Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9320, del 19-04-2022 (2022/2894)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula informe d'impacte ambiental del Projecte de construcció del sistema de depuració mitjançant sistema de bioreactors de membrana (Mbr), dels sectors H-2, Pau-18, Asomada Norte i Asomada Sur del PGMOU, del terme municipal d'Orihuela. Expedient (1663502) 122/2020-AIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9320

Data del DOGV
:   19-04-2022

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2022/2894

CVE


Data del document
:   28-02-2022

Organisme emissor
:   Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica](javascript:void(0))
    * [Orihuela](javascript:void(0))
    * [impacte ambiental](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula informe d'impacte ambiental del Projecte de construcció del sistema de depuració mitjançant sistema de bioreactors de membrana (Mbr), dels sectors H-2, Pau-18, Asomada Norte i Asomada Sur del PGMOU, del terme municipal d'Orihuela. Expedient (1663502) 122/2020-AIA. [2022/2894]  
  
  
«Informe d'impacte ambiental  
Expedient: (1663502) 122/2020-AIA.  
Títol: Construcció del sistema de depuració mitjançant sistema de bioreactors de membrana (Mbr), dels sectors H-2, Pau-18, Asomada Norte i Asomada Sur del PGMOU.  
Titular: Agrícola del Segura, SA.  
Òrgan substantiu: Ajuntament d'Orihuela (exp. 7009/2014, planejament).  
Localització: terme municipal d'Orihuela (Alacant).  
  
Antecedents  
Consten antecedents del projecte dels expedients d'avaluació ambiental següents:  
1. Declaració d'impacte ambiental, de 28 de maig de 2003, de l'expedient 224/02-AIA, de l'homologació i pla parcial del sector Asomada Sur, que forma part d'una actuació urbanística a major escala que agrupa els sectors H-2, PAU-18, PAU-19, Asomada Norte i Asomada Sur.  
  
2. Estimació d'impacte ambiental, de 26 d'abril de 2010, de l'expedient 188/09-AIA, del Projecte d'estació depuradora d'aigües residuals dels sectors H-2, PAU 18, Asomada Norte i Asomada Sur, promoguda per Agrícola del Segura, SA.  
3. Informe de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de 28 d'octubre de 2014, de l'expedient 205/14-AMB, emés en relació amb els canvis introduïts per al projecte de l'EDAR inicial, on conclou que atesa l'entitat dels canvis introduïts calia emetre un nou pronunciament ambiental, i això requeria, així mateix, nova documentació ambiental addicional per a poder emetre aquest pronunciament.  
  
4. Resolució complementària de 2 d'abril de 2015, de l'expedient 188/09-AIA, relativa a la modificació del projecte d'estació depuradora d'aigües residuals procedents dels sectors H-2, PAU 18, Pau 19 i Asomada Norte i Asomada Sur.  
  
Tramitació administrativa  
El 20 de juliol de 2020 té entrada un escrit de l'Ajuntament d'Orihuela on es remet documentació del projecte modificat i ho relaciona amb l'expedient 188/09-AIA que figura com a antecedent, a fi que l'òrgan ambiental determine el tràmit d'avaluació ambiental que li corresponga.  
El 27 d'abril de 2021, l'òrgan ambiental informa que l'expedient es troba sotmés a avaluació d'impacte ambiental simplificada, atés que està entre els casos establits en l'article 7.2.c, de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, i formula el requeriment de la documentació establida per a això en l'article 45 de l'esmentada llei.  
  
En el document ambiental consten informes de l'EPSAR referits a les successives modificacions del projecte, i l'últim és el datat el 25 de novembre de 2020, així com l'informe del promotor on respon a les consideracions indicades en aquest de data 20 d'abril de 2021.  
  
En aquesta avaluació no s'han realitzat consultes, en considerar vàlids els informes obtinguts en els expedients anteriorment indicats i la documentació que consta en l'expedient. La informació continguda en l'expedient aporta elements de judici suficients per a continuar el procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada.  
  
  
  
Criteris ambientals  
Per a l'emissió d'aquest informe d'impacte ambiental, de conformitat amb l'article 47 de la Llei 21/2013, s'han tingut en compte els criteris de l'annex III d'aquesta.  
Característiques del projecte  
El projecte planteja la modificació del tipus del sistema de tractament previst en l'avaluació d'impacte realitzada per a l'expedient 188/09-AIA i la seua resolució complementària.  
Els canvis successius que s'han plantejat per al projecte des de l'inicial plantejat per a 10.000 habitatges aproximadament (7.500 m³/dia), previstes en els sectors esmentats s'exposen a continuació:  
La parcel·la reservada tenia una superfície de 9.268 m² i, segons el projecte, la instal·lació constava de tres línies de tractament d'aigües residuals amb capacitat de tractament de 2.500 m³/d cadascuna d'aquestes.  
Posteriorment, en 2014, i per necessitats d'ajustar la instal·lació a la demanda real del desenvolupament urbanístic, l'agent urbanitzador va proposar un canvi en el disseny de la depuradora consistent fonamentalment en la variació del sistema de depuració; opció per un sistema de depuració mitjançant biodiscos en comptes de sistema de membranes i alhora reduint sensiblement la seua capacitat, i el plantejament d'un cabal de disseny inicial de 300 m³/dia (360 m³/dia de capacitat màxima per cadascuna de les nou línies, en total 3.240 m³/dia) però amb un sistema modulable que permetera la progressiva ampliació.  
Després de l'oportuna tramitació, aquesta proposta va ser acceptada als efectes ambientals mitjançant la Resolució complementària d'estimació d'impacte ambiental de 2 d'abril de 2015.  
Actualment, s'han construït i estan en funcionament dos dels mòduls CBR plantejats, corresponents a una capacitat de tractament de 600/720 m³/dia, a l'empara d'aquesta resolució.  
El nou projecte recupera la tecnologia i els processos inicialment previstos per a l'actuació (el principal és el tractament biològic mitjançant reactor de membranes d'ultrafiltració), amb un cabal inferior a l'inicialment previst (5.000 m³/dia davant dels 7.500 m³/dia del projecte original) i s'han respectat i/o millorat les mesures preventives davant dels eventuals impactes ambientals de la instal·lació (olors, sorolls, intrusió visual, etc.).  
No obstant això, indica que és procedent efectuar una actualització d'aquests continguts, atés el temps transcorregut i a fi de reflectir les característiques finalment adoptades en el disseny i en la definició de les obres projectades i les accions derivades, malgrat la similitud a les inicialment considerades.  
Els paràmetres de disseny i la capacitat proposats en el projecte de modificació són els següents:  
  
  
 Fase 1: dues línies  
(només una completa) Fase 2: completar la resta d'equipament Fase 3:  
 tercera línia  
Cabal de disseny 1.700 m³/d 3.300 m³/d 5.000 m³/d  
Capacitat 15.583 hl 30.250 hl 45.834 hl  
Cabal mitjà 208,3 m³/dia  
Cabal màxim  
pretractament 625 m³/h  
Cabal màxim  
tractament  
biològic 208,3 m³/h  
DBO5 mitjana diària 550 mg/l  
SST 330 mg/l  
Nitrogen total 100 mg/l  
DQO 900 mg/l  
  
  
  
La qualitat de l'aigua tractada haurà de complir els paràmetres mínims següents:  
  
DBO5 25 mg/l  
SS 20 mg/l  
DQO 125 mg/l  
Nitrogen total 20 mg/l  
N\_NO3 12 mg/l  
N\_NH4 5 mg/l  
P 8 mg/l  
  
  
  
A més de l'ampliació gradual de l'EDAR, s'efectuarà com a actuació complementària l'adequació de les instal·lacions exteriors de sanejament, consistents en l'ampliació de bombament núm. 1.  
En la documentació no es concreten possibles variacions respecte a la destinació final de l'aigua depurada, per la qual cosa es considera que no conté variacions respecte a les solucions considerades en els pronunciaments ambientals realitzats amb anterioritat.  
Com a anàlisi ambiental són de destacar alguns aspectes:  
- Els elevats valors de DBO5, DQO i nutrients (Nt) de l'influent obtinguts en l'estudi de cabals i càrregues contaminants que superen els estimats per a una aigua residual urbana amb un alt component domèstic, tal com assenyala l'EPSAR en l'informe precitat i s'ha reconegut en el document del projecte, hauran de ser tinguts en compte per al bon funcionament del sistema de depuració.  
- Amb data de presentació del projecte, no s'han obtingut les autoritzacions corresponents de la Confederació Hidrogràfica del Segura per a l'abocament i/o reutilització de l'aigua residual depurada. En el projecte s'indica que els valors exposats per a la qualitat d'aigua tractada són els que l'òrgan de conca ha comunicat que serien els preceptius, encara que caldrà ajustar-se als que finalment es prevegen en l'autorització pertinent.  
- Atés que el projecte respon al tractament de les aigües residuals generades pels sectors urbanístics que es troben en desenvolupament (encara que a menor ritme de l'esperat inicialment), el sistema haurà de permetre successives ampliacions i posada en funcionament a mesura que augmenten els cabals generats per l'execució de noves construccions.  
  
Ubicació del projecte  
La parcel·la on se situa el projecte ja està qualificada com a sòl dotacional a nivell del planejament urbanístic i no presenta valors ambientals especialment sensibles en no afectar espais integrants de la Xarxa Natura 2000, no afectar àrees naturals, així com tampoc aiguamolls o paisatge amb significació històrica, cultural o arqueològica.  
Està situada en l'extrem sud-oest de la Unitat d'Execució Asomada Sur i té una superfície de 9.268 m².  
A l'entorn de les actuacions se situen els espais Xarxa Natura 2000:  
  
- Llacunes de la Mata i Torrevieja (a 6,7 km): LIC ES0000059, ZEPA ES0000485.  
- Sierra Escalona i la Dehesa de Campoamor (a 3 km): LIC ES5212012, ZEPA ES0000464.  
Cal entendre que el projecte no tindrà repercussions sobre aquests en situar-se allunyats de la parcel·la on se situarà l'EDAR.  
  
Característiques del potencial impacte  
Quant a la qualitat de l'aire per emissió d'olors, l'impacte és de caràcter negatiu, directe, temporal, periòdic, simple, a curt termini, reversible i recuperable, i es qualifica de manera conjunta com a moderat. Es proposa com a mesures correctores que els equips i els processos que poden generar olors es troben en recintes tancats, equipats amb sistemes de desodoració.  
Quant a la qualitat de l'aire per emissió de sorolls, l'impacte definit és de caràcter negatiu, directe, temporal, periòdic, simple, a curt termini, reversible i recuperable, i es qualifica de manera conjunta com a moderat. S'indica com a mesures correctores que es dotarà als tancaments de la planta de l'aïllament adequat per a atenuar el nivell de recepció exterior exigit per la legislació autonòmica (Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica) i es dotarà de sistemes antivibratoris els suports de la maquinària que tinga vibracions notables.  
Quant als sòls per possible variació de les seues característiques fisicoquímiques, l'impacte és de caràcter negatiu, directe, temporal, sinèrgic, a curt termini, d'aparició irregular, reversible i recuperable, i es qualifica de manera conjunta com a moderat.  
Quant a la hidrologia per afecció a la qualitat de les aigües superficials, l'impacte és de caràcter negatiu, directe, temporal, continu, simple, a curt termini, reversible i recuperable, i es qualifica de manera conjunta com a compatible. Per a evitar les eventuals fugues o abocaments que pogueren afectar les propietats dels sòls, la qualitat de les aigües superficials o les subterrànies: es disposarà d'un sistema de detecció de fugues i la línia d'aigua de l'EDAR, s'executarà de manera que siga impermeable i estanca, i l'emmagatzematge dels residus es durà a terme en contenidors específics. Es contractarà un gestor autoritzat per a la recollida periòdica dels diversos residus generats en l'EDAR.  
  
Respecte a l'afecció sobre les masses d'aigua, indica que a l'entorn de les actuacions se situen:  
- Les masses d'aigua superficial:  
- ES070MSPF002120001: Llacunes de la Mata-Torrevieja.  
- ES070MSPF003190002: embassament de la Pedrera.  
- ES070MSPF002080116: canalització del riu Segura, des del Reguerón a la desembocadura.  
- Les masses d'aigua subterrània:  
- ES070MSBT000000042: Terciari de Torrevieja.  
- ES070MSBT000000036: horta mitjana i baixa del Segura.  
S'entén que el projecte no pot causar a llarg termini:  
- Una modificació hidromorfològica en les primeres, en situar-se allunyades de la parcel·la on se situarà l'EDAR, a diversos quilòmetres d'aquesta, excepte l'embassament de la Pedrera que per la seua naturalesa artificial tampoc estaria afectat, o  
- Una alteració del nivell en les segones, de les quals el Terciari de Torrevieja no està associat a masses superficials ni a ecosistemes terrestres i l'horta mitjana i baixa del Segura sí que ho està, que no estaria afectat per l'escassa magnitud proporcional del cabal manejat per la instal·lació davant dels volums d'aquella, per la qual cosa en cap cas estaria afectat negativament el seu estat o potencial, ja que el que podria causar el projecte, en tot cas, és una millora del seu estat o potencial, en millorar la qualitat de les aigües susceptibles d'incorporar-se indirectament a aquestes masses d'aigua, en tractar-se d'aigües regenerades d'elevada qualitat.  
Quant al paisatge, atés que les obres recollides en aquest projecte s'emmarquen en sòl urbanitzable i que el projecte respon a l'ús previst en l'instrument de planejament (estació depuradora), indica que no correspon efectuar cap integració paisatgística addicional a la vinculada al compliment de les normes urbanístiques d'aquest i a les consideracions específiques ja recollides en l'estudi d'integració paisatgística del projecte original, a saber:  
- Extracció i plantació perimetral de pantalla d'ocultació amb exemplars arboris significatius o vegetació natural de valor existent, si escau, a la parcel·la d'implantació.  
- Execució d'edificacions amb trets arquitectònics similars als dels edificis de la urbanització confrontant (cromatisme, materials de tancament, geometria, etc.).  
- Neteja de les instal·lacions per a buscar un aspecte cuidat.  
  
Conclusió  
El projecte, en els termes previstos, no tindrà efectes adversos significatius sobre el medi ambient i no requereix avaluació d'impacte ambiental ordinària.  
  
Consideracions jurídiques  
El projecte de construcció per a la modificació del sistema de depuració constitueix un cas d'avaluació d'impacte ambiental simplificada, d'acord amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2103, de 9 de desembre.  
  
L'expedient ha seguit el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental simplificada previst en la secció 2a, capítol 2, del títol II, de la Llei 21/2013.  
El Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, atribueix a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental de projectes.  
Per tant, a proposta del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental i amb el vistiplau del subdirector general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, fent ús de les atribucions que tinc, resolc:  
  
  
Primer  
Estimar que el projecte de construcció del sistema de depuració mitjançant sistema de bioreactors de membrana (MBR), dels sectors H-2, Pau-18, Asomada Norte i Asomada Sur, del PGMOU d'Orihuela, promogut per Agrícola del Segura, SA, sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicables, no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient i no requereix una avaluació d'impacte ambiental ordinària, sempre que s'ajuste a les previsions del projecte, del document ambiental als termes d'aquest informe, en particular:  
1. S'hauran de complir els condicionants establits en les successives resolucions ambientals que afecten el projecte i les seues modificacions, sempre que no estiguen en contradicció amb aquestes condicions.  
  
2. El sistema de sanejament haurà de permetre successives ampliacions i engegades per fases a mesura que augmenten els cabals generats per l'execució de noves construccions, i garantir, en tot moment, la correcta depuració de la totalitat de l'aigua residual generada pel desenvolupament dels sectors urbanístics.  
3. S'haurà de realitzar una vigilància de paràmetres anormals de l'influent de DBO, DQO i Nt per a garantir el bon rendiment del sistema de depuració. En el cas que es presenten o persistisquen anomalies, s'establiran els mecanismes adequats per a evitar l'afecció al sistema.  
  
4. S'hauran de complir les condicions d'abocament que en el seu moment establisca l'òrgan de conca en l'autorització d'abocament i/o reutilització de l'aigua residual depurada.  
  
Segon  
De conformitat amb el que es preveu en l'article 47 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre:  
A. L'informe d'impacte ambiental es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de la publicació en la seu electrònica de l'òrgan ambiental.  
B. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seua vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s'haguera autoritzat el projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, llevat que s'acorde la pròrroga de la vigència de l'informe d'impacte ambiental.  
C. L'informe d'impacte ambiental no serà objecte de cap recurs sense perjudici dels que, si escau, siguen procedents en via administrativa o judicial contra l'acte, si escau, d'autorització del projecte.  
  
Tercer  
L'òrgan substantiu publicarà en el butlletí oficial corresponent la decisió d'autoritzar o denegar el projecte, en els termes previstos en l'article 48 de la Llei 21/2103, de 9 de desembre.  
  
València, 28 de febrer de 2022.- El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga.»



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9320, del 19-04-2022 (2022/2894)

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2022, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la cual se formula informe de impacto ambiental del Proyecto de construcción del sistema de depuración mediante sistema de biorreactores de membrana (Mbr), de los sectores H-2, Pau-18, Asomada Norte y Asomada Sur del PGMOU, término municipal de Orihuela. Expediente (1663502) 122/2020-AIA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9320

Fecha DOGV
:   19-04-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/2894

CVE


Fecha del documento
:   28-02-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica](javascript:void(0))
    * [Orihuela](javascript:void(0))
    * [impacto ambiental](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2022, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la cual se formula informe de impacto ambiental del Proyecto de construcción del sistema de depuración mediante sistema de biorreactores de membrana (Mbr), de los sectores H-2, Pau-18, Asomada Norte y Asomada Sur del PGMOU, término municipal de Orihuela. Expediente (1663502) 122/2020-AIA. [2022/2894]  
  
  
«Informe de impacto ambiental  
Expediente: (1663502) 122/2020-AIA.  
Título: Construcción del sistema de depuración mediante sistema de biorreactores de membrana (Mbr), de los Sectores H-2, Pau-18, Asomada Norte y Asomada Sur del PGMOU.  
Titular: Agrícola del Segura, SA.  
Órgano sustantivo: Ayuntamiento de Orihuela (exp. 7009/2014 planeamiento).  
Localización: término municipal de Orihuela (Alicante).  
  
Antecedentes  
Constan antecedentes del proyecto de los siguientes expedientes de evaluación ambiental:  
1. Declaración de impacto ambiental de 28 de mayo de 2003, del expediente 224/02-AIA de la homologación y Plan parcial del sector Asomada Sur, que forma parte de una actuación urbanística a mayor escala que agrupa los sectores H-2, PAU-18, PAU-19, Asomada Norte y Asomada Sur.  
2. Estimación de impacto ambiental de 26 de abril de 2010, del expediente 188/09-AIA del Proyecto de estación depuradora de aguas residuales de los sectores H-2, PAU 18, Asomada Norte y Asomada Sur, promovida por Agrícola del Segura, SA.  
3. Informe de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de 28 de octubre de 2014, del expediente 205/14-CON, emitido en relación con los cambios introducidos para el proyecto de EDAR inicial, concluyendo que dada la entidad de los cambios introducidos resultaba necesario emitir un nuevo pronunciamiento ambiental, requiriendo así mismo nueva documentación ambiental adicional para poder emitir dicho pronunciamiento.  
4. Resolución complementaria de 2 de abril de 2015, del expediente 188/09-AIA relativa a la modificación del proyecto de estación depuradora de aguas residuales procedentes de los sectores H-2, PAU 18, Pau 19 y Asomada Norte y Asomada Sur.  
  
Tramitación administrativa  
El 20 de julio de 2020 tiene entrada escrito del Ayuntamiento de Orihuela remitiendo documentación del proyecto modificado, relacionándolo con el expediente 188/09-AIA que figura como antecedente, a fin de que el órgano ambiental determine el trámite de evaluación ambiental que le corresponda.  
El 27 de abril de 2021 desde el órgano ambiental se informa de que el expediente se encuentra sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada al encontrarse entre los supuestos establecidos en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, formulando requerimiento de la documentación establecida para ello en el artículo 45 de la precitada ley.  
En el documento ambiental constan informes de la EPSAR referidos a las sucesivas modificaciones del proyecto, siendo el último el fechado el 25 de noviembre de 2020, así como el informe del promotor contestando a las consideraciones indicadas en el mismo de fecha 20 de abril de 2021.  
En la presente evaluación no se han realizado consultas, al considerar válidos los informes obtenidos en los expedientes anteriormente relacionados y la documentación obrante en el expediente. La información contenida en el expediente aporta elementos de juicio suficientes para continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.  
  
  
Criterios ambientales  
Para la emisión del presente informe de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 21/2013, se han tenido en cuenta los criterios del anexo III de la misma.  
  
Características del proyecto  
El proyecto plantea la modificación del tipo del sistema de tratamiento contemplado en la evaluación de impacto realizada para el expediente 188/09-AIA y su resolución complementaria.  
Los cambios sucesivos que se han planteado para el proyecto desde el inicial planteado para 10.000 viviendas aproximadamente (7.500 m³/día), previstas en los sectores citados se exponen a continuación:  
La parcela reservada tenía una superficie de 9.268 m² y según el proyecto, la instalación constaba de tres líneas de tratamiento de aguas residuales con capacidad de tratamiento de 2.500 m³/d cada una de ellas.  
Posteriormente, en 2014 y por necesidades de ajustar la instalación a la demanda real del desarrollo urbanístico, el agente urbanizador propuso un cambio en el diseño de la depuradora, consistente fundamentalmente en la variación del sistema de depuración, optando por un sistema de depuración mediante biodiscos en vez de sistema de membranas a la vez que reduciendo sensiblemente su capacidad, planteando un caudal de diseño inicial de 300 m³/día (360 m³/día de capacidad máxima por cada una de las 9 líneas, en total 3.240 m³/día) pero con un sistema modulable que permitiera su progresiva ampliación.  
Tras la oportuna tramitación, dicha propuesta fue aceptada a los efectos ambientales mediante resolución complementaria de estimación de impacto ambiental de 2 de abril de 2015.  
Actualmente se han construido y están en funcionamiento dos de los módulos CBR planteados, correspondientes a una capacidad de tratamiento de 600/720 m³/día, al amparo de dicha resolución.  
El nuevo proyecto recupera la tecnología y procesos inicialmente previstos para la actuación (el principal es el tratamiento biológico mediante reactor de membranas de ultrafiltración), con un caudal inferior al inicialmente previsto (5.000 m³/día frente a los 7.500 m³/día del proyecto original) y habiendo respetado y/o mejorado las medidas preventivas frente a los eventuales impactos ambientales de la instalación (olores, ruidos, intrusión visual, etc.).  
No obstante, indica que procede efectuar una actualización de los citados contenidos, dado el tiempo transcurrido y en aras de reflejar las características finalmente adoptadas en el diseño y en la definición de las obras proyectadas y sus acciones derivadas, a pesar de su similitud a las inicialmente consideradas.  
Los parámetros de diseño y capacidad propuestos en el proyecto de modificación son los siguientes:  
  
  
 Fase 1: 2 líneas  
(solo 1 completa) Fase 2:   
completar  
resto  
equipamiento Fase 3:   
tercera línea  
Caudal de diseño 1.700 m³/d 3.300 m³/d 5.000 m³/d  
Capacidad 15.583 he 30.250 he 45.834 he  
Caudal medio 208,3 m³/día  
Caudal máximo  
pretratamiento 625 m³/h  
Caudal máximo  
tratamiento  
biológico 208,3 m³/h  
DBO5 media diaria 550 mg/l  
SST 330 mg/l  
Nitrógeno total 100 mg/l  
DQO 900 mg/l  
  
  
  
La calidad del agua tratada deberá cumplir con los siguientes parámetros mínimos:  
  
DBO5 25 mg/l  
SS 20 mg/l  
DQO 125 mg/l  
Nitrógeno total 20 mg/l  
N\_NO3 12 mg/l  
N\_NH4 5 mg/l  
P 8 mg/l  
  
  
  
Además de la ampliación gradual de la EDAR, se efectuará como actuación complementaria la adecuación de las instalaciones exteriores de saneamiento, consistentes en la ampliación de bombeo núm. 1.  
En la documentación no se concretan posibles variaciones respecto al destino final del agua depurada, por lo que se considera que no sufre variaciones respecto a las soluciones consideradas en los pronunciamientos ambientales realizados con anterioridad.  
Como análisis ambiental son de destacar algunos aspectos:  
- Los elevados valores de DBO5, DQO y nutrientes (Nt) del influente obtenidos en el estudio de caudales y cargas contaminantes que superan los estimados para un agua residual urbana con un alto componente doméstico, tal y como señala la EPSAR en el informe precitado y se ha reconocido en el documento del proyecto, deberán ser tenidos en cuenta para el buen funcionamiento del sistema de depuración.  
- A fecha de presentación del proyecto no se han obtenido las autorizaciones correspondientes de la Confederación Hidrográfica del Segura para el vertido y/o reutilización del agua residual depurada. En el proyecto se indica que los valores expuestos para la calidad de agua tratada son los que el órgano de cuenca ha comunicado que serían los preceptivos, aunque se deberá estar a los que finalmente se contemplen en la autorización pertinente.  
- Siendo que el proyecto responde al tratamiento de las aguas residuales generadas por los sectores urbanísticos que se encuentran en desarrollo (aunque a menor ritmo del esperado inicialmente), el sistema deberá permitir sucesivas ampliaciones y puesta en funcionamiento a medida que aumenten los caudales generados por la ejecución de nuevas construcciones.  
  
Ubicación del proyecto  
La parcela donde se ubica el proyecto ya está calificada como suelo dotacional a nivel del planeamiento urbanístico y no presenta valores ambientales especialmente sensibles al no afectar a espacios integrantes de la Red Natura 2000, no afectar a áreas naturales, así como tampoco a humedales o paisaje con significación histórica, cultural o arqueológica.  
Se encuentra situada en el extremo suroeste de la Unidad de Ejecución Asomada Sur, teniendo una superficie de 9.268 m².  
En el entorno de las actuaciones se sitúan los espacios Red Natura 2000:  
- Lagunas de la Mata y Torrevieja (a 6,7 km): LIC ES0000059, ZEPA ES0000485.  
- Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor (a 3 km): LIC ES5212012, ZEPA ES0000464.  
Cabe entender que el proyecto no tendrá repercusiones sobre los mismos al situarse alejado de la parcela donde se ubicará la EDAR.  
  
Características del potencial impacto  
En cuanto a la calidad del aire por emisión de olores el impacto es de carácter negativo, directo, temporal, periódico, simple, a corto plazo, reversible y recuperable, calificándolo de forma conjunta como moderado. Proponiendo como medidas correctoras que los equipos y procesos que pueden generar olores se encuentren en recintos cerrados, equipados con sistemas de desodorización.  
En cuanto a la calidad el aire por emisión de ruidos, el impacto definido es de carácter negativo, directo, temporal, periódico, simple, a corto plazo, reversible y recuperable, calificándolo de forma conjunta como moderado. Indicando como medidas correctoras que se dotará a los cerramientos de la planta del aislamiento adecuado para atenuar el nivel de recepción exterior exigido por la legislación autonómica (Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica) y se dotará de sistemas antivibratorios a los apoyos de la maquinaria que tenga vibraciones notables.  
En cuanto a los suelos por posible variación de sus características físico-químicas el impacto es de carácter negativo, directo, temporal, sinérgico, a corto plazo, de aparición irregular, reversible y recuperable, calificándolo de forma conjunta como moderado.  
En cuanto a la hidrología por afección a la calidad de las aguas superficiales, el impacto es de carácter negativo, directo, temporal, continuo, simple, a corto plazo, reversible y recuperable, calificándolo de forma conjunta como compatible. Para evitar los eventuales escapes o vertidos que pudieran afectar a las propiedades de los suelos, a la calidad de las aguas superficiales o subterráneas: se dispondrá de un sistema de detección de fugas y la línea de agua de la EDAR, se ejecutará de manera que sea impermeable y estanca y el almacenamiento de los residuos se llevará a cabo en contenedores específicos, contratando con un gestor autorizado la recogida periódica de los diversos residuos generados en la EDAR.  
Respecto a la afección sobre las masas de agua, indica que en el entorno de las actuaciones se sitúan:  
- Las masas de agua superficial:  
- ES070MSPF002120001: Lagunas de La Mata-Torrevieja.  
- ES070MSPF003190002: Embalse de la Pedrera.  
- ES070MSPF002080116: Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura.  
- Las masas de agua subterránea:  
- ES070MSBT000000042: Terciario de Torrevieja.  
- ES070MSBT000000036: Vega media y baja del Segura.  
Entendiendo que el proyecto no puede causar a largo plazo:  
- Una modificación hidromorfológica en las primeras, al situarse alejadas de la parcela donde se ubicará la EDAR, a varios kilómetros de esta, salvo el Embalse de la Pedrera que por su naturaleza artificial tampoco se vería afectado, o  
- Una alteración del nivel en las segundas, de las cuales el Terciario de Torrevieja no está asociado a masas superficiales ni a ecosistemas terrestres y la vega media y baja del Segura si lo está, que no se vería afectado por la escasa magnitud proporcional del caudal manejado por la instalación frente a los volúmenes de aquella, por lo que en ningún caso se vería afectado negativamente su estado o potencial, ya que lo que podría causar el proyecto, en todo caso, es una mejora de su estado o potencial al mejorar la calidad de las aguas susceptibles de incorporarse indirectamente a dichas masas de agua, al tratarse de aguas regeneradas de elevada calidad.  
En cuanto al paisaje, dado que las obras recogidas en el presente proyecto se enmarcan en suelo urbanizable y que el proyecto responde al uso previsto en el instrumento de planeamiento (estación depuradora) indica que no corresponde efectuar ninguna integración paisajística adicional a la vinculada al cumplimiento de las normas urbanísticas del mismo y a las consideraciones específicas ya recogidas en el estudio de integración paisajística del proyecto original, a saber:  
- Extracción y plantación perimetral de pantalla de ocultación con ejemplares arbóreos significativos o vegetación natural de valor existente, en su caso, en la parcela de implantación.  
- Ejecución de edificaciones con rasgos arquitectónicos parejos a los de los edificios de la urbanización colindante (cromatismo, materiales de cerramiento, geometría, etc.).  
- Limpieza de las instalaciones para buscar un aspecto cuidado.  
  
Conclusión  
El proyecto, en los términos previstos, no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y no requiere evaluación de impacto ambiental ordinaria.  
  
Consideraciones jurídicas  
El proyecto de construcción para la modificación del sistema de depuración constituye un supuesto de evaluación de impacto ambiental simplificada, de acuerdo con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2103, de 9 de diciembre.  
El expediente ha seguido el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada, previsto en la sección 2ª, capítulo 2 del título II de la Ley 21/2013.  
El Decreto 176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, atribuye a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos.  
Por todo cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y con el visto bueno del subdirector general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que ostento, resuelvo:  
  
Primero  
Estimar que el proyecto construcción del sistema de depuración mediante sistema de biorreactores de membrana (MBR), de los sectores H-2, Pau-18, Asomada Norte y Asomada Sur del PGMOU de Orihuela, promovido por Agrícola del Segura, SA, sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y no requiere una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se ajuste a las previsiones del proyecto, del documento ambiental a los términos del presente informe, en particular:  
1. Se deberán cumplir los condicionantes establecidos en las sucesivas resoluciones ambientales que recaen en el proyecto y sus modificaciones, siempre que no entren en contradicción con las presentes condiciones.  
2. El sistema de saneamiento deberá permitir sucesivas ampliaciones y puestas en funcionamiento por fases a medida que aumenten los caudales generados por la ejecución de nuevas construcciones, garantizando en todo momento la correcta depuración de la totalidad del agua residual generada por el desarrollo de los sectores urbanísticos.  
3. Se deberá realizar una vigilancia de parámetros anormales del influente de DBO, DQO y Nt para garantizar el buen rendimiento del sistema de depuración. En el caso en que se presenten o persistan anomalías, se establecerán los mecanismos adecuados para evitar la afección al sistema.  
4. Se deberá dar cumplimiento a las condiciones de vertido que en su momento establezca el órgano de Cuenca en la autorización de vertido y/o reutilización del agua residual depurada.  
  
Segundo  
De conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:  
A. El informe de impacto ambiental se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.  
B. El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental.  
C. El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.  
  
Tercero  
El órgano sustantivo publicará en el boletín oficial correspondiente la decisión de autorizar o denegar el proyecto, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 21/2103, de 9 de diciembre.  
  
València, 28 de febrero de 2022.- El director general de Calidad y Educación Ambiental: Joan Piquer Huerga.»



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML