Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9611, del 06-06-2023 (2023/5886)

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2022, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per substitució dels mòduls 1 i 2 i adequació del mòdul 3 del sistema de 20 kV, i substitució amb augment de potència dels transformadors de servei de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Paterna, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, situada al terme municipal de Paterna, província de València (expedient de referència ATRCCT/2019/14/46).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9611

Data del DOGV
:   06-06-2023

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2023/5886

CVE


Data del document
:   09-06-2022

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2022, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per substitució dels mòduls 1 i 2 i adequació del mòdul 3 del sistema de 20 kV, i substitució amb augment de potència dels transformadors de servei de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Paterna, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, situada al terme municipal de Paterna, província de València (expedient de referència ATRCCT/2019/14/46). [2023/5886]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 6 de febrer de 2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, imprés normalitzat sol·licitant:  
- Autorització administrativa prèvia per a la modificació, per substitució dels mòduls 1 i 2 i adequació del mòdul 3 del sistema de 20 kV, i substitució amb augment de potència dels transformadors de servei de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Paterna, situada al terme municipal de Paterna, província de València.  
  
- Autorització administrativa de construcció de la referida modificació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanyava la següent documentació:  
- Projecte tècnic administratiu, denominat «Renovació dels mòduls denominats 1 i 2 de cel·les del sistema de 20 kV denominada ST Paterna», de data 30 de gener de 2019, acompanyat de declaració responsable de la persona tècnica competent projectista de la mateixa data,  
  
- Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte tal com estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; i  
- «Full resum de subestacions, centres de transformació i línies de transport i distribució d'energia elèctrica», de data 30 de gener de 2019, signat per la persona tècnica competent projectista i pel representant de la titular de la instal·lació.  
Amb data 10 d'abril de 2019, el sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat.  
Posteriorment, el 18 de maig de 2022, després de l'oportú requeriment, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, va presentar aclariments relatius a la ubicació de cel·les en interior i línies en servei, en la qual es conclou que, les esmentades cel·les inicialment es van instal·lar en intempèrie i a principis dels anys 90 del segle XX, I-DE, va promoure una campanya de millora de les condicions d'explotació, operació i conservació en aquesta mena de mòduls de cel·les consistent en la instal·lació d'edificis per a albergar-les, actuant en diverses subestacions, entre elles, ST Paterna. Així mateix, s'aporta esquema unifilar indicant els noms de les línies de MT que escometen a cada cel·la instal·lada i futura.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATRCCT/2019/14/46, incoat a l'efecte pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València.  
La instal·lació de distribució d'energia elèctrica per a la qual se sol·licita autorització se situa al polígon industrial Font del Gerro al terme municipal de Paterna, amb accés des del carrer Ciutat de Gibraltar, s/n, concretament a l'interior de la subestació transformadora de distribució existent ST Paterna 132/66/20 kV, en la parcel·la amb referència cadastral: 7471901YJ1777S0001PS, i amb coordenades georeferenciades UTM (fus 30, ETRS89) següents X: 716973,66 - Y: 4377359,33: titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, com així consta en el projecte tècnic d'execució.  
Consta com a antecedent relacionat amb la instal·lació objecte de modificació de la subestació els següents actes administratius:  
- Resolucions de data 11 d'octubre de 1978, de la Direcció General de l'Energia del llavors Ministeri d'Indústria, per la qual s'autoritza l'establiment de la subestació transformadora d'energia elèctrica, denominada «Paterna» i s'aprova el projecte d'execució d'aquestes instal·lacions (exp. 6522/77).  
- Resolució de data 15 de març de 1979, de la Delegació Provincial de València del llavors Ministeri d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza l'enganxament definitiu de part de les instal·lacions autoritzades en les precitades resolucions de data 11 d'octubre de 1978.  
  
- Resolució del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, amb data de registre d'eixida de 26 de febrer de 1992, per la qual s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació i modificació de l'estació de transformació de 132/66/20 kV a Paterna (exp. EATCT/488/91).  
  
- Resolució de data 5 de febrer de 1992, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, per la qual s'autoritza l'enganxament definitiu de les instal·lacions objecte d'ampliació i modificació de l'estació de transformació de 132/66/20 kV a Paterna (exp. EATCT/488/91).  
  
Consten en els citats actes administratius, les instal·lacions dels mòduls 1 i 2 del sistema de 20 kV i els transformadors de serveis objecte de renovació i modificació per la present resolució.  
- Resolució de data 27 de març de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, i s'aprova el projecte d'execució d'ampliació de la subestació Transformadora de 132/66/20 kV denominada «ST Font del Gerro» situada al terme municipal de Paterna (València) (Exp. ATASCT/2000/231/46)  
- Resolució de data 14 d'agost de 2001, del llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, per la qual s'atorga autorització d'explotació a la instal·lació de modificació per ampliació de transformador denominat T6 132/21,5 kV i 40 MW i instal·lació de 13 noves cel·les de 20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada «ST Font del Gerro», autoritzades mitjançant la resolució esmentada instruïda sota l'expedient de referència ATASCT/2000/231/46.  
  
Consten en els esmentats actes administratius, l'autorització de les instal·lacions del mòdul 3 del sistema de 20 kV objecte d'adequació per la present resolució. D'altra banda, cal advertir que, no obstant això la denominació de la subestació recollida en els dos actes administratius anteriors facen referència a la «ST Font del Gerro», han d'entendre's que la seua denominació és la subestació ST Paterna, fent referència aquella denominació al polígon industrial on se situa la subestació.  
  
Amb data 9 de juliol de 2019, ha sigut publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (núm. 129), la inscripció del canvi de denominació social «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal» per la denominació «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal».  
  
En el mateix sentit, en la data d'aquest document, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible des del lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, durant el termini de 20 dies en:  
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 6 de maig de 2021 (DOGV 9077).  
Així mateix, el projecte ha sigut exposat per a consulta pública en la següent adreça electrònica https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-electriques, en castellà;  
i https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-electriques, en valencià, en l'apartat «Informació pública».  
D'acord amb la documentació que obra en l'expedient, no han sigut presentades al·legacions.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o els drets del qual al seu càrrec, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de Paterna. Hi ha en l'expedient un escrit de l'Àrea de Sostenibilitat i Vertebració Territorial, dependència: Edificació i usos, de data 3 de maig de 2020, per la qual es concedeix la conformitat a la sol·licitud presentada.  
En relació amb el pronunciament ambiental de la instal·lació, la interessada ha manifestat que la instal·lació no està subjecta a declaració d'impacte ambiental, havent d'entendre's aquesta indicació de conformitat amb l'«Informe sobre projectes de reforma en subestacions», de data 22 d'agost de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, en estimar que les modificacions consistents en la substitució d'equips o aparellatge existent per altres anàlegs, no tindran efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris indicats en l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental.  
La modificació plantejada en el projecte tècnic presentat de l'ST Paterna relativa a la present resolució té per objecte, en síntesi, en:  
  
- Modificació per renovació dels mòduls denominats 1 i 2, i adequació del mòdul 3 del sistema del sistema de 20 kV de la subestació transformadora de 132/66/20 kV, que comprén el desmuntatge de les cel·les actuals disposades en els mòduls 1 i 2 del sistema 20 kV i muntatge de noves cel·les amb aïllament en SF6, amb reducció del nombre de cel·les d'aquests mòduls, fins i tot adequació de les interconnexions amb el mòdul 3 existent;  
- i substitució dels actuals transformadors de servei per uns altres de major potència.  
No es contempla cap modificació en la resta de les instal·lacions.  
  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i a avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, ve determinada pel compromís de millorar les condicions d'operació, manteniment i qualitat del servei d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, en les seues instal·lacions, per la qual cosa ha proposat reemplaçar les actuals posicions del sistema de 20 kV dels mòduls 1 i 2, basades en cel·les amb aïllament a l'aire i tall en buit per noves cel·les modulars basades en aïllament integral en SF6, incorporant un sistema de protecció i control basat en tecnologia digital.  
  
A l'efecte de la seua justificació ha d'indicar-se que la modificació de la subestació de transformació ST Paterna, objecte de la present resolució, ha sigut prevista en els plans d'inversió triennals presentats per I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, destacant concretament:  
- En el Pla d'Inversió Triennal 2019-2021, informat favorablement per aquesta direcció general, es va recollir l'actuació denominada «Renovació de Subestacions» en la subestació ST Paterna, com a inversió prevista per al 2019, codi d'obra P2-E-199, i inversió bruta de 707.460 €, no havent-hi informació relativa a la participació de tercers en aquesta actuació.  
- En el Pla d'Inversió Triennal 2020-2022, informat igualment favorablement per aquesta direcció general, es produeix una modificació del codi d'obra, passant a ser el 100727287, i actualitzant-se la inversió bruta global a la quantitat de 837.460,29 €, així com l'any de la seua posada en servei per al 2020, no aportant major informació de l'actuació.  
Ha de considerar-se que la modificació sol·licitada no genera incidències negatives en el Sistema, ja que es tracta una renovació, duta a terme al parc de distribució, existent i en servei, de l'ST Paterna.  
Consta en l'expedient proposta del Servei d'Energia, la qual ha sigut elevada per la Subdirecció General d'Energia i Mines a aquest centre directiu per a la seua resolució.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 13 del Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, desenvolupat mitjançant l'Ordre 1/2021, de 6 d'abril, i modificat pel Decret 27/2022, d'11 de març, del Consell; i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les Conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l'article 38.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre; i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'administració per als qui estiguen exercint l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció.  
  
De conformitat amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'estableix que no serà objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada, les modificacions de les característiques d'un projecte consignat en l'annex I o en l'annex II, diferents de les modificacions descrites en l'article 7.1.c ja autoritzats, executat o en procés d'execució, quan valorades per l'òrgan ambiental competent, no tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, conforme als criteris de valoració definits en el citat article 7.2.c. En relació amb aquest pronunciament, s'ha tingut en consideració «L'informe sobre projectes de reforma en subestacions», de data 22 d'agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, al qual ens remetem per precisió i per a evitar reproduccions innecessàries (accessible en el web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació Ambiental - Avaluació d'Impacte Ambiental (Tramitació no telemàtica) - Procediment de tramitació i aprovació de projectes).  
D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats, igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
De conformitat amb el que es disposa de la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en aquest decret llei en tràmit a la seua entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguen presentar una nova sol·licitud.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
Primer. Atorgament d'autorització administrativa prèvia  
Atorgar autorització administrativa prèvia a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, per a la modificació per substitució dels mòduls 1 i 2 i adequació del mòdul 3 del sistema de 20 kV, i substitució amb augment de potència dels transformadors de servei de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Paterna, amb l'abast que es relaciona a continuació:  
Emplaçament:  
- Municipi (província): Paterna (València)  
- Localització: carrer Ciutat de Gibraltar, s/n, del polígon industrial Font del Gerro.  
- Referència cadastral parcel·la: 7471901YJ1777S0001PS  
- Projecció cartogràfica UTM (Fus 30, ETRS89) següents X: 716973,66 - Y: 4377359,33  
- Superfície parcel·la subestació: 27.874 m²  
- Superfície subestació: 13.245 m²  
Instal·lacions i equips a executar:  
- Sistema de 20 kV. Modificació per renovació dels mòduls 1 i 2 del sistema de 20 kV de la subestació, reemplaçant les actuals cel·les amb aïllament a l'aire i tall en buit, per noves cel·les modulars basades en aïllament integral en SF6, que comprenen:  
• Desmuntatge:  
• Mòdul 1:  
- Una (1) posició de transformador blindada d'interior amb interruptor (per a alimentació a l'enfangat).  
- Huit (8) posicions de línia blindades d'interior amb interruptor.  
- Una (1) posició de bateria de condensadors blindada d'interior amb interruptor.  
- Una (1) posició d'alimentació a transformador serveis auxiliars blindada d'interior sense interruptor.  
- Un (1) sistema de mesura de tensió en barres blindada d'interior sense interruptor, instal·lada en la mateixa cel·la física al costat del sistema de mitjana de tensió en barres del mòdul 2  
- Una (1) posició de partició longitudinal blindada d'interior amb interruptor, instal·lada en una cel·la física.  
• Mòdul 2:  
- Set (7) posicions de línia blindades d'interior amb interruptor.  
- Una (1) posició d'alimentació a transformador serveis auxiliars blindada d'interior sense interruptor.  
- Un (1) sistema de mesura de tensió en barres sense interruptor, instal·lada en la mateixa cel·la física al costat del sistema de mitjana de tensió en barres del mòdul 1.  
- Una (1) posició d'unió blindada d'interior sense interruptor, instal·lada en una cel·la física.  
• Instal·lació o muntatge:  
• Mòdul 1:  
- Una (1) posició de transformador blindada d'interior amb interruptor de 1.600 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit.  
- Huit (8) posicions de línia blindades d'interior amb interruptor de 630 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit.  
  
- Una (1) posició de bateria de condensadors blindada d'interior amb interruptor de 630 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit.  
- Una (1) posició d'alimentació a transformador serveis auxiliars blindada d'interior sense interruptor.  
- Un (1) sistema de mesura de tensió en barres sense interruptor, instal·lat físicament en la cel·la de posició de serveis auxiliars.  
- Una (1) posició de partició blindada d'interior amb interruptor de 1.600 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit, formant un conjunt de Partició-Unió amb la posició d'Unió del mòdul 2, ocupant cadascuna una cel·la, fins i tot la seua interconnexió.  
  
- Una (1) posició d'unió sense interruptor, formant un conjunt de Partició-Unió amb la posició de Partició del mòdul 3, ocupant cadascuna una cel·la, fins i tot la seua interconnexió.  
• Mòdul 2:  
- Quatre (4) posicions de línia blindades d'interior amb interruptor de 630 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit.  
- Un (1) sistema de mesura de tensió en barres sense interruptor, instal·lat físicament en la cel·la d'unió d'aquest mòdul  
- Una (1) posició de partició blindada d'interior amb interruptor de 1.600 A d'intensitat nominal en servei i 25 ca d'intensitat de curtcircuit, formant un conjunt de Partició-Unió amb la posició d'Unió del mòdul 3, ocupant cadascuna una cel·la, fins i tot la seua interconnexió.  
  
- Una (1) posició d'unió sense interruptor, formant un conjunt de Partició-Unió amb la posició de Partició del mòdul 1, ocupant cadascuna una cel·la, fins i tot la seua interconnexió.  
• Mòdul 3:  
- Adaptació d'una posició de línia existent com a posició d'unió de barres per a formar un conjunt de Partició-Unió amb la posició de Partició del mòdul 2, ocupant cadascuna una cel·la, fins i tot la seua interconnexió.  
Les posicions de partició i unió de barres conformen en conjunt una única posició de partició de barres com a funció elèctrica, de manera que en total existeixen tres (3) posicions de partició-unió amb cable entre els mòduls 1, 2 i 3 en el sistema de 20 kV, conformant un sistema de simple barra partida en anell.  
• Transformadors de serveis auxiliars:  
Renovació per substitució amb ampliació de potència dels actuals transformadors de serveis auxiliars (TSA-1 i TSA-2):  
Desmuntatge:  
- Actuals dos (2) transformadors de serveis auxiliars (TSA-1 i TSA-2) de 100 kVA de potència i relació de transformació 20/0.23-0.133 kV cadascun;  
Muntatge:  
- Dos (2) nous transformadors de serveis auxiliars (TSA-1 i TSA-3), d'aïllament en oli i 250 kVA de potència, amb relació 20 kV + 2,5 % + 5 % + 7,5 % + 10 % / 0.420-0,242 kV cadascun, instal·lats en intempèrie pròxim a l'edifici en el qual s'allotgen les cel·les a les quals es connecten. El TSA-1 es connectarà a la nova posició d'alimentació a transformador serveis auxiliars blindada d'interior sense interruptor del Mòdul 1, mentre que el TSA-3 es connectarà a una posició existent del Mòdul 3.  
• Obra civil.  
Adaptació de l'edifici de cel·les existent que alberga actualment els mòduls 1 i 2 de cel·les del Sistema de 20 kV, per a la recepció de les noves cel·les, fins i tot la seua compartimentació.  
El pressupost total del projecte de modificació de la instal·lació objecte de la present autorització és de set-cents quaranta-un mil sis-cents nou euros amb quaranta-sis cèntims d'euro (741.609,46 €), valor a què ascendeix el projecte d'execució, i sense perjudici del valor d'inversió bruta (837.460,29 €) consignat en el Pla d'Inversió Triennal 2020-2022, tal com s'ha indicat en els antecedents.  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon. Atorgament d'autorització administrativa de construcció  
Atorgar autorització administrativa de construcció dels elements i/o parts de la instal·lació del projecte tècnic d'execució, de data 30 de gener de 2019, redactat per persona tècnica titulada competent i acompanyat de declaració responsable de la mateixa data, presentat per a la construcció de la modificació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució, habilitant a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionants tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació, i que han sigut acceptats pel seu titular.  
  
En cas que fora necessari introduir modificacions en la instal·lació, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a la seua execució les autoritzacions corresponents. En cas de tractar-se de modificacions no substancials, segons l'article 13 del Decret 88/2005, no es requerirà autorització administrativa prèvia ni autorització administrativa de construcció de la modificació, i únicament hauran d'obtindre l'autorització d'explotació. Per a la sol·licitud d'autorització d'explotació es procedirà d'acord amb el que es disposa en l'article 12 del Decret 88/2005, aportant, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'element modificat.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
Els transformadors de potència de serveis auxiliars autoritzats per la present hauran de complir amb les prescripcions del Reglament (UE) núm. 548/2014 de la Comissió, de 21 de maig de 2014, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als transformadors de potència xicotets, mitjans i grans (DOUE L 152/1, del 25.5.2014), modificat pel Reglament (UE) 2019/1783 de la Comissió, d'1 d'octubre de 2019, havent d'aportar la documentació acreditativa corresponent en sol·licitar l'autorització d'explotació.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de sis (6) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a l'efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. El titular de la present resolució vindrà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució vindrà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjudici del que es preveu en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta Direcció General o del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines, podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes, en relació amb la seua adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils el comunicarà al servei territorial competent en matèria d'energia a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta sol·licitud s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, acreditant que és conforme als reglaments tècnics en la matèria i a la present autorització administrativa, i autorització de construcció del projecte d'execució, a la qual acompanyarà la resta de documentació exigida per la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial aplicable a la instal·lació. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme l'indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
En tractar-se d'una instal·lació d'una activitat regulada econòmicament pel sistema elèctric i sotmesa a planificació o retribució, s'acompanyarà certificació del sol·licitant de l'autorització d'explotació relativa a la informació de les característiques tècniques i econòmiques d'aquelles contingudes en el pla anual del transportista o distribuïdor i les referències, quan siga escaient, a les instal·lacions tipus previstes en la regulació en què queda enquadrada, així com la mateixa informació corresponent a la instal·lació efectivament executada i l'autorització d'explotació de la qual se sol·licita. Igualment s'indicarà el pressupost real d'execució, i la part que haja sigut sufragada per tercers diferents del sol·licitant d'aquesta autorització. Aquesta mateixa informació s'acompanyarà respecte a les instal·lacions existents que són modificades, substituïdes i/o adequades, aportant còpia de les autoritzacions d'explotació (o actes de posada en servei), i en cas de no aportar-les, justificació de no disposar-ne, i en aquest cas s'acompanyarà de la referència a l'expedient i la seua data, perquè siga recaptada per aquesta administració amb la finalitat que, en la resolució d'autorització d'explotació de les instal·lacions la posada en servei de les quals s'autoritze, es faça referència expressa al desmantellament i tancament de les parts afectades.  
Quan aquest centre directiu siga el competent per a autoritzar l'explotació de la instal·lació, el corresponent servei territorial realitzarà la instrucció d'aquest procediment i elevarà a aquesta Direcció General la documentació pertinent per a emetre la respectiva autorització d'explotació, juntament amb el seu informe.  
8. Aquesta direcció general, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en aquella.  
  
Tercer. Publicitat i notificació de la present resolució  
Ordenar:  
- la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificació de la present resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o degueren emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta Conselleria, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 9 de juny de 2022.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Sílvia Cerdà Alfonso.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9611, del 06-06-2023 (2023/5886)

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por sustitución de los módulos 1 y 2 y adecuación del módulo 3 del sistema de 20 kV, y sustitución con aumento de potencia de los transformadores de servicio de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Paterna, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, ubicada en el término municipal de Paterna, provincia de Valencia (expediente de referencia ATRCCT/2019/14/46).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9611

Fecha DOGV
:   06-06-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2023/5886

CVE


Fecha del documento
:   09-06-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por sustitución de los módulos 1 y 2 y adecuación del módulo 3 del sistema de 20 kV, y sustitución con aumento de potencia de los transformadores de servicio de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Paterna, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, ubicada en el término municipal de Paterna, provincia de Valencia (expediente de referencia ATRCCT/2019/14/46). [2023/5886]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 6 de febrero de 2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa previa para la modificación, por sustitución de los módulos 1 y 2 y adecuación del módulo 3 del sistema de 20 kV, y sustitución con aumento de potencia de los transformadores de servicio de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada «ST Paterna», ubicada en el término municipal de Paterna, provincia de Valencia, y  
- Autorización administrativa de construcción de la referida modificación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico administrativo, denominado «Renovación de los módulos denominados 1 y 2 de celdas del sistema de 20 kV denominada «ST Paterna»», de fecha 30 de enero de 2019, acompañado de declaración responsable de la persona técnica competente proyectista de la misma fecha,  
- Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y  
- «Hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica», de fecha 30 de enero de 2019, firmada por la persona técnica competente proyectista y por el representante de la titular de la instalación.  
Con fecha 10 de abril de 2019, el solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
Posteriormente, el 18 de mayo de 2022, tras el oportuno requerimiento, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, presentó aclaraciones relativas a la ubicación de celdas en interior y líneas en servicio, en la que se concluye que, las citadas celdas inicialmente se instalaron en intemperie y a principios de los años 90 del siglo XX, I-DE, promovió una campaña de mejora de las condiciones de explotación, operación y conservación en este tipo de módulos de celdas consistente en la instalación de edificios para albergar las mismas, actuando en varias subestaciones, entre ellas, ST Paterna. Asimismo, se aporta esquema unifilar indicando los nombres de las líneas de MT que acometen a cada celda instalada y futura.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATRCCT/2019/14/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.  
La instalación de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización se sitúa en el Polígono Industrial Fuente del Jarro en el término municipal de Paterna, con acceso desde la calle Ciudad de Gibraltar, s/n, concretamente en el interior de la subestación transformadora de distribución existente «ST Paterna» 132/66/20 kV, en la parcela con referencia catastral: 7471901YJ1777S0001PS, y con coordenadas georreferenciadas UTM (Huso 30, ETRS89) siguientes X: 716973,66 Y: 4377359,33:, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, como así consta en el proyecto técnico de ejecución.  
Consta como antecedente relacionado con la instalación objeto de modificación de la subestación los siguientes actos administrativos:  
- Resoluciones de fecha 11 de octubre de 1978, de la Dirección General de la Energía del entonces Ministerio de Industria, por la que se autoriza el establecimiento de la subestación transformadora de energía eléctrica, denominada «Paterna» y se aprueba el proyecto de ejecución de dichas instalaciones (Exp. 6522/77).  
- Resolución de fecha 15 de marzo de 1979, de la Delegación Provincial de Valencia del entonces Ministerio de Industria y Energía, por la que se autoriza el enganche definitivo de parte de las instalaciones autorizadas en las precitadas Resoluciones de fecha 11 de octubre de 1978.  
- Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, con fecha de registro de salida de 26 de febrero de 1992, por la que se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación y modificación de la estación de transformación de 132/66/20 kV en Paterna (Exp. EATCT/488/91).  
- Resolución de fecha 5 de febrero de 1992, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, por la que se autoriza el enganche definitivo de las instalaciones objeto de ampliación y modificación de la estación de transformación de 132/66/20 kV en Paterna (Exp. EATCT/488/91).  
Constan en los citados actos administrativos, las instalaciones de los Módulos 1 y 2 del sistema de 20 kV y los transformadores de servicios objeto de renovación y modificación por la presente resolución.  
- Resolución de fecha 27 de marzo de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, y se aprueba el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación Transformadora de 132/66/20 kV denominada «ST Fuente del Jarro» situada en el término municipal de Paterna (Valencia) (Exp. ATASCT/2000/231/46)  
- Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, del entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia por la que se otorga autorización de explotación a la instalación de modificación por ampliación de transformador denominado T6 132/21,5 kV y 40 MW e instalación de 13 nuevas celdas de 20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada «ST Fuente del Jarro», autorizadas mediante la resolución precitada instruida bajo el expediente de referencia ATASCT/2000/231/46.  
Constan en los precitados actos administrativos, la autorización de las instalaciones del Módulo 3 del sistema de 20 kV objeto de adecuación por la presente resolución. Por otro lado, cabe advertir que, no obstante la denominación de la subestación recogida en los dos actos administrativos anteriores hagan referencia a la «ST Fuente del Jarro», deben entenderse que su denominación es la subestación «ST Paterna», haciendo referencia aquella denominación al polígono industrial donde se ubica la subestación.  
Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en:  
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 6 de mayo de 2021 (DOGV núm. 9077)  
Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-electriques, en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-electriques, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ajuntament de Paterna. Obra en el expediente escrito del Área de Sostenibilidad y Vertebración Territorial, dependencia: Edificación y Usos, de fecha 3 de mayo de 2020, por la que se concede la conformidad a la solicitud presentada.  
En relación con el pronunciamiento ambiental de la instalación, la interesada ha manifestado que la instalación no está sujeta a declaración de impacto ambiental, debiendo entenderse esta indicación de conformidad con el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones», de fecha 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, al estimar que las modificaciones consistentes en la sustitución de equipos o aparamenta existente por otros análogos, no tendrán efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.  
La modificación planteada en el proyecto técnico presentado de la «ST Paterna» atinente a la presente resolución tiene por objeto, en síntesis, en:  
- Modificación por renovación de los módulos denominados 1 y 2, y adecuación del módulo 3 del sistema del sistema de 20 kV de la subestación transformadora de 132/66/20 kV, que comprende el desmontaje de las celdas actuales dispuestas en los módulos 1 y 2 del sistema 20 kV y montaje de nuevas celdas con aislamiento en SF6, con reducción del número de celdas de dichos módulos, incluso adecuación de las interconexiones con el módulo 3 existente.  
- Sustitución de los actuales transformadores de servicio por otros de mayor potencia.  
No contemplándose ninguna modificación en el resto de las instalaciones.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada por el compromiso de mejorar las condiciones de operación, mantenimiento y calidad del servicio de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal en sus instalaciones, para lo que ha propuesto reemplazar las actuales posiciones de del sistema de 20 kV de los módulos 1 y 2, basadas en celdas con aislamiento al aire y corte en vacío por nuevas celdas modulares basadas en aislamiento integral en SF6, incorporando un sistema de protección y control basado en tecnología digital.  
A los efectos de su justificación debe indicarse que la modificación de la subestación de transformación «ST Paterna», objeto de la presente resolución, ha sido prevista en los Planes de Inversión trienales presentados por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, destacando concretamente:  
- En el Plan de Inversión Trienal 2019-2021, informado favorablemente por esta dirección general, se recogió la actuación denominada «Renovación de Subestaciones» en la subestación «ST Paterna», como inversión prevista para el 2019, código de obra P2-E-199, e inversión bruta de 707.460 €, no habiendo información relativa a la participación de terceros en esta actuación.  
- En el Plan de Inversión Trienal 2020-2022, informado igualmente favorablemente por esta dirección general, se produce una modificación del código de obra, pasando a ser el 100727287, y actualizándose la inversión bruta global a la cantidad de 837.460,29 €, así como el año de su puesta en servicio para el 2020, no aportando mayor información de la actuación.  
Debe considerarse que la modificación solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata una renovación, llevada a cabo en el parque de distribución, existente y en servicio, de la «ST Paterna».  
Consta en el expediente propuesta del Servicio de Energía, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 1/2021, de 6 de abril, y modificado por el Decreto 27/2022, de 11 de marzo, del Consell, y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.  
De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, las modificaciones de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, no tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c. En relación con este pronunciamiento, se ha tenido en consideración el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones», de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (Tramitación NO telemática) - Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos).  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
De conformidad con lo dispuesto de la Disposición Transitoria Primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero. Otorgamiento de autorización administrativa previa  
Otorgar autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, para la modificación por sustitución de los módulos 1 y 2 y adecuación del módulo 3 del sistema de 20 kV, y sustitución con aumento de potencia de los transformadores de servicio de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada «ST Paterna», con el alcance que se relaciona a continuación:  
Emplazamiento:  
- Municipio (provincia): Paterna (Valencia)  
- Localización: calle Ciudad de Gibraltar, s/n, del Polígono Industrial Fuente del Jarro.  
- Referencia catastral parcela: 7471901YJ1777S0001PS  
- Proyección cartográfica UTM (Huso 30, ETRS89) siguientes X: 716973,66 Y: 4377359,33  
- Superficie parcela subestación: 27.874 m²  
- Superficie subestación: 13.245 m²  
Instalaciones y equipos a ejecutar:  
- Sistema de 20 kV. Modificación por renovación de los módulos 1 y 2 del sistema de 20 kV de la subestación, reemplazando las actuales celdas con aislamiento al aire y corte en vacío por nuevas celdas modulares basadas en aislamiento integral en SF6, comprendiendo:  
• Desmontaje de:  
• Módulo 1:  
- Una (1) posición de transformador blindada de interior con interruptor (para alimentación al embarrado).  
- Ocho (8) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor.  
- Una (1) posición de batería de condensadores blindada de interior con interruptor.  
- Una (1) posición de alimentación a transformador servicios auxiliares blindada de interior sin interruptor.  
- Un (1) sistema de medida de tensión en barras blindada de interior sin interruptor, instalada en la misma celda física junto al sistema de media de tensión en barras del módulo 2  
- Una (1) posición de partición longitudinal blindada de interior con interruptor, instalada en una celda física.  
• Módulo 2:  
- Siete (7) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor.  
- Una (1) posición de alimentación a transformador servicios auxiliares blindada de interior sin interruptor.  
- Un (1) sistema de medida de tensión en barras sin interruptor, instalada en la misma celda física junto al sistema de media de tensión en barras del módulo 1.  
- Una (1) posición de unión blindada de interior sin interruptor, instalada en una celda física.  
• Instalación o montaje de:  
• Módulo 1:  
- Una (1) posición de transformador blindada de interior con interruptor de 1.600 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
- Ocho (8) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor de 630 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
- Una (1) posición de batería de condensadores blindada de interior con interruptor de 630 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
- Una (1) posición de alimentación a transformador servicios auxiliares blindada de interior sin interruptor.  
- Un (1) sistema de medida de tensión en barras sin interruptor, instalado físicamente en la celda de posición de servicios auxiliares.  
- Una (1) posición de partición blindada de interior con interruptor de 1.600 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito, formando un conjunto de Partición-Unión con la posición de Unión del módulo 2, ocupando cada una de ellas una celda, incluso su interconexión.  
- Una (1) posición de unión sin interruptor, formando un conjunto de Partición-Unión con la posición de Partición del módulo 3, ocupando cada una de ellas una celda, incluso su interconexión.  
• Módulo 2:  
- Cuatro (4) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor de 630 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
- Un (1) sistema de medida de tensión en barras sin interruptor, instalado físicamente en la celda de unión de este módulo  
- Una (1) posición de partición blindada de interior con interruptor de 1.600 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito, formando un conjunto de Partición-Unión con la posición de Unión del módulo 3, ocupando cada una de ellas una celda, incluso su interconexión.  
- Una (1) posición de unión sin interruptor, formando un conjunto de Partición-Unión con la posición de Partición del módulo 1, ocupando cada una de ellas una celda, incluso su interconexión.  
• Módulo 3:  
- Adaptación de una posición de línea existente como posición de unión de barras para formar un conjunto de Partición-Unión con la posición de Partición del módulo 2, ocupando cada una de ellas una celda, incluso su interconexión.  
Las posiciones de partición y unión de barras conforman en conjunto una única posición de partición de barras como función eléctrica, de forma que en total existen tres (3) posiciones de partición-unión con cable entre los módulos 1, 2 y 3 en el sistema de 20 kV, conformando un sistema de simple barra partida en anillo.  
• Transformadores de Servicios Auxiliares:  
Renovación por sustitución con ampliación de potencia de los actuales transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2):  
Desmontaje  
- Actuales Dos (2) transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2) de 100 kVA de potencia y relación de transformación 20/0.23-0.133 kV cada uno,  
Montaje  
- Dos(2) nuevos transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-3), de aislamiento en aceite y 250 kVA de potencia, con relación 20 kV + 2,5 % + 5 % + 7,5 % + 10 % / 0.420-0,242 kV cada uno, instalados en intemperie próximo al edificio en el que se alojan las celdas a las que se conectan. El TSA-1 se conectará a la nueva posición de alimentación a transformador servicios auxiliares blindada de interior sin interruptor del Módulo 1, mientras que el TSA-3 se conectará a una posición existente del Módulo 3.  
• Obra civil.  
Adaptación del edificio de celdas existente que alberga actualmente los módulos 1 y 2 de celdas del Sistema de 20 kV, para la recepción de las nuevas celdas, incluso su compartimentación.  
El presupuesto total del proyecto de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de setecientos cuarenta y un mil seiscientos nueve euros con cuarenta y seis céntimos de euro (741.609,46 €), valor al que asciende el proyecto de ejecución, y sin perjuicio del valor de inversión bruta (837.460,29 €) consignado en el Plan de Inversión Trienal 2020-2022, tal y como se ha indicado en los Antecedentes.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo. Otorgamiento de autorización administrativa de construcción  
Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de ejecución de fecha 30 de enero de 2019, redactado por persona técnica titulada competente y acompañado de declaración responsable de la misma fecha, presentado para la construcción de la modificación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma.  
En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a su ejecución las autorizaciones correspondientes. En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación. Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a los dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
Los transformadores de potencia de servicios auxiliares autorizados por la presente deberán cumplir con las prescripciones del Reglamento (UE) Núm. 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes (DOUE L 152/1, del 25.5.2014), modificado por el Reglamento (UE) 2019/1783 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, debiendo aportar la documentación acreditativa correspondiente al solicitar la autorización de explotación.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de seis (6) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Al tratarse de una instalación de una actividad regulada económicamente por el sistema eléctrico y sometida a planificación o retribución, se acompañará certificación del solicitante de la autorización de explotación relativa a la información de las características técnicas y económicas de aquellas contenidas en el plan anual del transportista o distribuidor y las referencias, cuando proceda, a las instalaciones tipo previstas en la regulación en que queda encuadrada, así como esta misma información correspondiente a la instalación efectivamente ejecutada y cuya autorización de explotación se solicita. Igualmente se indicará el presupuesto real de ejecución, y la parte que haya sido sufragada por terceros distintos del solicitante de dicha autorización. Esta misma información se acompañará respecto a las instalaciones existentes que son modificadas, sustituidas y/o adecuadas, aportando copia de las autorizaciones de explotación (o actas de puesta en servicio), y en caso de no aportarlas, justificación de no disponer de ellas, en cuyo caso se acompañará de la referencia al expediente y fecha de las mismas para que sea recabada por esta Administración con el fin de que en la resolución de autorización de explotación de las instalaciones cuya puesta en servicio se autorice se haga referencia expresa al desmantelamiento y cierre de las partes afectadas.  
Cuando este centro directivo sea el competente para autorizar la explotación de la instalación, el correspondiente servicio territorial realizará la instrucción de este procedimiento y elevará a esta Dirección General la documentación pertinente para emitir la respectiva autorización de explotación, junto con su informe.  
8. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero. Publicidad y notificación de la presente resolución  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 9 de junio de 2022.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Silvia Cerdá Alfonso.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML