Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4001, del 17-05-2001 (2001/4406)

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, i s'aprova el projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Fuente del Jarro, situada al terme municipal de Paterna (València).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4001

Data del DOGV
:   17-05-2001

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2001/4406

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, i s'aprova el projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Fuente del Jarro, situada al terme municipal de Paterna (València). [2001/4406]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància d'Iberdrola, SA relatiu al projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Fuente del Jarro, situada a les parcel·les 143 a 146 del polígon industrial Fuente del Jarro, al terme municipal de Paterna, província de València.
  
Atés que la sol·licitud indicada ha seguit al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, i en la Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que en el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions al projecte tècnic.
  
Vist l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient amb data del registre d'eixida de 6 de març de 2001 (núm. 7.523), de l'esmentat òrgan.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Iberdrola, SA l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Fuente del Jarro, situada a les parcel·les 143 a 146 del polígon industrial Fuente del Jarro al terme municipal de Paterna, província de València. L'abast d'aquesta ampliació és el següent:
  
Sistema de 132kV
  
- Instal·lació d'una nova posició de transformador de potència T-6, que s'equiparà amb interruptor, transformadors d'intensitat, seccionador de barres i autovàlvules.
  
- Instal·lació d'un transformador de potència T-6 de relació 132±9 x 1,11%/21,500kV, 40 MVA i equipat amb regulador de tensió en càrrega.
  
- Equipar amb interruptors la posició dels transformadors de potència actualment instal·lats (T-1 i T-5); en el cas del transformador de potència T-5 s'instal·larà també un joc de tres transformadors d'intensitat per a mesura i protecció.
  
- Instal·lació d'una reactància de posada a terra trifàsica de 500A 30 seg., connectada al secundari del transformador de potència T-6 (20kV) i el seu corresponent seccionador d'aïllament.
  
Sistema de 20kV
  
- Instal·lació d'un joc d'autovàlvules per a protecció enfront de sobretensions a l'eixida del secundari del transformador de potència T-6.
  
- Instal·lació de 13 noves cel·les de 20kV d'interior, que es muntaran en un edifici nou que es construirà per a aquesta finalitat. Aquest nou mòdul s'interconnecta amb els altres dos mòduls de cel·les d'intempèrie existents. Aquestes cel·les corresponen als següents circuits:
  
- 8 cel·les d'eixida de línies.
  
- 1 cel·la d'arribada de transformador.
  
- 1 cel·la d'unió de barres.
  
- 1 cel·la de mesura de barres.
  
- 1 cel·la d'alimentació a bateria de condensadors.
  
- 1 cel·la de serveis auxiliars.
  
- Instal·lació d'una nova bateria de condensadors BC-3 de 7200kVAr i 20kV.
  
Altres equips
  
Completaran les instal·lacions ampliades els corresponents aparells de mesura, comandament, control i dispositius de protecció i seguretat.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució, sotmetent-lo a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos comptats a partir de la notificació de la present resolució.
  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 27 de març de 2001.- El director general d'Indústria i Energia: José Monzonís Salvia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4001, del 17-05-2001 (2001/4406)

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, y se aprueba el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Fuente del Jarro, situada en el término municipal de Paterna (Valencia).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4001

Fecha DOGV
:   17-05-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2001/4406

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, y se aprueba el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Fuente del Jarro, situada en el término municipal de Paterna (Valencia). [2001/4406]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA relativo al proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Fuente del Jarro, sita en las parcelas 143 a 146 del polígono industrial Fuente del Jarro en el término municipal de Paterna, provincia de Valencia.
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que en el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente con fecha del registro de salida de 6 de marzo de 2001 (nº 7.523), de dicho órgano.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Iberdrola, SA la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Fuente del Jarro, sita en las parcelas 143 a 146 del polígono industrial Fuente del Jarro en el término municipal de Paterna, provincia de Valencia. El alcance de esta ampliación es el siguiente:
  
Sistema de 132kV
  
- Instalación de una nueva posición de transformador de potencia T-6, equipándola con interruptor, transformadores de intensidad, seccionador de barras y autoválvulas.
  
- Instalación de un transformador de potencia T-6 de relación 132±9 x 1,11%/21,500kV, 40 MVA y equipado con regulador de tensión en carga.
  
- Equipar con interruptores la posición de los transformadores de potencia actualmente instalados (T-1 y T-5); en el caso del transformador de potencia T-5 se instalará también un juego de tres transformadores de intensidad para medida y protección.
  
- Instalación de una reactancia de puesta a tierra trifásica de 500A 30 seg., conectada al secundario del transformador de potencia T-6 (20kV) y su correspondiente seccionador de aislamiento.
  
Sistema de 20kV
  
- Instalación de un juego de autoválvulas para protección frente a sobretensiones a la salida del secundario del transformador de potencia T-6.
  
- Instalación de 13 nuevas celdas de 20kV de interior, que se montarán en un edificio nuevo que se construirá para tal fin. Este nuevo módulo se interconecta con los otros dos módulos de celdas de intemperie existentes. Estas celdas corresponden a los siguientes circuitos:
  
- 8 celdas de salida de líneas.
  
- 1 celda de llegada de transformador.
  
- 1 celda de unión de barras.
  
- 1 celda de medida de barras.
  
- 1 celda de alimentación a batería de condensadores.
  
- 1 celda de servicios auxiliares.
  
- Instalación de una nueva batería de condensadores BC-3 de 7200kVAr y 20kV.
  
Otros equipos
  
Completarán las instalaciones ampliadas los correspondientes aparatos de medida, mando, control y dispositivos de protección y seguridad.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 27 de marzo de 2001.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML