Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 1573, del 26-06-1991 (1991/821877)

Resolució de 14 de maig de 1991, del Director General d'Industria i Energia, per la qual s'autoritza la línia elèctrica aèria d'alta tensió de 132 kV entre l'ET-Fuenterrobles i la CH Contreras i es declara en concret la seua utilitat pública.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   1573

Data del DOGV
:   26-06-1991

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1991/821877

CVE


Data del document
:   14-05-1991

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIO de 14 de maig de 1991, del Director General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza la línia elèctrica aèria d'alta tensió de 132 KV entre la ET-Fuenterrobles i la CH Contreras i es declara en concret la seua utilitat pública.  
Vist l?expedient incoat pel Servei Territorial d?Indústria i Energia de València a, instància d'Hidroelèctrica Espanyola, SA amb domicili a Madrid, C/ Hermosilla núm. 3, en el qual sol·licita autorització per a instal·lar una línia elèctrica aèria d'alta tensió i la declaració en concret de la seua utilitat pública, i complerts els tràmits reglamentaris ordenats en el Decret 2617/66, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, i en el Decret 2619/66, sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques.  
Atés l?informe emès per l?òrgan instructor de l?expedient i que no s'han presentat reclamacions amb motiu de la informació pública en el BOE i BOP.  
Atés que el projecte va ser sotmès a informació pública el 05.05.88, per la qual cosa no és d'aplicació la declaració d'impacte prevista en la Llei 2/89, de 3 de març, d'impacte Ambiental, resolc:  
Article primer  
Autoritzar a Hidroelèctrica Española, SA l'establiment de la línia elèctrica d'alta tensió a 132 kV entre l'ET-Fuenterrobles i la CH Contreras, les característiques principals de les quals són les següents:  
- Tensió: 132 kV  
- Origen: ET-Fuenterrobles  
- Final: CH Contreras  
- Longitud: 13,630 km en recorregut pels termes municipals de Fuenterrobles, Camporrobles i Villagordo del Cabriel.  
- Suports estructura metàl·lica  
- Conductor alumini-acer 298,1 MM2 de sección (AL 241,7 MM2 + Ac 56.-4 MM2)  
- Cable de terra acer 50 MM2 de secció.  
- Aïllament cadena deu aïlladors vidre E 100/127.  
- Capacitat de transport màxima 132,5 MVA.  
La finalitat que es persegueix és millorar el subministrament d'energia elèctrica de la zona.  
Article segon  
Declarar en concret la utilitat pública de la instal·lació elèctrica que s'autoritza als efectes senyalats en la Llei 10/1966, sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques i el seu reglament d'aplicació segons Decret 2619/66, de 20 d'octubre.  
Article tercer  
Aprovar el projecte d'execució d'acord amb el Decret 2617/1966, de 20 d'octubre, el Decret 1775/1967, de 22 de juliol, i les condicions següents:  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini de posada en marxa serà de 6 mesos com a tals a partir de la notificació d'aquesta resolució.  
3. El titular retrà compte de l'acabament de les obres Servei Territorial d?Indústria i Energia de València a efecte de reconeixement definitiu i extensió, de l'acta de posada e marxa.  
4. L'administració deixarà sense efecte aquesta resolució en qualsevol moment en què observe l?incompliment de les condicions imposades en elles.  
València, 14 de maig de 1991. - El Director General d?Indústria i Energia: Luis Doménech Bernabéu.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 1573, del 26-06-1991 (1991/821877)

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1991, del Director General de industria y Energía, por la que se autoriza la línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 kv. entre la ET Fuenterrobles y la CH Contreras y se declara en concreto su utilidad pública.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   1573

Fecha DOGV
:   26-06-1991

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1991/821877

CVE


Fecha del documento
:   14-05-1991

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCION de 14 de mayo de 1991, del Director General de Industria y Energía, por la que se autoriza la línea léctrica aérea de alta tensión de 132 KV entre la ET-Fuenterrobles y la CH Contreras y se declara en concreto su utilidad pública.  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Hidroeléctrica Española, SA, con domicilio en Madrid, C/ Hermosilla nº 3, solicitando autorización para instalar una línea eléctrica aérea de alta tensión y la declaración en concreto de su utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios, ordenados en el Decreto 2617/66 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el Decreto 2619/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.  
Considerando el informe emitido por el órgano instructor del expediente y que no se han presentado reclamaciones con motivo de la información pública en el BOE y BOP.  
Considerando que el proyecto fue sometido a información pública el 05.05.88, por lo que no es de aplicación la declaración de impacto prevista en la Ley 2/89, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, resuelvo:  
Artículo primero  
Autorizar a Hidroeléctrica Española, SA el establecimiento de la línea eléctrica de alta tensión a 132 kV entre la ET- Fuenterrobles y la CH Contreras, cuyas características principales son las siguientes:  
- Tensión: 132 kV  
- Origen: ET- Fuenterrobles  
- Final: CH Contreras  
- Longitud: 13,630 km en recorrido por los términos municipales de Fuenterrobles, Camporrobles y Villagordo del Cabriel.  
- Apoyos estructura metálica  
- Conductor aluminio- acero 298,1 mm2 de sección (AL 241,7 mm2 + Ac 56,4 mm2)  
- Cable de tierra acero 50 mm2 de sección.  
- Aislamiento cadena diez aisladores vidrio E 100/127.  
- Capacidad de transporte máxima 132,5 MVA.  
La finalidad que se persigue es mejorar el suministro de energía eléctrica de la zona.  
Artículo segundo  
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación según Decreto 2619/66, de 20 de octubre.  
Artículo tercero  
Aprobar el proyecto de ejecución de acuerdo con el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y las condiciones siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.  
Valencia, 14 de mayo de 1991. - El Director General de Industria y Energía: Luis Doménech Bernabéu.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML