Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3257, del 04-06-1998 (1998/4004)

Informació pública de l'aprovació del Projecte de Connexió de la Xarxa de Clavegueram de la Urbanització Malvasur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3257

Data del DOGV
:   04-06-1998

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - A) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

Número del document
:   1998/4004

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Ajuntament de Sagunt

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de l'aprovació del Projecte de Connexió de la Xarxa de Clavegueram de la Urbanització Malvasur. [1998/M4004]
  
La Comissió de Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 1998, va adoptar entre altres, el següent acord:
  
Aprovació del Projecte de Connexió al Clavegueram amb el Col·lector General de la Urbanització Malvasur (Polígon G-1 del Pla Parcial de Platges d'Almardá. Expedient: 23/96).
  
Vist que el senyor José A. Belda Casas, en nom i representació de la Urbanització Malvasur i en referència a l'escrit de 17 de juny de 1996, d'Urbanisme, en què s'indicava la conveniència de realitzar la connexió de les xarxes d'aigües residuals de la Unitat d'Actuació G-1 al col·lector general de la platja d'Almardá, presenta el Projecte de Connexió de la Xarxa de Clavegueram de la Urbanització Malvasur, redactat per l'enginyer de camins senyor Fernando Fernández Díaz i visat pel Col·legi d'Enginyers en data 29 de gener de 1998.
  
Vist que l'enginyer industrial de l'Oficina Tècnica d'Obres d'aquest Ajuntament, en data 19 de febrer de 1998, informa que en línies generals es considera correcta la solució proposta, encara que s'hauran de tindre en compte les següents indicacions:
  
a) En el plànol de perfil longitudinal del col·lector d'aigües negres falta indicar la situació i les quotes de diversos pous de registre que figuren en el plànol de planta general.
  
b) Aparentment existeix alguna errada en el plànol de perfil longitudinal del col·lector d'aigües pluvials, ja que, realitzada visita d'inspecció, s'ha comprovat que existeix un fort descens del terreny des del camí de la Malva-rosa fins a la séquia, que no apareix indicat en el plànol. A més, amb les quotes de rasant de canonada que figuren en aquest plànol no s'obté la pendent indicada.
  
c) D'altra banda, s'haurà d'indicar en el plànol de perfil longitudinal el nivell d'aigua que habitualment hi ha en la séquia i projectar el col·lector de pluvials de manera que l'abocament a aquesta es realitzara, si és possible, a una altura mínima de 20 centímetres sobre el nivell de l'aigua.
  
d) Com que part de la canonada d'aigües pluvials discorrerà per terrenys del polígon G-2 (des del camí de la Malva-rosa fins a la séquia), s'haurà de garantir la disponibilitat d'aquests, bé perquè siguen públics, o bé perquè s'establisca una servitud de pas.
  
e) S'haurà de comptar amb la deguda autorització de la comunitat de regants propietària de la séquia on es pretén connectar la canonada d'aigües pluvials.
  
f) A causa que el nivell freàtic en la zona d'actuació és bastant alt, per tal d'evitar infiltracions en el clavegueram, les parets dels pous de registre hauran de ser de formigó, esquerdejades amb morter de ciment hidròfug de dos centímetres de gruix.
  
g) Encara que en el pressupost del projecte no figure un capítol independent de control de qualitat, aquest haurà d'entendre's inclòs en les partides corresponents, sent d'especial importància que es realitzen els assajos de compactació i qualitat del material utilitzat com a rebliment.
  
h) Si bé en el projecte s'indica que en tota excavació de profunditat superior a dos metres s'utilitzarà estrebació cuallada, en principi serà necessari utilitzar aquest tipus d'estrebació en totes les rases, tret que per la direcció facultativa de les obres es justifique tècnicament la seua innecessitat.
  
i) Seria aconsellable augmentar un poc la pendent del col·lector d'aigües fins a un 4-5?.
  
j) El recobriment de formigó de les canonades caldrà augmentar-lo fins a 15 centímetres.
  
k) En cas que les canonades de pluvials i aigües negres s'allotgen en la mateixa rasa, aquesta haurà de tindre una amplària suficient, de forma que la separació en horitzontal, entre ambdues conduccions i amb relació a les parets de la rasa, siga com a mínim de 10-15 centímetres.
  
Atés que l'article 53, paràgraf últim, de la Llei de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística estableix que, quan es tracte de projectes d'obra pública per a la mera reparació, renovació o introducció de millores ordinàries en obres o serveis ja existents, sense alterar la destinació urbanística del sòl, serà innecessària l'exposició al públic prèvia a la seua aprovació administrativa.
  
Atés que l'article 34 de l'esmentada llei estableix que tota obra pública d'urbanització exigeix l'elaboració d'un projecte d'urbanització, la seua aprovació administrativa i la prèvia publicació d'aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Atés que mitjançant la Resolució de l'Alcaldia de data 10 d'abril de 1997 es delegava en la Comissió de Govern l'aprovació dels projectes d'urbanització.
  
A la vista de tot l'exposat, amb el dictamen favorable de la Comissió d'Urbanisme, Inversions i Manteniment, la Comissió de Govern, per unanimitat, acorda:
  
Primer
  
Aprovar el Projecte de Connexió de la Xarxa de Clavegueram de la Urbanització Malvasur, redactat pel senyor Fernando Fernández Díaz i visat pel Col·legi d'Enginyers en data 29 de gener de 1998, amb les indicacions recollides en l'informe de l'enginyer municipal de data 19 de febrer de 1998.
  
Segon
  
Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com estableix l'article 34 de l'esmentada llei.
  
Contra l'acte que es comunica, que és definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la recepció de l'acord que es notifica, sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre que s'estime procedent.
  
Amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, s'haurà de realitzar la comunicació a l'òrgan administratiu autor de l'acte, segons exigeix l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3257, del 04-06-1998 (1998/4004)

Información pública de la aprobación del Proyecto de Conexión de la Red de Alcantarillado de la Urbanización Malvasur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3257

Fecha DOGV
:   04-06-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1998/4004

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sagunto

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la aprobación del Proyecto de Conexión de la Red de Alcantarillado de la Urbanización Malvasur. [1998/M4004]
  
La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 1998, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
  
Aprobación del Proyecto de Conexión al Alcantarillado con el Colector General de la Urbanización Malvasur (Polígono G-1 del Plan Parcial de Playas de Almardá. Expediente: 23/96).
  
Resultando que por don José A. Belda Casas, en nombre y representación de la Urbanización Malvasur y en referencia al escrito de 17 de junio de 1996, de Urbanismo, en el que se indicaba la conveniencia de realizar la conexión de las redes de aguas residuales de la Unidad de Actuación G-1 al colector general de la playa de Almardá, se presenta el Proyecto de Conexión de la Red de Alcantarillado de la Urbanización Malvasur, redactado por el ingeniero de caminos don Fernando Fernández Díaz y visado por el Colegio de Ingenieros en fecha 29 de enero de 1998.
  
Resultando que por el ingeniero industrial de la Oficina Técnica de Obras de este Ayuntamiento, en fecha 19 de febrero de 1998, se informa que en líneas generales se considera correcta la solución propuesta, si bien se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones:
  
a) En el plano de perfil longitudinal del colector de aguas negras falta indicar la situación y cotas de varios de los pozos de registro que figuran en el plano de planta general.
  
b) Aparentemente existe algún error en el plano de perfil longitudinal del colector de aguas pluviales, puesto que, girada visita de inspección, se ha comprobado que existe un fuerte descenso del terreno desde el camino de la Malvarrosa hasta la acequia, que no aparece reflejado en el plano. Además, con las cotas de rasante de tubería que figuran en este plano no se obtiene la pendiente indicada.
  
c) Por otra parte, deberá indicarse en el plano de perfil longitudinal el nivel de agua que habitualmente hay en la acequia y proyectar el colector de pluviales de manera que el vertido a la misma se realizase, de ser posible, a una altura mínima de 20 centímetros sobre el nivel del agua.
  
d) Puesto que parte de la tubería de aguas pluviales va a discurrir por terrenos del polígono G-2 (desde el camino de la Malvarrosa hasta la acequia), se deberá garantizar la disponibilidad de los mismos, bien porque sean públicos, o bien porque se establezca una servidumbre de paso.
  
e) Se deberá contar con la debida autorización de la comunidad de regantes propietaria de la acequia donde se pretende conectar la tubería de aguas pluviales.
  
f) Debido a que el nivel freático en la zona de actuación se encuentra bastante alto, con objeto de evitar infiltraciones en el alcantarillado, las paredes de los pozos de registro deberán ser de hormigón, enfoscadas con mortero de cemento hidrófugo de dos centímetros de espesor.
  
g) Aunque en el presupuesto del proyecto no figure un capítulo independiente de control de calidad, éste deberá entenderse incluido en las partidas correspondientes, siendo de especial importancia que se realicen los ensayos de compactación y calidad del material utilizado como relleno.
  
h) Si bien en el proyecto se indica que en toda excavación de profundidad superior a dos metros se utilizará entibación cuajada, en principio será necesario utilizar este tipo de entibación en todas las zanjas, a menos que por la dirección facultativa de las obras se justifique técnicamente su innecesidad.
  
i) Sería aconsejable aumentar un poco la pendiente del colector de aguas, hasta un 4-5?.
  
j) El recubrimiento de hormigón de las tuberías deberá aumentarse hasta 15 centímetros.
  
k) En caso que las tuberías de pluviales y aguas negras vayan alojadas en la misma zanja, ésta deberá tener una anchura suficiente, de forma que la separación en horizontal, entre ambas conducciones y con relación a las paredes de la zanja, sea como mínimo de 10-15 centímetros.
  
Considerando que el artículo 53, párrafo último, de la Ley de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística establece que, cuando se trate de proyectos de obra pública para la mera reparación, renovación o introducción de mejoras ordinarias en obras o servicios ya existentes, sin alterar el destino urbanístico del suelo, será innecesaria la exposición al público previa a su aprobación administrativa.
  
Considerando que el artículo 34 de la citada ley establece que toda obra pública de urbanización exige la elaboración de un proyecto de urbanización, su aprobación administrativa y la previa publicación de ésta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Considerando que mediante la Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de abril de 1997 se delegaba en la Comisión de Gobierno la aprobación de los proyectos de urbanización.
  
A la vista de todo lo expuesto, con el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Inversiones y Mantenimiento, la Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda:
  
Primero
  
Aprobar el Proyecto de Conexión de la Red de Alcantarillado de la Urbanización Malvasur, redactado por don Fernando Fernández Díaz y visado por el Colegio de Ingenieros en fecha 29 de enero de 1998, con las indicaciones recogidas en el informe del ingeniero municipal de fecha 19 de febrero de 1998.
  
Segundo
  
Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal como establece el artículo 34 de la citada ley.
  
Contra el acto que se comunica, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción del acuerdo que se notifica, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente.
  
Con carácter previo a la interposición del recurso contencioso administrativo, se deberá realizar la comunicación al órgano administrativo autor del acto, según exige el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML