Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7991, del 02-03-2017 (2017/1482)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2016, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la modificació i ampliació de part de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica del parc de 20 kV de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Alzira, de titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada al terme municipal d'Alzira, província de València, i autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució de la referida modificació i ampliació. Expedient ATRCCT/2015/2/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7991

Data del DOGV
:   02-03-2017

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2017/1482

CVE


Data del document
:   28-07-2016

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [Alzira](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2016, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la modificació i ampliació de part de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica del parc de 20 kV de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Alzira, de titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada al terme municipal d'Alzira, província de València, i autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució de la referida modificació i ampliació. Expedient ATRCCT/2015/2/46.  
 [2017/1482]  
Antecedents de fet  
Amb data 13 d'agost de 2015, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del llavors Servei Territorial d'Energia de València, imprés normalitzat en què sol·licitava:  
- Autorització administrativa prèvia per a la modificació i ampliació, per remodelació de part de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica del parc de 20 kV de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Alzira, en el terme municipal d'Alzira.  
- Autorització administrativa de construcció per a la instal·lació a construir (anteriorment denominada aprovació del projecte tècnic).  
Junt amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanya la documentació següent:  
- Projecte tècnic per a l'execució de les instal·lacions esmentades, firmat per tècnic titulat competent, acompanyat de declaració responsable d'aquest de data 29 de juliol de 2015.  
- Separates tècniques, en suport digital, per a l'obtenció dels condicionats tècnics de l'Ajuntament d'Alzira, i del Servei Territorial d'Urbanisme.  
Posteriorment, el 21 d'abril de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, va presentar còpia de l'informe de data 12 d'abril de 2016 (expedient 38/2016-CON), de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, en què es resol no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte de modificació i ampliació de la subestació 220/132/66/20 kV ST Alzira per a la renovació dels mòduls 1 i 2 del sistema de 20 kV.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATRCCT/2015/2/46, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
Les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica per a les quals se sol·licita autorització de modificació i ampliació s'executarà en el terme municipal d'Alzira (València), concretament a l'interior de la subestació transformadora existent ST Alzira, propietat de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
Consta com a primer antecedent de la subestació, Resolució de data 5 de gener de 1959 de la Direcció General d'Indústria del Ministeri d'Indústria, per la qual s'autoritza la instal·lació de la nova ST Alzira, així com la respectiva acta d'inspecció de data 7 de novembre de 1960 i autorització de funcionament de data 17 de desembre de 1960, emesa per la llavors Delegació d'Indústria de València.  
  
Després de posteriors ampliacions i modificacions, consta en l'expedient còpia de les autoritzacions administratives preceptives de les instal·lacions que són objecte d'aquesta modificació i ampliació (renovació del parc de 20 kV), és a dir: Resolució de 27 de desembre de 1991, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza l'ampliació i modificació de l'estació transformadora de 220/132/66/20/11 kV a Alzira, així com acta d'inspecció i autorització d'enganxada de data 14 de setembre de 1992, emesa pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
Actualment, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001, registre accessible en el lloc web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, durant el termini de 20 dies en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 21 de març de 2016, (DOCV 7745).  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no han sigut presentades al·legacions.  
Conforme al procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals a càrrec seu, puguen ser afectats per, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament d'Alzira. No consta en l'expedient resposta a l'informe sol·licitat amb data notificació de 17 de març de 2016.  
- Servei Territorial d'Urbanisme. No consta en l'expedient resposta a l'informe sol·licitat amb data notificació de 5 d'abril de 2016.  
  
Consta en l'expedient, còpia de l'informe relatiu a la modificació del sistema de 20 kV en la ST Alzira, de data 12 d'abril de 2016, formulat per la Direcció General de Gestió del Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (expedient 38/2016-CON), en què es resol no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte mencionat, per no requerir-ho d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i la Llei 2/1989, de 3 de març.  
La necessitat de la instal·lació sol·licitada es fonamenta a renovar el parc del sistema de 20 kV existent, que per la seua antiguitat ha assolit la seua vida útil assignada. Les noves cel·les permeten instal·lar tecnologia GIS, major fiabilitat i qualitat del subministrament, així com una reducció de riscos en les tasques d'explotació i manteniment.  
Ha de considerar-se que la instal·lació de distribució sol·licitada no genera incidències negatives en el Sistema, ja que es tracta una modificació duta a terme en el parc de 20 kV d'interior de la xarxa de distribució de la ST Alzira. Aquesta subestació permet un suport a la distribució i demanda de grans consumidors i compleix una funció en el sistema de tipus «Connexió», per facilitar l'enllaç amb la xarxa de transport dels consumidors.  
Consta en l'expedient informe favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient ATRCCT/2015/2/46, i proposta de resolució del Servei d'Energia i de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrites a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, per estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 14 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constitueix part de la xarxa de distribució elèctrica.  
D'acord amb el que disposa l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, els articles 37 i 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que preveu aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als que exercisquen l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a) i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (d'acord amb la nova terminologia introduïda per l'esmentada Llei 24/2013).  
De conformitat amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, D'impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment no constitueix un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental.  
D'acord amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, per estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
De conformitat amb el que estableix l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
  
Tenint en compte l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia per a la modificació i ampliació de part de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica del parc de 20 kV de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Alzira, de titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, situada en el polígon 34, parcel·la 221, del terme municipal d'Alzira, província de València, que s'indiquen a continuació:  
  
- Desmuntatge dels mòduls de cel·les 1 i 2 d'aïllament d'aire del parc de 20 kV, situats en l'interior de l'edifici 1, i compost per:  
Mòdul 1: sistema de doble barra (DB) que compta amb 13 posicions:  
· Nou (9) posicions de línia amb interruptor.  
· Una (1) posició de transformador T-1 amb interruptor i amb mesura de tensió.  
· Una (1) posició de serveis auxiliars (SA).  
· Una (1) posició de bateria de condensadors amb interruptor.  
· Una (1) posició d'enllaç de barres amb interruptor.  
El mòdul compta, per a cada embarrat amb una unió amb mòdul 3, que no suposa posició elèctrica, ja que la funció elèctrica de partició i unió es comptabilitza en el mòdul 3.  
Mòdul 2: sistema de doble barra (DB) que compta amb 10 posicions:  
· Sis (6) posicions de Línia amb interruptor.  
· Una (1) posició de transformador T-4 amb interruptor i amb mesura de tensió.  
· Una (1) posició de serveis auxiliars i bateria de condensadors amb interruptor.  
· Una (1) posició d'enllaç de barres amb interruptor.  
· Una (1) posició d'adaptació del mòdul 2 amb el mòdul 1, amb interruptor en el mòdul 2.  
El mòdul compta, per a cada embarrat amb una unió amb mòdul 3, que no suposa posició elèctrica, ja que la funció elèctrica de partició i unió es comptabilitza en el mòdul 3.  
- Instal·lació de dos nous mòduls de cel·les (mòdul 1 i mòdul 2), amb aïllament en SF6, situats en l'edifici 1. Els nous mòduls queden amb les característiques següents:  
Mòdul 1: sistema de doble barra (DB) que compta amb 17 posicions:  
· Huit (8) posicions de línia amb interruptor.  
· Una (1) posició de transformador de potència amb interruptor per al T1.  
· Una (1) posició de serveis auxiliars per al TSA1.  
· Una (1) posició de mesura de tensió per a les barres 1A.  
· Una (1) posició de mesura de tensió per a les barres 1B.  
· Una (1) posició d'enllaç de barres amb interruptor.  
· Dos (2) posicions, una per cada barra, d'unió amb el mòdul 3, que no suposa posició elèctrica, ja que la funció elèctrica partició i unió es comptabilitza en el mòdul 3.  
· Dos (2) posicions de partició + unió, una per cada barra, de mòdul 1 a mòdul 2, amb interruptor en mòdul 1. Les posicions de partició i unió de barres mencionades conformen en conjunt una única posició de partició de barres com a funció elèctrica.  
Mòdul 2: sistema de doble barra (DB) que compta amb 15 posicions:  
· Huit (8) posicions de línia amb interruptor.  
· Una (1) posició de transformador de potència amb interruptor per al T4.  
· Una (1) posició de serveis auxiliars per al TSA2  
· Una (1) posició de mesura de tensió per a les barres 2A.  
· Una (1) posició de mesura de tensió per a les barres 2B.  
· Una (1) posició d'enllaç de barres amb interruptor.  
· Dos (2) posicions, una per cada barra, d'unió amb el mòdul 1, que no suposa posició elèctrica, ja que la funció elèctrica partició i unió es comptabilitza en el mòdul 1.  
- Renovació del sistema de control i comunicació d'ambdós mòduls per a una gestió telecomandada d'aquests.  
- Estesa de nous cables de mitjana tensió entre l'eixida d'MT dels transformadors de potència-T-1 i T-4 i la seua corresponent cel·la de SF6 a instal·lar, realitzat amb cable d'aïllament sec tipus HEPRZ1 12/20 kV 1x400 mm², amb tres ternes per fase entre el transformador T-1 i el mòdul 1, i dos ternes per fase entre el transformador T-4 i el mòdul 2; així com entre els transformadors de serveis auxiliars i la corresponent cel·la de serveis auxiliars, amb cable d'aïllament sec tipus HEPRZ1 12/20 kV 1x150 mm², amb un cable per fase. Connectat de nou conductor nu amb protecció avifauna a l'eixida de MT dels transformadors de potència.  
- Renovació i instal·lació de servicis auxiliars: enllumenat, força, sistemes contra incendis, ventilació i climatització.  
El pressupost total del projecte de modificació i ampliació de la instal·lació objecte d'aquesta autorització és d'un milió dos-cents trenta-un mil huit-cents noranta-huit euros amb setanta-set cèntims d'euro (1.231.898,77 ?).  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
El titular d'aquesta autorització tindrà els drets, deures i obligacions arreplegats en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en aquesta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució, redactat per tècnic titulat competent, acompanyat de declaració responsable d'aquest de data 29 de juliol de 2015, presentat per a la construcció de la instal·lació de modificació i ampliació descrita en el punt primer d'aquesta resolució, que habilita Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per aquesta instal·lació i que han sigut acceptats pel seu titular. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general l'aprovació corresponent.  
  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que estableix el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de 10 mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta del termini per mitjà de sol·licitud motivada davant d'aquest òrgan directiu, acompanyant a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. El titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
5. Així mateix, el titular d'aquesta resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjudici del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb la seua adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
7. Una vegada finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València als efectes de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme allò que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
8. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en aquest procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general.  
9. Aquesta direcció general, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte aquesta aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades.  
  
Tercer  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generaltat Valenciana.  
- La notificació de la present resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell, de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Se significa que la mencionada publicació es realitzarà, a més, als efectes de notificació de la present resolució als interessats que siguen desconeguts, dels qui s'ignore el seu lloc o domicili de la notificació o el mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per aquells o els seus representants, tot això d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que estableix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
  
València, 28 de juliol de 2016.- La directora general d'Indústria i Energia: Júlia Company Sanus.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7991, del 02-03-2017 (2017/1482)

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la modificación y ampliación de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica del parque de 20 kV de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Alzira, de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Alzira, provincia de Valencia, y autorización administrativa de construcción del proyecto técnico de ejecución de la referida modificación y ampliación. Expediente ATRCCT/2015/2/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7991

Fecha DOGV
:   02-03-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2017/1482

CVE


Fecha del documento
:   28-07-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [Alzira](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la modificación y ampliación de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica del parque de 20 kV de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Alzira, de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Alzira, provincia de Valencia, y autorización administrativa de construcción del proyecto técnico de ejecución de la referida modificación y ampliación. Expediente ATRCCT/2015/2/46.  
 [2017/1482]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 13 de agosto de 2015, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa previa para la modificación y ampliación, por remodelación de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica del parque de 20 kV de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Alzira, en el término municipal de Alzira,  
- y autorización administrativa de construcción para la instalación a construir (anteriormente denominada aprobación del proyecto técnico).  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompaña la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de las citadas instalaciones, firmado por técnico titulado competente, acompañado de declaración responsable del mismo de fecha 29 de julio de 2015.  
- Separatas técnicas, en soporte digital, para la obtención de los condicionados técnicos del Ayuntamiento de Alzira, y del Servicio Territorial de Urbanismo.  
Posteriormente, el 21 de abril de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, presentó copia del informe de fecha 12 de abril de 2016 (expediente 38/2016-CON), de la Dirección General de de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, en la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de modificación y ampliación de la subestación 220/132/66/20 kV ST Alzira para la renovación de los módulos 1 y 2 del sistema de 20 kV.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATRCCT/2015/2/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Las instalaciones de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización de modificación y ampliación se ejecutará en el término municipal de Alzira (Valencia), concretamente en el interior de la subestación transformadora existente ST Alzira, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
Constan como primer antecedente de la subestación, Resolución de fecha 5 de enero de 1959 de la Dirección General de Industria del Ministerio de Industria, por la que se autoriza la instalación de la nueva ST Alzira, así como la respectiva acta de inspección de fecha 7 de noviembre de 1960 y autorización de funcionamiento de fecha 17 de diciembre de 1960, emitida por la entonces Delegación de Industria de Valencia.  
Tras posteriores ampliaciones y modificaciones, consta en el expediente copia de las autorizaciones administrativas preceptivas de las instalaciones que son objeto de la presente modificación y ampliación (renovación del parque de 20 kV), a saber: Resolución de 27 de diciembre de 1991, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la ampliación y modificación de la estación transformadora de 220/132/66/20/11 kV en Alzira, así como acta de inspección y autorización de enganche de fecha 14 de septiembre de 1992, emitida por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
A fecha de la presente, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 21 de marzo de 2016, (DOCV 7745).  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Alzira. No consta en el expediente respuesta al informe solicitado con fecha de notificación de 17 de marzo de 2016.  
- Servicio Territorial de Urbanismo. No consta en el expediente respuesta al informe solicitado con fecha de notificación de 5 de abril de 2016.  
Consta en el expediente, copia del informe relativo a la modificación del sistema de 20 kV en la ST Alzira, de fecha 12 de abril de 2016, formulado por la Dirección General de Gestión del Medio Natural y de Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (expediente 38/2016-CON), en la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental el mencionado proyecto, al no requerirlo de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y la Ley 2/1989, de 3 de marzo.  
La necesidad de la instalación solicitada se fundamenta en renovar el parque del sistema de 20 kV existente, que por su antigüedad han alcanzado su vida útil asignada, permitiendo las nuevas celdas a instalar de tecnología GIS, mayor fiabilidad y calidad del suministro, así como una reducción de riesgos en las tareas de explotación y mantenimiento.  
Debe considerarse que la instalación de distribución solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata una modificación llevada a cabo en el parque de 20 kV de interior de la red de distribución de la ST Alzira. Esta subestación permite un apoyo a la distribución y demanda de grandes consumidores, cumpliendo una función en el sistema de tipo «Conexión», por facilitar el enlace con la red de transporte de los consumidores.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente ATRCCT/2015/2/46, y propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 14 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de distribución eléctrica.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, los artículos 37 y 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículo 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de impacto ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento no constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental.  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa para la modificación y ampliación de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica del parque de 20 kV de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Alzira, de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, situada en el polígono 34, parcela 221, del término municipal de Alzira, provincia de Valencia, que se relacionan a continuación:  
- Desmontaje de los módulos de celdas 1 y 2 de aislamiento de aire del parque de 20 kV, situados en el interior del edificio 1, y compuesto por:  
Módulo 1: sistema de doble barra (DB) que cuenta con 13 posiciones:  
· Nueve (9) posiciones de línea con interruptor.  
· Una (1) posición de transformador T-1 con interruptor y con medida de tensión.  
· Una (1) posición de servicios auxiliares (SSAA).  
· Una (1) posición de batería de condensadores con interruptor.  
· Una (1) posición de enlace de barras con interruptor.  
El módulo cuenta, para cada embarrado con una unión con módulo 3, que no supone posición eléctrica, ya que la función eléctrica de partición y unión se contabiliza en el módulo 3.  
Módulo 2: sistema de doble barra (DB) que cuenta con 10 posiciones:  
· Seis (6) posiciones de línea con interruptor.  
· Una (1) posición de transformador T-4 con interruptor y con medida de tensión.  
· Una (1) posición de servicios auxiliares y batería de condensadores con interruptor.  
· Una (1) posición de enlace de barras con interruptor.  
· Una (1) posición de acoplamiento del módulo 2 con el módulo 1, con interruptor en el módulo 2.  
El módulo cuenta, para cada embarrado con una unión con módulo 3, que no supone posición eléctrica, ya que la función eléctrica de partición y unión se contabiliza en el módulo 3.  
- Instalación de dos nuevos módulos de celdas (módulo 1 y módulo 2), con aislamiento en SF6, situados en el edificio 1. Quedando los nuevos módulos con las siguientes características:  
Módulo 1: sistema de doble barra (DB) que cuenta con 17 posiciones:  
· Ocho (8) posiciones de línea con interruptor.  
· Una (1) posición de transformador de potencia con interruptor para el T1.  
· Una (1) posición de servicios auxiliares para el TSA1.  
· Una (1) posición de medida de tensión para las barras 1A.  
· Una (1) posición de medida de tensión para las barras 1B.  
· Una (1) posición de enlace de barras con interruptor.  
· Dos (2) posiciones, una por cada barra, de unión con el módulo 3, que no supone posición eléctrica, ya que la función eléctrica partición y unión se contabiliza en el módulo 3.  
· Dos (2) posiciones de partición + unión, una por cada barra, de módulo 1 a módulo 2, con interruptor en módulo 1. Las posiciones de partición y unión de barras mencionadas conforman en conjunto una única posición de partición de barras como función eléctrica.  
Módulo 2: sistema de doble barra (DB) que cuenta con 15 posiciones:  
· Ocho (8) posiciones de línea con interruptor.  
· Una (1) posición de transformador de potencia con interruptor para el T4.  
· Una (1) posición de servicios auxiliares para el TSA2  
· Una (1) posición de medida de tensión para las barras 2A.  
· Una (1) posición de medida de tensión para las barras 2B.  
· Una (1) posición de enlace de barras con interruptor.  
· Dos (2) posiciones, una por cada barra, de unión con el módulo 1, que no supone posición eléctrica, ya que la función eléctrica partición y unión se contabiliza en el módulo 1.  
- Renovación del sistema de control y comunicación de ambos módulos para una gestión telemandada de los mismos.  
- Tendido de nuevos cables de media tensión entre la salida de MT de los transformadores de potencia T-1 y T-4 y su correspondiente celda de SF6 a instalar, realizado con cable de aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x400 mm², con tres ternas por fase entre el transformador T-1 y el módulo 1, y dos ternas por fase entre el transformador T-4 y el módulo 2; así como entre los transformadores de servicios auxiliares y la correspondiente celda de servicios auxiliares, con cable de aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x150 mm², con un cable por fase. Conexionado de nuevo conductor desnudo con protección avifauna a la salida de MT de los transformadores de potencia.  
- Renovación e instalación de servicios auxiliares: alumbrado, fuerza, sistemas contraincendios, ventilación y climatización.  
El presupuesto total del proyecto de modificación y ampliación de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón doscientos treinta y un mil ochocientos noventa y ocho euros con setenta y siete céntimos de euro (1.231.898,77 ?).  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción del proyecto técnico de ejecución, redactado por técnico titulado competente, acompañado de declaración responsable del mismo de fecha 29 de julio de 2015, presentado para la construcción de la instalación de modificación y ampliación descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de 10 meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el plazo máximo de 10 días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
8. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general.  
9. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
  
València, 28 de julio de 2016.- La directora general de Industria y Energía: Júlia Company Sanus.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML