2013.  
- Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras de la Diputación de Valencia. Mediante informe de fecha 31 de enero de 2013, los servicios técnicos manifiestan los condicionantes generales y particulares que se deberán cumplir, para la realización de los trabajos de la línea, requiriendo además la solicitud de los permisos correspondientes. Remitido informe al interesado, este toma razón mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2013.  
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valencia. Mediante escrito de fecha 23 de febrero de 2013, los servicios técnicos manifiestan que la actuación afecta a la vía pecuaria vereda de San Antonio de Benagéber a Burjassot, por lo que esta requerirá de solicitud de autorización de ocupación del tramo afectado y la concesión demanial del dominio, así como su sometimiento a estudio de impacto ambiental y a las disposiciones que regulen la declaración y gestión del Parque Natural del Túria. Remitido escrito al interesado, este toma razón mediante escrito de fecha 17 de abril de 2013. Posteriormente, mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2014, el interesado manifiesta respecto a la afección al Parque Natural del Túria, que se dispone de informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje que confirma que el nuevo trazado se ha modificado para no atravesar el parque natural y que el trazado coincide prácticamente en su toda longitud con vías de comunicación existente; respeto a las autorizaciones de vías pecuarias, estas han sido solicitadas; respecto a la compatibilidad urbanística del proyecto, esta recae en los municipios afectados, habiendo emitido todos ellos los correspondientes informes favorables. Remitido el escrito aclaratorio del titular al servicio territorial, no consta respuesta de este.  
- Servicio de Coordinación Urbanística y Territorial. Mediante escrito de fecha 14 de enero de 2013, los servicios técnicos manifiestan que compete al Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia informar del objeto que ocupa, y que se remite la información facilitada del proyecto, al Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, al ser un organismo afectado.  
- Unidad de Sanidad Ambiental. Mediante escrito de 5 de marzo de 2013, manifiestan no existir consideraciones a la documentación presentada.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. En su escrito de 16 de enero de 2013, emitió informe relacionando la infraestructura de distribución afectada, situaciones singulares de cruzamientos y paralelismos, y requiriendo el cumplimiento de las distancias de seguridad reglamentarias. Remitido escrito al interesado, este toma razón mediante escrito de fecha 3 de junio de 2013, aportando plano con las actuaciones consensuadas con la distribuidora. Remitida esta documentación a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, esta manifiesta la conformidad mediante escrito de fecha 20 de junio de 2013, reiterando que no se inicien las obras hasta el refuerzo de un apoyo.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar. Mediante informe de fecha 26 de mayo de 2004, se autoriza los cruces subterráneos de cauces públicos (Barranco de la Fuente, Travessat y otros) mediante línea subterránea de transporte de energía eléctrica, y se establecen los condicionantes generales y específicos de la actuación. Remitido informe al interesado, este toma razón mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2013.  
- Se presentan informes favorables condicionados por parte de los servicios técnicos de: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Comunidad de Regantes de la Real Séquia de Moncada, Comunidad de Regantes Séquia de Mestalla, Gas Natural Distribución SDG, SA, Jazztel Telecomunicaciones, SA, y Telefónica de España, SAU, los cuales son atendidos por el interesado, y mediante sendos escritos, toma razón de los mismos.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados a Dirección General de Gestión del Medio Natural, Cableuropa, SA (Ono), y Retevisión Grupo Abertis, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Energía de Valencia solicitó en el mismo acto a los distintos ayuntamientos afectados, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de València: se emite con fecha 21 de febrero de 2013, informe del Servicio de Coordinación de las Administraciones Públicas, por el que cumpliendo con lo ordenado por Decreto de alcaldía 23 de enero de 2013, se remiten todos los condicionados e informes formulados por el ayuntamiento sobre la línea en cuestión, con la excepción de los Servicios del Órgano Autónomo Municipal de Parques y Jardines, y la Escuela Municipal de Jardinería, que no han informado en plazo, no habiéndose opuesto reparo ni observación alguna por los servicios de: Proyectos Urbanos, de Actividades, y de los Servicios Centrales Técnicos. No obstante, si que se han manifestado diferentes valoraciones y propuesto ciertos condicionamientos en los informes emitidos por los siguientes servicios municipales, y que en síntesis se detallan:  
- de Jardinería. Con fecha 24 de enero de 2013, emite informe de conformidad condicionado.  
- de Circulación y Transporte. Con fecha 25 de enero de 2013, emite escrito en el que manifiesta que siguen siendo válidas las condiciones que se establecieron en el anterior informe de fecha 27 de mayo de 2011.  
- de Patrimonio Histórico. Con fecha 28 de enero de 2013, emite escrito en el que informa que el ámbito de actuación del proyecto no se encuentra dentro de ninguna de las áreas de vigilancia arqueológica definidas en el Plan general de ordenación urbana (PGOU) de València, por lo que no es necesario realizar intervención arqueológica. No obstante, si con motivos de las obras, aparecieran restos arqueológicos o indicios de la existencia de estos, se atenderá a los preceptos del artículo 65 de la Ley 4/1998, de patrimonio cultural valenciano.  
- de Gestión de Residuos Sólidos. Con fecha 28 de enero de 2013, emite escrito en el que manifiesta que la obra deberá cumplir lo regulado en la Ordenanza municipal de limpieza urbana, por lo que deberá presentar un proyecto de medidas preventivas y servicios de limpieza para su aprobación.  
- de Planeamiento. Con fecha 28 de enero de 2011, emite informe por el que manifiesta que no consta que se encuentre en trámite ningún documento de planeamiento que afecta al trazado de la línea, informa de las distintas zonas de ordenación urbanística que quedarían afectadas por el trazado de la línea, identificando sus afecciones, y remite al Plan general de ordenación urbana de València, a la modificación puntual del PGOU y homologación del sector PRR1, y al Plan parcial del sector PRR1 Ademúz, en cuanto a las determinaciones urbanísticas que forman parte de la ordenación pormenorizada y que podrían afectar a la instalación.  
- de Alumbrado. Con fecha 30 de enero de 2013, emite informe condicionado. Con fecha 11 de marzo de 2013, el interesado toma razón del informe condicionado del Servicio de Alumbrado de fecha 19 de febrero de 2013, adjunto.  
- de la Oficina de Coordinación de Obras en Vía Pública. Con fecha 30 de enero de 2013, emite escrito en el que remite a lo expuesto en el informe de fecha 26 de mayo de 2011, el cual no se ha tenido en consideración con el anexo de variante de trazado del proyecto, e informa que el trazado discurre por calles inexistentes.  
- de Contaminación Acústica y Análisis Medio ambiental. Con fecha 31 de enero de 2013, emite escrito en el que manifiesta no tener nada que objetar al anexo de variante del trazado del proyecto, siempre y cuando se cumpla la Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.  
- de Obras de Infraestructura. Con fecha 4 de febrero de 2013, emite informe condicionado.  
- del Ciclo Integral del Agua. Con fecha 4 de febrero de 2013, emite escrito en el que consideran no conforme la memoria del proyecto presentada, por no estar recogido en él, el cruzamiento de las tuberías arteriales indicadas en el anterior informe de la sección de aguas, emitido el día 18 de mayo de 2011. Consta informe de la Sección de Planificación y Proyectos del Servicio del Ciclo Integral del Agua, de fecha 25 de enero de 2013, por el que informan favorable el anexo de variante del trazado del proyecto, estableciendo unos condicionantes de comunicación de inicio de obras, de reposición de servicios y de modificación del trazado.  
- de Patrimonio. Con fecha 11 de febrero de 2013, emite escrito por el que se ratifica con carácter general en el informe emitido anteriormente.  
- de la Fundación Deportiva Municipal. Con fecha 5 de febrero de 2013, emite escrito en el que manifiesta no tener inconveniente técnico alguno para la ejecución de los trabajos referenciados en el proyecto.  
Remitidos los precitados informes al interesado, este mediante escrito de fecha 17 de abril de 2013, toma razón de los informes favorables y condicionados de los servicios municipales de: Coordinación de las Administraciones Públicas, Circulación y Transporte, Patrimonio Histórico, Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza, Planeamiento, Alumbrado, Contaminación Acústica y Análisis del Medio, Obras Públicas, Sección Planificación y Proyectos del Ciclo Integral del Agua, Patrimonio, Fundación Deportivo Municipal y de Jardinería.  
Con fecha 26 de abril de 2013, Red Eléctrica de España, SAU, presenta sendos escritos de alegaciones a los informes de los Servicios Municipales del Ciclo Integral del Agua y de la Oficina de Coordinación de Obras en Vía Pública, y que en síntesis versaban: que el nuevo proyecto, describe las infraestructuras tanto las tuberías básicas del Sistema Básico Metropolitano de Abastecimiento del EMSHI, como las de abastecimiento de agua en altas, del EMIMET; que para evitar la afección con el colector norte azarbe entre Beniferri y el parque de Cabecera, se ha retranqueado el trazado, evitando cualquier impacto sobre la caseta de compuerta de la acequia Petra, el arquetón de obra número 4, y el colector norte y su desdoblamiento, salvando además la afección a las tuberías DN1000 y DN800 de la nueva tríada de agua potable; que la afección a las redes planificadas de la red de agua potable de DN800 y DN1000, tal y como indica EMIVASA, en su informe de fecha 4 de diciembre de 2012, ya no supone afección debido a la distancia a la que se plantea, y la afección futura con el cruce se ve notablemente reducida; que la profundidad de la zanja, en su tramo urbano, se situará de manera que permita un mayor espacio de cruce por encima, si bien para el resto del recorrido que discurre por camino de huerta, se mantendrá la distancia original del proyecto, lo mismo que en las cámaras de empalme por razones de seguridad de las personas; que se incorpora al proyecto, la documentación aportada; que se ha modificado el trazado del cable eliminando la afección sobre la zona 2, camino del Fondos, y la zona 3, por lo que ya no se contempla el cruce y el paralelismo con tubería DN800 en C/Ciudad de Elda; que respecto a la zona de afección 4, se confirma el cruzamiento de la autovía en el pk 9+070 mediante perforación dirigida, por lo que no se prevé afección directa a la autovía A-4, ni a los servicios adyacentes; que se adjuntan los informes favorables condicionados de fecha 25 de enero de 2013 de la Sección de Planificación y Proyectos del Servicio Integral del Agua, y de fecha 4 de diciembre de 2012, de EMIVASA; y que la reposición de la capa base de hormigón del firme será efectivamente repuesta en las condiciones establecidas en el condicionado, con 20 cm más a cada lado y con una mezcla bituminosa de las capas intermedias y de rodadura del ancho total de carriles que se vean afectados.  
Remitido el precitado escrito de alegaciones de fecha 26 de abril de 2013, al Servicio de Coordinación de las Administraciones Públicas del Ayuntamiento de València, este mediante escrito de fecha 20 de junio de 2014, ratifica el informe del Servicio de Coordinación de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras de fecha 11 de junio de 2013, por el que manifiesta que no ha recibido la adenda de modificación en el escrito de alegaciones, por lo que no puede informarse sobre ella, y que OCOVAL no puede informar de las redes de abastecimiento de agua en alta presión, el informe de la Sección de Planificación y Proyectos del Servicio del Ciclo Integral del Agua, de fecha 7 de junio de 2013, por el que se ratifica en su informe favorable de fecha 25 de enero de 2013, y el informe de la Sección de Aguas, del Servicio del Ciclo Integral del Agua, de fecha 12 de junio de 2013, por el que manifiesta que, una vez subsanadas las deficiencias indicadas en el informe de fecha 4 de febrero de 2013, no se prevé la existencia de impactos significativos en lo que respecta al abastecimiento municipal de aguas, por lo que no hay inconveniente en la ejecución al presente proyecto con las correcciones presentadas.  
Con fecha 27 de febrero de 2014, Red Eléctrica de España, SAU, atendiendo al informe desfavorable de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) de fecha 31 de mayo de 2011, a las reuniones mantenidas con responsables de la EMSHI y de la Empresa Metropolitana de Aguas, y al informe negativo del Servicio de Abastecimiento, presenta informe de alegaciones por el que manifiesta, en relación al paralelismo de la línea con las infraestructuras de la EMSHI en su cruce con la CV-365, que se ha tomado la determinación de alejar la instalación, con la canalización en zanja, profundizando hasta obtener una distancia mínimo del elemento de la EMSHI, de 2 m entre aristas exteriores, cumpliendo así las especificaciones de dicho organismo; en relación con el requerimiento de armar la canalización de REE a lo largo del recorrido en paralelo bajo la CV-365, Red Eléctrica de España, desestima dicha opción, puesto que los informes y especificaciones de la EMSHI, solo se refiere a que las canalizaciones eléctricas deban ser autosoportadas en el caso de cruzamientos superiores por el elemento cruzante y no en paralelismos, como sucede en esta situación, además que la separación de 2 m entre instalaciones, provee de suficiente espacio para cualquier actuación en la infraestructura de la EMSHI, sin que esta se vea comprometida; y por último, como complemento a estas soluciones adoptadas, se adjunta informe de influencias electromagnéticas solicitado, en el que se concluye que los efectos de la línea sobre la tubería de hierro fundido propiedad de la EMSHI están debajo de los niveles admisibles.  
Remitido el informe de alegaciones de fecha 20 de febrero de 2014, y la documentación que lo acompaña, al Servicio de Coordinación de las Administraciones Públicas del Ayuntamiento de València, este mediante escrito de fecha 9 de junio de 2014, remite el escrito del Servicio de Coordinación de Obras en vía Pública de fecha 14 de mayo de 2014, en el que manifiesta que dicho servicio no es nombrado en el informe de alegaciones de REE, y los temas tratados tampoco son competencia de este servicio, y escrito del Servicio Ciclo Integral del Agua de fecha 8 de mayo de 2014, en el que manifiesta que el EMSHI es el actual responsable de la gestión de la tubería DN600 afectada, por lo que se deberá dirigir a él, para la supervisión de las actuaciones propuestas por REE.  
Finalmente, con fecha 8 de julio de 2014, Red Eléctrica de España, SAU, presenta escrito de contestación a los informes del EMSHI, en el que manifiesta que a pesar de que la solución inicial planteada cumplía las distancias de seguridad para cruzamientos y paralelismos recogidas en el Real decreto 223/2008, en la ordenanza municipal de abastecimiento de aguas de València y en la Ordenanza municipal de zanjas y catas, se tomo la determinación de alejar las instalaciones, con la canalización en zanja, profundizando hasta obtener una distancia mínima del elemento de la EMSHI de 2 m entre aristas exteriores, tal y como dictaminaba las especificaciones de dicho organismo, puesto que las condiciones del medio finalmente lo permitían; que dicha distancia, provee de espacio suficiente para que en caso de avería no se vea comprometida la intervención; que se remitió el informe de influencias electromagnéticas solicitado, donde se manifestaba que se estaba muy por debajo de los límites establecidos en las normativas al respecto conocidas; que se aportó información sobre las protecciones a tomar en la fase de ejecución de la canalización, estando, en cualquier caso, abiertos a atender las exigencias que imponga la EMSHI, en cuanto a horarios y sistemas de seguridad; que el proyecto cumple todos los requisitos generales que debe aplicarse en el diseño y la construcción para garantizar su adecuación con relación a la seguridad de las personas, el medio ambiente y su correcto funcionamiento; y finalmente, dado que la documentación aportada no les ha resultado válida, rogamos relacionen la normativa, guías, estudios y/o ejemplo donde se establezcan los límites que la EMSHI considera aplicables respecto a la influencia electromagnética, corrosión de materiales y seguridad de las personas operarias del tubo. No consta su remisión al ayuntamiento o EMSHI.  
- Ayuntamiento de Paterna. Mediante escrito de fecha 8 de enero de 2013, los Servicios Técnicos Municipales, manifestaron que el trazado propuesto se ajustaba al criterio municipal, y que se deberá analizar la afección generada en su entorno de actuación, estableciendo las medidas paliativas y soluciones constructivas acordes. El citado informe fue atendido por el interesado, y mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2013, fueron aceptados los condicionados y tomado en razón.  
- Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber. Con fecha 28 de diciembre de 2012, los Servicios Técnicos Municipales, manifestaron no existir inconveniente para que se de conformidad a la autorización solicitada. El citado informe fue atendido por el interesado, y mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2013, tomó razón del mismo.  
- Ayuntamiento de L'Eliana. Con fecha 20 de diciembre de 2012, los Servicios Técnicos Municipales, propusieron, dado el elevado número de servicios que discurren por la calle Espina, dos alternativas al trazado de la línea por la citada calle. Dicho informe, fue remitido al interesado, el cual con fecha 12 de febrero de 2013, acuerda modificar el trazado de la línea desplazándola a la plataforma inferior de la calle, aportando plano de detalle de tal modificación, para ser remitido al ayuntamiento. La citada documentación fue remitida al ayuntamiento, el cual con fecha 5 de febrero de 2013, emite informe favorable al trazado. Dada la escasa magnitud de la modificación, apenas se desplaza el trazado unos metros de su trazado original, esta modificación no queda reflejada en ningún proyecto de modificación, remitiéndose a los planos finales de obra, para determinar finalmente su trazado.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido y al objeto de que, en el plazo de treinta días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados ambientales al proyecto técnico de modificación del trazado de la instalación, el Servicio Territorial de Energía de Valencia, remitió sendos escritos a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, adjuntado a los mismos copias del proyecto de la instalación eléctrica referenciada, estudio de impacto ambiental, documento de síntesis del estudio de impacto ambiental y el estudio de integración paisajística.   
Como resultado, algunos organismos emitieron informe, en algunos casos favorables y otros condicionados, los cuales fueron atendidos por el interesado, y en su caso, tomados en razón. No obstante, la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, en atención a un tramite de consulta previo, en su informe de fecha 7 de febrero de 2013, concluyó la necesidad de presentar una adenda modificativa del proyecto de documentación ambiental, en la que se incluyera el nuevo trazado, las mejoras ambientales asociadas al mismo, así como las variaciones significativas de afección al medio ambiente, significándose que la modificación implicaba una nueva fase de información pública y consultas.  
Atendiendo al citado informe, con fecha 20 de febrero de 2013, Red Eléctrica de España, SAU, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, escrito solicitando se efectúen los trámites preceptivos previstos en el artículo 9.3 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, acompañando al citado escrito de las correspondientes copias de la adenda al estudio de impacto ambiental, todo ello, a fin de someter el citado documento ambiental modificado a una nueva fase de información pública y consultas.  
Por lo tanto, la solicitud de autorización administrativa y de reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, ha sido nuevamente objeto de información pública a efectos ambientales, conforme se establece en el artículo 9 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental, en el artículo 22 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de impacto ambiental, en la redacción dada por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el artículo 58 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de paisaje de la Comunitat Valenciana, durante el plazo de treinta días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 26 de marzo de 2013 (DOGV 7012).  
- El Butlletí Oficial de la Província de València, del 17 de mayo de 2013 (BOPV 116).  
- El diario de prensa Las Provincias, edición Valencia, de 23 de mayo de 2013.  
Con la misma finalidad y plazo el Servicio Territorial de Energía de Valencia, remitió estas solicitudes a los Ayuntamientos de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana para su exposición en los respectivos tablones de anuncios, requiriendo de estos, una vez finalizado el período de publicidad, le remitieran diligencia acreditativa de la exposición, las cuales constan en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido y al objeto de que, en el plazo de treinta días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados ambientales al proyecto técnico de la instalación, el Servicio Territorial de Energía de Valencia, remitió sendos escritos a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, adjuntado a los mismos copias del proyecto de la instalación eléctrica referenciada, adenda del estudio de impacto ambiental, y documento de síntesis del estudio de impacto ambiental, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de València. Se emite con fecha 13 de mayo de 2013, informe del Servicio de Coordinación de las Administraciones Públicas, por el que cumpliendo con lo ordenado por Decreto de alcaldía de fecha 24 de mayo de 2011, se remiten los informes emitidos por los siguientes servicios municipales, y que en síntesis se detallan:  
- del Ciclo Integral del Agua. Con fecha 17 de abril de 2013, emite informe favorable al anexo modificativo en materia ambiental.  
- de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza. Con fecha 18 de abril de 2013, emite escrito en el que manifiesta que la obra deberá cumplir lo regulado en la Ordenanza municipal de limpieza urbana, por lo que deberá presentar un proyecto de medidas preventivas y servicios de limpieza para su aprobación.  
- de Contaminación Acústica y Análisis Medio Ambiental. Con fecha 19 de abril de 2013, emite escrito en el que manifiesta no tener nada que objetar al anexo modificativo del estudio de impacto ambiental de la línea, siempre y cuando se respete en la fase de ejecución del proyecto, la Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.  
- de Sanidad. Con fecha 22 de abril de 2013, emite escrito en el que manifiesta no tener nada que alegar al proyecto presentado, excepto que debe cumplirse lo dispuesto en el Real decreto 1066/2011, de 20 de septiembre, en lo referente a los límites de exposición para la protección sanitaria y evaluación de riesgos por emisiones radioeléctricas.  
- de Jardinería. Con fecha 26 de abril de 2013, emite escrito en el que reiteran lo informado en el informe de fecha 10 de mayo de 2011.  
- de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA. Con fecha 24 de abril de 2013, emite informe en el que se concluye que atendiendo a la documentación examinada, no se prevé la existencia de impactos significativos en materia medioambiental en lo que respecta al abastecimiento de aguas a la ciudad de València.  
Remitidos los precitados informes al interesado, este mediante escrito de fecha 3 de junio de 2013, toma razón de los informes favorables y condicionados de los servicios municipales del Ayuntamiento de València, en materia medioambiental.  
- Manifiesta el Ayuntamiento de Paterna, mediante escrito de fecha 3 de mayo de 2013, que previo al inicio de las obras, se deberá justificar el cumplimiento de la Ordenanza municipal de arbolado, aportando para ello plano con el trazado y la afección a los elementos arbóreos, así como justificación de haber dejado a disponibilidad del Ayuntamiento los árboles indicados en las medidas compensatorias del estudio de impacto ambiental, y requiriendo la comunicación del comienzo de las obras, a fin de coordinar los trabajos con los servicios municipales. Remitido escrito al interesado, este es atendido, y mediante escrito de fecha 3 de junio de 2013, toma razón del mismo.  
- Manifiesta el Ayuntamiento de L'Eliana, no existir inconvenientes a los documentos ambientales.  
- Manifiesta el Ayuntamiento de Godella, no existir efecto alguno sobre el término municipal de Godella.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados a los ayuntamientos de San Antonio de Benagéber, Burjassot, Rocafort, Manises, Bétera, Riba-roja de Túria y Quart de Poblet.  
- Se presentan informes favorables condicionados por parte de los servicios técnicos del Servicio de Infraestructuras Verde y Paisaje y Unidad de Sanidad Ambiental, los cuales son atendidos por el interesado, y mediante sendos escritos, toma razón de los mismos.  
- Se presenta informe PATRICOVA de la Subdirección General de Ordenación, Planificación y Actuaciones Territoriales Estratégicas, en la que se concluye de la citada infraestructura no afecta ni modifica las condiciones de inundabilidad de los espacios afectados. Remitido el informe al interesado, este es atendido y tomado en razón.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados al Servicio de Coordinación Urbanística y Territorial, Dirección General de Gestión del Medio Natural, Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad, Servicio Gestión de Espacios Naturales Protegidos, Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, Dirección General de Patrimonio, y Dirección General del Medio Natural.  
Consta en el expediente copia del informe de fecha 20 de junio de 2014, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (expediente 71/2014-AIA), por la que se estima aceptable a los solos efectos ambientales, y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ejecución de la línea eléctrica subterránea, simple circuito, 220 kV, de conexión de la ST Beniferri con la ST L'Eliana, cuyo trazado discurre por los términos municipales de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente y se adopten las medidas indicadas en el apartado segundo de esta resolución.  
Recoge, uno de los condicionantes del apartado segundo de la precitada resolución, que «el cruce con la acequia de Moncada, atendiendo a la proximidad con el cruce de la línea bajo la CV-30, se realizará con perforación dirigida, evitando afección sobre la misma, atendiendo al informe emitido en materia de paisaje. Las acequias y canales de riego afectados por las obras serán restituidos para asegurar su función».  
En cumplimiento del condicionado anterior, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, redacta, el anexo 2 de variante de trazado del proyecto de ejecución de la línea subterránea Beniferri - L'Eliana B, y que modifica en la parte afectada el proyecto de ejecución Anexo I de variante de trazado del proyecto de ejecución de la citada línea  
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1. del Decreto 88/2005, al haberse introducido cambios sustanciales en el proyecto, relacionados con el condicionado ambiental de la declaración de impacto ambiental, con fecha 16 de enero de 2016, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, escrito solicitando:  
 Autorización administrativa previa de modificación de parte de la línea eléctrica subterránea a 220 kV, que formará parte de la red de transporte de alta tensión, y que conectará la subestación Beniferri, situada en el término municipal de València, con la subestación L'Eliana B situada en el término municipal de L'Eliana, denominada Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV simple circuito S.E. Beniferri - S.E. L'Eliana B, en su tramo que discurre por el término municipal de Paterna, cuyo trazado discurrirá por los términos municipales de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana, en la provincia de Valencia, ¿habría que hacer referencia a la parte modificada-  
 Aprobación del proyecto técnico de ejecución, denominado Anexo 2 de variante de trazado del proyecto de ejecución de la línea subterránea Beniferri - L'Eliana B, para la instalación a construir (actualmente denominada autorización administrativa de construcción).  
 Declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
 Proyecto técnico denominado Anexo 2 de variante de trazado del proyecto de ejecución de la línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, Beniferri - L'Eliana, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente y visado por el colegio correspondiente con fecha 9 de diciembre de 2014,  
 Relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación, afectados por la modificación.  
 Separatas para la obtención del condicionado técnico, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la modificación.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta última solicitud ha sido tramitado manteniendo la misma referencia del expediente ATLINE/2010/615/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
La solicitud de autorización administrativa y de reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, ha sido nuevamente objeto de información pública a efectos ambientales, conforme se establece en el artículo 9 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental, en el artículo 22 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de impacto ambiental, en la redacción dada por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el artículo 58 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de paisaje de la Comunitat Valenciana, durante el plazo de treinta días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 5 de agosto de 2016 (DOGV 7845).  
- El Butlletí Oficial de la Província de València, del 19 de julio de 2016 (BOPV 138).  
- El diario de prensa Levante. El mercantil Valenciano, edición Valencia, de 7 de septiembre de 2016.  
Con la misma finalidad y plazo el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, remitió estas solicitudes al Ayuntamiento de Paterna para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de este, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual constan en el expediente.  
  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Servicio Territorial de Obras Públicas. Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2016, el Servicio Territorial de Obras Públicas, informa favorable al proyecto Anexo 2 de variante de trazado del proyecto de ejecución de la línea, siendo válido a todos los efectos el informe realizado por esta administración con fecha 13 de mayo de 2013, dado que la modificación ahora presentada en el anexo 2, no afecta en absoluto a la misma, requiriendo, en todo caso, la solicitud de autorización para la realización de dichas obras, ante este servicio. Consta escrito del interesado de fecha 3 de junio de 2013, por el que toma razón del citado informe de fecha 13 de mayo de 2013.  
- Comunidad de Regantes Séquia de Tormos. Mediante escrito de fecha 27 de julio de 2016, la citada comunidad de regantes, remite informe técnico de fecha 25 de julio de 2016, en el que tras concretar la afección de la línea en su cruce con la acequia de Tormos, se establecen diferentes condicionados relativos a los materiales y medios a emplear, a las distancias de seguridad reglamentarias recogidas en el proyecto, a la reposición de los desperfectos que pudieran surgir durante las obras, a la responsabilidad del titular de la linea sobre su mantenimiento y conservación, a la comunicación de cualquier modificación de la solución proyectada e inicio de la obra, al reconocimiento de la afección indicada en el informe, mediante una anexo al proyecto, al deber de abonar en concepto de aprovechamiento de cauce y cajeros, la cantidad estipulada en el informe, y a someterse expresamente a la jurisdicción y competencia del Tribunal de las Aguas de la Vega de València. Remitido el informe al interesado, este es atendido y tomado en razón, mediante escrito de fecha 2 de noviembre de 2016. Consta en el expediente copia de acuerdo mutuo de las partes, por el que se constituye la servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica, de fecha 24 de octubre de 2016.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar. Mediante escrito de fecha 11 de octubre de 206, el Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, manifiesta que el anexo 2 de variante de trazado del proyecto de ejecución de la citada línea subterránea, no supone una modificación sustancial de lo ya autorizado con fecha 26 de marzo de 2013, por lo que no se observa inconveniente técnico al respecto, no obstante, ha prescrito la prórroga a la precitada autorización, por lo que requerirá tramitar la correspondiente autorización. Remitido el informe al interesado, este es atendido y tomado en razón, mediante escrito de fecha 1 de diciembre de 2016.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados al Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia, Servicio de Coordinación Urbanística y Territorial de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, y Comunidad de Regantes de la Real Séquia de Moncada, a pesar de la reiteración efectuada por el servicio territorial.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia solicitó en el mismo acto al ayuntamiento afectado de Paterna, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Paterna. Tras haber remitido copia del proyecto en formato papel, a requerimiento de los Servicios Técnicos Municipales, estos mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2016, indican la conformidad con la modificación del trazado.   
Consta en el expediente, previa consulta del Servicio Territorial, Informe sobre el anexo II del Proyecto L/220 kV Beniferri - L'Eliana B, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de fecha 26 de enero de 2016, en el que concluye, que el citado anexo II del proyecto de la L/220 kV SE Beniferri - SE L'Eliana B, no requiere un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental, dado que recoge las medidas necesarias para el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) emitida mediante la Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de fecha 20 de junio de 2014 (expediente número 71/2014-AIA).  
Esta infraestructura está contemplada en el anexo de la Orden ITC/2906/2010, de 8 de noviembre, por la que se aprueba el programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de las redes de transporte de energía eléctrica y gas natural. De igual modo, la presente instalación, está contemplada en el documento de planificación energética. Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, aprobado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, publicado en la Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre.  
Con fecha 26 de mayo de 2011 la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo emitió informe favorable solicitado por esta dirección general a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica, a los efectos previstos en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Con fecha 10 de octubre de 2017, el solicitante presento, a través del registro telemático de la Generalitat, documento refundido con la relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación, y que fueron objeto de información pública.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, se fundamente en mejorar el mallado actualmente existente en la zona geográfica de Valencia de la red de transporte a 220 kV, al objeto de conseguir una mejora en su eficiencia y de apoyo a la distribución, lo que se traducirá en la reducción de pérdidas en el sistema, un incremento en la fiabilidad del suministro en la zona, y una mayor calidad del servicio actual.  
Por otro lado, debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el sistema, debiendo remitirse al pronunciamiento favorable del informe, de 26 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evalúa las posibles afecciones de la instalación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente ATLINE/2010/615/46, así como propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con la modificación operada en el artículo 3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, por la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, desde el 6 de julio de 2007, las instalaciones de transporte secundario que no excedan del ámbito territorial de las comunidades autónomas con competencias en la materia, serán autorizadas por estas, todo ello sin perjuicio del régimen transitorio para los procedimientos iniciados con anterioridad a dicha fecha.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de transporte secundario.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, el artículo 121 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, sin perjuicio de la exención que contempla este último para las empresas que vengan ejerciendo la actividad de transporte, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten.  
De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de la instalación precisa de aprobación administrativa.  
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, las instalaciones de transporte de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 53.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
De acuerdo con el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 9.6 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la presente instalación requiere la solicitud de informe previo a la Administración General del Estado (en el momento de emitir el informe correspondía a la Dirección General de Política Energética y Minas del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo), en el que esta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en la citada ley. Dicho informe deberá tenerse en cuenta en el otorgamiento de la autorización.  
De acuerdo con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, la instalación objeto del presente procedimiento está sujeta a evaluación de impacto ambiental.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una línea de transporte de 220 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX, De las infraestructuras del sector energético, de dicha norma legal.  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4 del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 54/1997, y en lo que resulte de aplicación del artículo 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable. La servidumbre de paso comprenderá igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones. Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones industriales, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.  
En virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
Las referencias al Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa para la construcción de la línea eléctrica subterránea (cable) de transporte secundario, simple circuito, Beniferri - L'Eliana B, de tensión nominal 220 kV, titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en los términos municipales de València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana, provincia de Valencia, y cuyas principales características son:  
  
Características generales  
Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 509,13  
Longitud total en metros (zanja) 15.895 (15.865)  
Municipios afectados València, Paterna, San Antonio de Benagéber y L'Eliana  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Posición de línea del parque GIS a 220 kV de la subestación «ST Beniferri»  
Final instalación Posición de línea del parque GIS a 220 kV de la subestación «ST L'Eliana B»  
  
  
Características técnicas  
Núm. de circuitos 1  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Tipo de conductor de fase RHE-RA+2OL 127/220 kV 1 x 2500 mm² Cu + T 375 mm²  
Material conductor de fase Cobre  
Sección total conductor de fase (mm²) 2500  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 509,13  
Aislamiento XLPE  
Espesor aislamiento (mm) 23  
Tipo de pantalla Corona de alambre  
Material de la cubierta exterior: PEHD  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en el conductor   
Iad (kA) 505,136  
Tiempo de cortocircuito t (seg) 0,5  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en la pantalla Iad (kA) 50,14  
Disposición de conductores Tresbolillo.  
Tipo de terminales interiores Botellas terminales unipolares de tipo GIS de interior, enchufable a la celda con aislamiento de hexafloruro de azufre (SF6) tipo GIS.  
Tipo de canalización Tubular hormigonada  
Núm. de tubos cable de potencia 3  
Diámetro exterior tubo corrugado para cable de potencia (mm) 250  
Núm. cables de fibra óptica para comunicaciones 2  
Núm. de fibras cable fibra óptica Monomodo de 48 fibras  
Núm. tubos comunicaciones 1 (tipo cuatritubo)  
Diámetro cuatritubo (mm) (4x) 40  
Zanja De 1 m. de anchura y 1,6 m. de profundidad, con hormigón HM-15/B/20  
Núm. de empalmes 78  
Núm. de tramos 27  
Sistema de puesta a tierra de pantallas Cross-Bonding  
  
  
  
De acuerdo con los proyectos los tramos subterráneos definidos por las cámaras de empalme son:  
  
Núm.   
tramo Origen Final Long. tramo (m)  
1 Posición GIS 220 kV ST Beniferri Cámara de empalme 1 587,76  
2 Cámara de empalme 1 Cámara de empalme 2 587,76  
3 Cámara de empalme 2 Cámara de empalme 3 587,76  
4 Cámara de empalme 3 Cámara de empalme 4 588,58  
5 Cámara de empalme 4 Cámara de empalme 5 572,82  
6 Cámara de empalme 5 Cámara de empalme 6 578,08  
7 Cámara de empalme 6 Cámara de empalme 7 558,39  
8 Cámara de empalme 7 Cámara de empalme 8 568,26  
9 Cámara de empalme 8 Cámara de empalme 9 572,67  
10 Cámara de empalme 9 Cámara de empalme 10 568,77  
11 Cámara de empalme 10 Cámara de empalme 11 565,18  
12 Cámara de empalme 11 Cámara de empalme 12 554,25  
13 Cámara de empalme 12 Cámara de empalme 13 559,85  
14 Cámara de empalme 13 Cámara de empalme 14 556,82  
15 Cámara de empalme 14 Cámara de empalme 15 559,33  
16 Cámara de empalme 15 Cámara de empalme 16 659,08  
17 Cámara de empalme 16 Cámara de empalme 17 672,48  
18 Cámara de empalme 17 Cámara de empalme 18 644,57  
19 Cámara de empalme 18 Cámara de empalme 19 555,01  
20 Cámara de empalme 19 Cámara de empalme 20 578,58  
21 Cámara de empalme 20 Cámara de empalme 21 574,94  
22 Cámara de empalme 21 Cámara de empalme 22 652,92  
23 Cámara de empalme 22 Cámara de empalme 23 652,92  
24 Cámara de empalme 23 Cámara de empalme 24 652,92  
25 Cámara de empalme 24 Cámara de empalme 25 562,22  
26 Cámara de empalme 25 Cámara de empalme 26 556,58  
27 Cámara de empalme 26 Posición GIS 220 kV ST L'Eliana B 567,12  
  
  
  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de treinta y siete millones ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho euros (37.869.858,00 euros).  
Con independencia de las características técnicas de la instalación que se autoriza por la presente, detalladas en las tablas anteriores, y de las modificaciones que eventualmente pudieran ser certificadas por la persona directora facultativa de la obra a su finalización, y recogidas en la autorización de explotación del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, se hace constar a los efectos retributivos que puedan corresponder, que la longitud de la línea ST Beniferri - ST L'Eliana B, previstas en la Planificación energética. Plan de desarrollo de las redes de transporte de energía eléctrica 2015-2020, aprobada por el Consejo de Ministros, es de 16 km de cable, mientras que la longitud de la línea autorizada por la presente resolución es de 15,895 km de cable. Asimismo en esta planificación, la capacidad de transporte del único circuito de cada uno de los dos circuitos de esta instalación es de 500 MVA, tanto en invierno como en verano, valor que difiere con el proyectado y autorizado por la presente, y que es de 509,13 MVA.  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 36.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
De acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, la presente autorización se otorga teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe, de 26 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículo 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estará sometida a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
Conforme a lo dispuesto en el punto segundo de la declaración de impacto ambiental formulada con fecha del 20 de junio de 2014, por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, adicionalmente a las previsiones del proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentos que obran en el expediente, se contemplarán las siguientes condiciones:  
1. Con relación a la proximidad del trazado al Parque Natural del Túria (tramos que bordean su delimitación), y al cruce por el interior del correspondiente PORN, en las zonas donde el trazado discurre próximo a espacios forestales o por el interior de zonas de la huerta, con el fin de prevenir la afección a la fauna asociada, se ejecutarán los trabajos en los meses de agosto a febrero, de acuerdo con el informe emitido por el órgano competente en espacios naturales y el EIA.  
2. De acuerdo con el informe emitido en materia de patrimonio cultural:  
2.1. Respecto al patrimonio arqueológico, será necesario realizar seguimiento intensivo durante las obras. Cualquier hallazgo de índole arqueológica o paleontológica será comunicado inmediatamente a la administración correspondiente.  
2.2. Respecto al patrimonio etnológico, se llevará a cabo un balizamiento y jalonamiento temporal de los elementos más próximos, no pudiendo afectas las obras al elemento referido. Habrá que adecuar el proyecto a la ficha de cada elemento protegido como bien de relevancia local, según el catálogo, en cuanto a su afección y entorno.  
3. Durante las obras y tareas de mantenimiento, en los tramos en los que la línea queda próxima a terreno forestal, deberán adoptarse las medidas de prevención de incendios establecidas en el Decreto 7/2004, de 23 de enero.  
4. El cruce con la acequia de Moncada, atendiendo a la proximidad con el cruce de la línea bajo la CV-30, se realizará con perforación dirigida, evitando afección sobre la misma, atendiendo al informe emitido en materia de paisaje. Las acequias y canales de riego afectados por las obras serán restituidos para asegurar su función.  
5. Para la ejecución del tramo que discurre bajo vía pecuaria se atenderá a la Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías pecuarias.  
6. Se procederá a la correcta gestión de los residuos generados, quedando prohibida la quema de restos vegetales. Se restaurarán a sus condiciones iniciales las áreas que se hayan visto alteradas por las obras.  
7. Las acciones incluidas en el Programa de vigilancia ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
8. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberán ser comunicadas al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar los proyectos de ejecución Anexo de variante de trazado del proyecto de ejecución de la línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, Beniferri - L'Eliana, de fecha de visado 13 de septiembre de 2012, y Anexo 2 de variante de trazado del proyecto de ejecución de la línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, Beniferri - L'Eliana, de fecha de visado 9 de diciembre de 2014, redactados por persona técnica titulada competente, y presentados para la construcción de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto y sus anexos presentados y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de veinticuatro (24) meses desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6389, de 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de diez días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose con la afección a las fincas particulares incluidas en la relación del Anexo I la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y de las Secciones 2.ª y 3.ª del Capítulo V del Título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Red Eléctrica de España, SA Unipersonal la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
 La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
 La publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
 La notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.  
 Dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML