Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4568, del 19-08-2003 (2003/9123)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2003, del Servei Territorial d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza a Energías Renovables Mediterráneas, SA, la realització de les instal·lacions de la subestació transformadora de Morella 400/132, exp. ATASCT/2002/42.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4568

Data del DOGV
:   19-08-2003

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2003/9123

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2003, del Servei Territorial d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza a Energías Renovables Mediterráneas, SA, la realització de les instal·lacions de la subestació transformadora de Morella 400/132, exp. ATASCT/2002/42. [2003/9123]
  
Examinats els antecedents que hi ha en l'expedient ATASCT/2002/42 de la Unitat d'Energia i Mines, tramitat a instància de la mercantil Energías Renovables Mediterráneas, SA.
  
Antecedents de fet
  
Primer
  
El 18 d'abril de 2002, Energías Renovables Mediterráneas, SA va sol·licitar autorització del projecte de les instal·lacions de la subestació transformadora de Morella 400/132, exp. ATASCT/2002/42.
  
Segon
  
El dia 3 de maig de 2002 van ser satisfetes les taxes de l'esmentat projecte, i se'n notificà l'ingrés el dia 9 de maig de 2002 i començà la seua tramitació.
  
Tercer
  
Es va tramitar la corresponent informació pública del projecte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el 3 de desembre de 2002 i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) el 30 de novembre de 2002.
  
Quart
  
El dia 12 de novembre de 2002 es va trametre a la Conselleria de Medi Ambient l'Estudi d'Impacte Ambiental i, posteriorment, una vegada finalitzat el període d'informació pública, es va enviar el certificat de no-al·legacions i la còpia de la publicació.
  
Cinqué
  
El 14 de novembre de 2002 es va tramitar la separata a l'Ajuntament de Morella, el qual informà, el 20 de novembre de 2002, que el projecte és compatible amb el Pla General d'Ordenació Urbana vigent a Morella.
  
Sisé
  
Amb data 4 de juny de 2003, el cap del Servei d'Avaluació de l'Impacte Ambiental va dictar Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), que estimava acceptable, només als efectes ambientals, el projecte de subestació transformadora 400/132 kV Morella, sempre que s'hi desenvolupe d'acord amb el que s'ha establit en la documentació presentada i en l'apartat segon de la part resolutiva de la DIA.
  
Seté
  
El dia 16 de juny de 2003, personal tècnic de la Unitat d'Energia i Mines va emetre informe tècnic sobre el projecte.
  
Fonaments de dret
  
Primer
  
Vistos els preceptes de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, així com el Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  
Este Servei Territorial d'Indústria resol:
  
Primer
  
Atorgar autorització administrativa prèvia a Energías Renovables Mediterráneas, SA del projecte de les instal·lacions de la subestació transformadora de Morella 400/132, exp. ATASCT/2002/42 les característiques principals d'instal·lacions del qual seran les següents:
  
Sistema de 400 kV:
  
Format per una posició de connexió amb la subestació de Morella de 400 kV.
  
Sistema de 132 kV:
  
Amb una configuració de doble barra, format per les següents posicions:
  
- Una posició d'autotransformador de potència.
  
- Dues posicions de línia.
  
- Una posició d'acoblament.
  
Transformador de potència:
  
Un autotransformador de potència de 450 kV i relació nominal 400+-10% 138/33 kV.
  
Pressupost: 8.325.189,33 euros.
  
De conformitat amb l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, esta autorització s'atorga sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució de la subestació transformadora de Morella 400/132, firmat pel senyor Rafael Portales Alonso i visat pel Col·legi Nacional d'Enginyers de l'ICAI amb data 2 de febrer de 2001, i sotmetre'l a les següents condicions derivades de la Declaració d'Impacte Ambiental:
  
- La reducció de la plataforma del camí, una vegada finalitzades les obres, a 3 metres d'amplària.
  
- Integració dels edificis de la subestació a la tipologia constructiva de la zona. Per a això s'utilitzarà, com s'indica en l'ampliació de l'estudi, un recobriment dels paraments exteriors amb materials i colors que siguen els propis de la zona. La resta de propostes de l'estudi es consideren adequades.
  
- Es procedirà a l'apantallament de la subestació mitjançant revegetació arbòria i arbustiva. La vegetació que s'utilitzarà serà la forestal pròpia de la zona. En les zones que confronten amb cursos d'aigua, la vegetació serà la pròpia de la ribera. Tot això ha de recollir-se en el projecte de revegetació i adequació paisatgística que ha de presentar el promotor.
  
- Les obres es desenvoluparan d'acord amb les indicacions que determine la Direcció General de Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a fi de preservar i potenciar la riquesa historicocultural de la zona.
  
- Es presentarà en esta Direcció General el projecte de revegetació i adequació paisatgista dins dels tres primers mesos després de la notificació de la present resolució.
  
- Presentació dels resultats del programa de vigilància ambiental mitjançant informe i reportatge fotogràfic.
  
L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Direcció General d'Energia, Conselleria d'Infraestructures i Transport (av. Blasco Ibáñez, núm. 50, 46010-Valencia), en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació de la present resolució, de conformitat amb el que s'ha establit en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4568, del 19-08-2003 (2003/9123)

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2003, del Servicio Territorial de Industria y Energía, por la que se autoriza a Energías Renovables Mediterráneas, SA la realización de las instalaciones de la subestación transformadora de Morella 400/132, exp. ATASCT/2002/42.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4568

Fecha DOGV
:   19-08-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2003/9123

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2003, del Servicio Territorial de Industria y Energía, por la que se autoriza a Energías Renovables Mediterráneas, SA la realización de las instalaciones de la subestación transformadora de Morella 400/132, exp. ATASCT/2002/42. [2003/9123]
  
Examinados los antecedentes obrantes en el expediente ATASCT/2002/42 de la Unidad de Energía y Minas, tramitado a instancia de la mercantil Energías Renovables Mediterráneas, SA.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El 18 de abril de 2002, Energías Renovables Mediterráneas, SA solicitó autorización del proyecto de las instalaciones de la subestación transformadora de Morella 400/132, exp. ATASCT/2002/42.
  
Segundo
  
El día 3 de mayo de 2002, fueron satisfechas las tasas del citado proyecto, notificándose su ingreso el día 9 de mayo de 2002 y comenzando su tramitación.
  
Tercero
  
Se tramitó la correspondiente información pública del proyecto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el 3 de diciembre de 2002 y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 30 de noviembre de 2002.
  
Cuarto
  
El día 12 de noviembre de 2002 se remitió a la Conselleria de Medio ambiente el Estudio de Impacto ambiental, y posteriormente, una vez finalizado el periodo de información publica, se envió el certificado de no alegaciones y copia de la publicación
  
Quinto
  
Se tramitó la separata al Ayuntamiento de Morella el 14 de noviembre de 2002, informando éste, el 20 de noviembre de 2002, que el proyecto es compatible con el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Morella.
  
Sexto
  
Con fecha 4 de junio de 2003, el jefe del Servicio de Evaluación del Impacto Ambiental dictó Declaración de Impacto Ambiental (DIA), estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de Subestación transformadora 400/132 kV Morella, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación presentada y en el apartado segundo de la parte resolutiva de la DIA.
  
Séptimo
  
El día 16 de junio de 2003, por parte de personal técnico de la Unidad de Energía y Minas, se emitió informe técnico sobre el proyecto.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Vistos los preceptos de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como el Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
  
Este Servicio Territorial de Industria resuelve:
  
Primero
  
Otorgar autorización administrativa previa a Energías Renovables Mediterráneas, SA del Proyecto de las Instalaciones de la Subestación transformadora de Morella 400/132, exp. ATASCT/2002/42, y cuyas características principales de instalaciones serán las siguientes:
  
Sistema de 400 kV:
  
Formado por una posición de conexión con la subestación de Morella de 400 kV.
  
Sistema de 132 kV:
  
Con una configuración de doble barra, formado por las siguientes posiciones:
  
- Una posición de autotransformador de potencia.
  
- Dos posiciones de línea.
  
- Una posición de acoplamiento.
  
Transformador de potencia:
  
Un autotransformador de potencia de 450 kV y relación nominal 400+-10% 138/33 kV.
  
Presupuesto: 8.325.189,33 euros.
  
De conformidad con el artículo 40.3 de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo
  
Aprobar el Proyecto de ejecución de la Subestación transformadora de Morella 400/132, firmado por D. Rafael Portales Alonso y visado por el Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI con fecha 2 de febrero de 2001, sometiéndolo a las siguientes condiciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental:
  
- La reducción de la plataforma del camino, una vez finalizadas las obras, a 3 metros de anchura.
  
- Integración de los edificios de la subestación a la tipología constructiva de la zona. Para ello se emplearan, como se indica en la ampliación del estudio, un recubrimiento de los paramentos exteriores con materiales y colores que sean los propios de la zona. Las demás propuestas del estudio se consideran adecuadas.
  
- Se procederá al apantallamiento de la subestación mediante revegetación arbórea y arbustiva. La vegetación a emplear será la forestal propia de la zona. En las zonas que lindan con cursos de agua, la vegetación será la propia de la ribera. Todo ello debe recogerse en el proyecto de revegetación y adecuación paisajista que debe presentar el promotor.
  
- Las obras se desarrollaran de acuerdo con las indicaciones que determine la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, con el fin de preservar y potenciar la riqueza histórico-cultural de la zona.
  
- Se presentará en esta Dirección General el proyecto de revegetación y adecuación paisajista dentro de los tres primeros meses tras la notificación de la presente resolución.
  
- Presentación de los resultados del programa de vigilancia ambiental mediante informe y reportaje fotográfico.
  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Energía, Conselleria de Infraestructuras y Transporte (av. Blasco Ibáñez, nº 50, 46010-Valencia), en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML