Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7355, del 08-09-2014 (2014/8063)

RESOLUCIÓ de 8 d'agost de 2014, del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la construcció de la línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, doble circuit, entre l'ST San Miguel de Salinas i el Sector Asomadas, als termes municipals de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí i Orihuela, s'aproven el projecte d'execució i l'addenda a este i se'n declara, en concret, la utilitat pública. Expedients números ATLINE/2011/56/03 i ATLIRE/2013/3/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7355

Data del DOGV
:   08-09-2014

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2014/8063

CVE


Data del document
:   08-08-2014

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 8 d'agost de 2014, del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la construcció de la línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, doble circuit, entre l'ST San Miguel de Salinas i el Sector Asomadas, als termes municipals de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí i Orihuela, s'aproven el projecte d'execució i l'addenda a este i se'n declara, en concret, la utilitat pública. Expedients números ATLINE/2011/56/03 i ATLIRE/2013/3/03. [2014/8063]  
  
  
Antecedents de fet  
Amb data 4 de març de 2011, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, una sol·licitud per a:  
- Autorització administrativa per a la construcció de la nova línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, doble circuit, entre l'ST San Miguel de Salinas i el Sector Asomadas, als termes municipals de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí i Orihuela, província d'Alacant.  
  
- Aprovació del projecte tècnic d'execució.  
- Declaració, en concret, d'utilitat pública, d'estes instal·lacions.  
  
Junt amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per un tècnic competent acompanyat de la declaració responsable de 17 de febrer de 2011.  
- Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic de:  
· Ajuntament de San Miguel de Salinas.  
· Ajuntament de Los Montesinos.  
· Ajuntament d'Almoradí.  
· Ajuntament d'Orihuela.  
· Unitat de Carreteres a Alacant del Ministeri de Foment.  
· Confederació Hidrogràfica del Segura.  
· Departament d'Obres Públiques de la Diputació d'Alacant.  
· Direcció General de Patrimoni Cultural.  
· Servici Territorial de Medi Ambient d'Alacant.  
· Servici Territorial de Carreteres d'Alacant.  
· Telefónica de España.  
· Gas Natural Cegas, SA.  
- Relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es consideren de necessària expropiació per a l'establiment de l'esmentada infraestructura, a l'efecte del reconeixement, en concret, de la utilitat pública d'eixes instal·lacions.  
- Amb data 21 de maig de 2013, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, va presentar l'addenda al projecte de construcció de la línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, doble circuit, entre l'ST San Miguel de Salinas i el Sector Asomadas, als termes municipals de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí i Orihuela, província d'Alacant, davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, per mitjà del qual va manifestar que:  
- L'addenda ha sigut necessària, vist l'informe desfavorable de l'Ajuntament de Los Montesinos, amb data de 6 de maig de 2011, per afecció visual de les instal·lacions elèctriques al conjunt arquitectònic de l'ermita de la Marquesa, paratge d'un gran valor paisatgístic i ambiental.  
- S'ha procedit a realitzar una modificació del traçat, en el tram de la línia aèria del projecte inicial corresponent a la zona de l'ermita de la Marquesa, amb una longitud de 466 metres, que afecta els termes municipals de San Miguel de Salinas i Los Montesinos.  
Se sol·licita:  
- Autorització administrativa per a l'addenda al projecte de la línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, doble circuit, entre la ST San Miguel de Salinas i el Sector Asomadas, als termes municipals de San Miguel de Salinas i Los Montesinos, província d'Alacant.  
- Aprovació de l'addenda al projecte tècnic d'execució.  
  
- Declaració, en concret, d'utilitat pública, d'estes instal·lacions.  
  
Junt amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Addenda al projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per un tècnic competent, acompanyat de la declaració responsable del 15 de gener de 2014.  
- Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic de:  
Ajuntament de San Miguel de Salinas.  
Ajuntament de Los Montesinos.  
Red Eléctrica de España, SAU.  
- Relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es consideren de necessària expropiació per a l'establiment de l'esmentada infraestructura, a l'efecte del reconeixement, en concret, de la utilitat pública d'eixes instal·lacions.  
El procediment administratiu corresponent a estes sol·licituds ha sigut tramitat amb els expedients de referència ATLINE/2011/56/03 i ATLIRE/2013/3/03 (adenda), incoat a este efecte pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
La sol·licitud d'autorització administrativa, aprovació del projecte d'execució i reconeixement, en concret, d'utilitat pública, ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril, i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, durant el termini de 20 dies en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 6523 del 18 de maig de 2011.  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 84 del 4 de maig de 2011.  
- El diari La Verdad d'Alacant, amb data del 20 de maig de 2011.  
  
Així com per a l'addenda en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7119 del 26 de setembre de 2013.  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 191 del 7 d'octubre de 2013.  
- El diari La Verdad d'Alacant, amb data del 16 d'octubre de 2013.  
  
Amb la mateixa finalitat i el mateix termini es va remetre la sol·licitud inicial als ajuntaments de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí i Orihuela, per a la seua exposició al tauler d'anuncis, dels quals es va requerir, una vegada finalitzat el període de publicitat, que remeteren la diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
Així mateix, es va remetre la sol·licitud de l'addenda als ajuntaments de San Miguel de Salinas i Los Montesinos, per a la seua exposició al tauler d'anuncis, i se'ls va requerir, una vegada finalitzat el període de publicitat, que remeteren la diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient va presentar al·legacions al projecte inicial José Antonio Sáez Huertas al projecte inicial, i no s'han presentat al·legacions a l'addenda.  
En l'escrit d'al·legacions presentat per José Antonio Sáez Huertas, es manifestava en síntesi el següent:  
- Que en la relació de béns i drets afectats pel projecte figura com a titular de la finca número 29 (polígon 15, parcel·la 33), Carmen Huertas Sáez, i en l'actualitat la finca és propietat de José Antonio Sáez Huertas i María del Carmen Sáez Huertas, d'acord amb l'escriptura aportada de segregació i donació de 9 de desembre de 1985 davant del notari d'Almoradí Delfín Martínez Pérez.  
- Que la parcel·la cadastral està composta per dos finques registrals, i està sense delimitar cadastralment, atés que és una única explotació agrícola, si bé internament cada germà coneix quina és la seua afecció, i és afectada en exclusiva la part de la seua propietat.  
- Atés que l'ocupació temporal indicada creua la parcel·la i pot interrompre el sistema de reg, si esta es realitza sense prendre les mesures de precaució necessàries, s'exigix que durant l'execució de l'obra es mantinga en perfecte estat d'ús per a poder garantir el correcte desenrotllament vegetatiu del cultiu no afectat per l'expropiació.   
  
A l'efecte de la futura indemnització, el terreny afectat tant per la servitud aèria creada com per l'ocupació temporal, haurà de valorar-se adequadament, usant el mètode de capitalització de les rendes segons la Llei del Sòl de 2008, atesos l'òptim estat vegetatiu de la plantació de la finca agrícola i la seua alta rendibilitat agrària.  
  
Remeses les al·legacions indicades al peticionari perquè prestara la conformitat o formulara els inconvenients que considerara procedents, este ha emés contestació respecte a les qüestions suscitades per mitjà d'un escrit de data del 6 de juliol de 2011. Amb este fi, va manifestar:  
- Respecte a la manifestació sobre la titularitat es consideren efectuades estes i aportada l'escriptura que s'adjunta.  
- Respecte a la manifestació sobre el sistema de reg de la parcel·la i el desenrotllament vegetatiu, es considera igualment efectuada i es procurarà causar els menors perjuís; no obstant això, s'indica que els que pogueren causar seran indemnitzats d'acord amb la legislació vigent.  
- Respecte a la indemnització de la finca, es remet a l'expedient d'expropiació forçosa posterior, on es determinarà el preu just de les afeccions que s'imposen.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada inicialment i emeteren, si fóra procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte inicial de la instal·lació, es va remetre separata d'este, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general següents, els béns o drets de les quals, a càrrec seu, puguen ser afectats per esta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de San Miguel de Salinas. Es va sol·licitar un informe amb data 7 d'abril de 2011, que es va reiterar novament amb data 13 de setembre de 2012, i no consta pronunciament de l'Ajuntament a este efecte.  
- Ajuntament d'Orihuela. Es va sol·licitar un informe amb data 7 d'abril de 2011, que es va reiterar novament amb data 13 de setembre de 2012, i no consta pronunciament de l'Ajuntament a este efecte.  
  
- Ajuntament d'Almoradí. Amb data 13 d'abril de 2011, l'Ajuntament va informar sobre la coexistència en alguns punts del traçat de la línia elèctrica amb xarxes de reg i drenatge, la qual cosa hauria de tindre's en compte; que no hi ha béns de titularitat dels ajuntaments afectats, així com, la necessitat que es valoren convenientment les afeccions ambientals descrites en l'informe i s'adopten les mesures correctores adequades.  
- Ajuntament de Los Montesinos. Amb data 6 de maig de 2011, l'Ajuntament va informar desfavorablement per afecció al conjunt arquitectònic de l'ermita de la Marquesa, paratge que té un gran valor paisatgístic i ambiental, i s'hi va establir un condicionat. Per mitjà de la sol·licitud de 21 de maig de 2013, el peticionari aporta una addenda al projecte a fi d'atendre a allò que ha establit l'informe municipal.  
  
- Unitat de Carreteres a Alacant del Ministeri de Foment. Autoritza per mitjà de la Resolució d'1 de desembre de 2011, del subdirector general d'Explotació i Gestió de la Xarxa, per delegació del director general de Carreteres, l'afecció de la línia elèctrica amb l'autopista AP-7, Alacant-Cartagena, en ambdós marges a l'altura del PK 754+100, al terme municipal de Los Montesinos, autorització que s'ha d'ajustar a uns certs condicionants.  
- Confederació Hidrogràfica del Segura. Autoritza per mitjà de la Resolució del 27 d'abril de 2010 del cap de l'Àrea de Gestió del Transvasament, l'encreuament de la línia elèctrica amb el canal principal de la Pedrera i el camí de servici en el PK 1,3. L'esmentada autorització s'ha d'ajustar a uns certs condicionants.  
- Departament d'Obres Públiques de la Diputació d'Alacant. Per mitjà d'un escrit, amb data 31 de maig de 2011 va informar favorablement sobre l'actuació sol·licitada per al paral·lelisme de la línia elèctrica amb la carretera CV-943, ajustant-se a les condicions contingudes en este.  
- Direcció General de Patrimoni Cultural. Emet un informe favorable vinculant amb data 20 de març de 2012 de la directora general de Patrimoni Cultural. L'esmentat informe s'ha d'ajustar a uns certs condicionants.  
- Servici Territorial de Medi Ambient d'Alacant. Per mitjà d'un informe en matèria de vies pecuàries, amb data del 9 de novembre de 2011 s'establixen una sèrie de condicionants a l'execució del projecte.  
- Servici Territorial de Carreteres d'Alacant. Per mitjà d'un escrit, amb data 25 de maig de 2011 va informar favorablement sobre l'actuació sol·licitada per a l'encreuament de la línia elèctrica amb les carreteres CV-940 i CV-945, ajustant-se a les condicions contingudes en este.  
  
- Telefónica de España. Per mitjà d'un escrit, amb data 15 d'abril de 2011 va informar favorablement sobre l'actuació sol·licitada per a l'encreuament de la línia elèctrica amb la línia telefònica, ajustant-se a les condicions contingudes en este.  
- Gas Natural Cegas, SA. Per mitjà d'un escrit, amb data 15 d'abril de 2011 va informar sobre condicionats tècnics generals.  
Remesos al sol·licitant els pronunciaments i els condicionats tècnics presentats per les entitats indicades, consta en l'expedient la manifestació de l'acceptació per aquell de cadascun d'estos.  
De la mateixa manera, es van remetre separates de l'addenda, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de San Miguel de Salinas. Per mitjà d'un escrit, amb data del 25 de setembre de 2013 va informar favorablement, ajustant-se a les condicions contingudes en este.  
- Ajuntament de Los Montesinos. Per mitjà d'un escrit, amb data de l'1 d'octubre de 2013 va informar favorablement.  
- Red Eléctrica de España, SAU. Per mitjà d'un escrit, amb data del 27 de maig de 2014 va informar favorablement sobre l'actuació sol·licitada per a l'encreuament de la línia projectada amb la línia elèctrica a 220 kV San Miguel de Salinas - Rojales, obertura 160-161, al terme municipal de San Miguel de Salinas, ajustant-se a les condicions contingudes en este.  
Remesos al sol·licitant els pronunciaments i els condicionats tècnics presentats, consta en l'expedient la manifestació de l'acceptació per aquell de cadascun d'estos.  
La documentació aportada justifica el disseny i la construcció de tots els elements de la línia elèctrica que s'adapta als plans urbanístics municipals, junt amb l'acceptació dels condicionats imposats pels organismes afectats i, finalment, la compatibilitat amb els aspectes tècnics i econòmics respecte a la ubicació i el traçat de les instal·lacions elèctriques, amb els drets particulars. Finalment, el projecte inicial i la seua modificació presenten un traçat plenament concretat, compten entre la seua documentació amb els plans pertinents a escala adequada, estan prou detallats i contenen una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
La documentació tècnica acompanyada reunix una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la major seguretat i millor funcionalitat de la instal·lació projectada, i són estos els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afeccions que puguen representar a tercers, i això sense perjuí d'indemnitzar-les adequadament.  
  
Les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen Instal·lacions de distribució elèctrica.  
La finalitat que es perseguix amb la construcció d'esta instal·lació és la de millorar la qualitat i continuïtat del subministrament de la xarxa de distribució, així com poder d'atendre les noves demandes de subministrament elèctric en la zona de distribució elèctrica d'influència de l'esmentada instal·lació.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució d'este procediment administratiu correspon a la Generalitat, atés que la instal·lació elèctrica objecte d'este està radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les previstes en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 33 del Decret 193/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon al Servici Territorial d'Energia d'Alacant la resolució d'este procediment.  
D'acord amb l'article 38.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constituïxen part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que disposen els articles 37 i 131 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten; tot això, sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que, potestativament, puga atorgar l'Administració per als que exercisquen l'activitat. Sense perjuí que el peticionari a què afecta este procediment, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, complix esta última condició, en data d'esta la mercantil es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, amb el número de registre R1-001, inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades.  
  
D'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i l'exercici de la servitud de pas. De conformitat amb l'article 53.1 de l'esmentada norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i per a això han d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
De conformitat amb l'incís b de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup segon.  
D'acord amb els incisos a i b de l'article de l'article 14.1 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques compreses en el grup segon requerixen autorització administrativa prèvia i aprovació del seu projecte d'execució.  
De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 17 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, quan siga necessari tramitar la declaració d'utilitat pública d'instal·lacions elèctriques compreses en el grup segon, se sotmetran al tràmit d'informació pública en els termes establits en l'article 9.  
  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució s'aplicarà el capítol III del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte d'este procediment dins del grup segon.  
D'acord amb l'article 16.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que establix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria que, en este cas, es concreta en el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i, en especial, en les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 06, Línies subterrànies amb cables aïllats, i la ITC-LAT 07, Línies aèries amb conductors nus.  
Per a la sol·licitud de declaració, en concret, de la utilitat pública, resulta aplicable el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
En virtut de la disposició transitòria segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, en relació amb els expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació, disposa que els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'esta llei es tramitaran fins a la seua resolució d'acord amb la legislació anterior. Així mateix, els dits procediments continuaran sent tramitats fins a la seua resolució per l'Administració o l'organisme regulador que siga competent d'acord amb la legislació anterior, al qual correspondrà, igualment, la resolució dels recursos que, si és el cas, puguen interposar-se.  
Atenent l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la construcció de la nova línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, doble circuit, entre l'ST San Miguel de Salinas i el Sector Asomadas, als termes municipals de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí i Orihuela, província d'Alacant.  
Segons la documentació tècnica, les principals característiques administratives i tècniques de la instal·lació elèctrica són:  
  
CARACTERÍSTIQUES ADMINISTRATIVES   
I TÈCNIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Mixta. Línia elèctrica aereosubterrània  
Tipus de xarxa (segons la Llei 54/1997 i el Reial Decret 1955/2000) Xarxa de distribució  
Grup (segons el Decret 88/2005) Segon  
Categoria línia (segons el Reial Decret 223/2008) Tercera  
Tipus de zona (ITC-LAT 07) A  
  
  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal de la xarxa (kV, eficaç) 20  
Tensió més elevada de la xarxa (kV, eficaç) 24  
Longitud total (m) 6 367  
Origen instal·lació Posició de línia de la subestació ST San Miguel de Salinas  
Final instal·lació Suport de pas aereosubterrani A-39  
  
Municipis afectats San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí i Orihuela  
Nre. de circuits 2  
  
  
  
TRAM AERI  
Longitud tram aeri (m) 6 207  
Nre. de circuits 2  
Tipus de suports Torres metàl·liques de gelosia  
Nre. de suports 39  
Inici Suport de pas aereosubterrani A-1 en la ST San Miguel de Salinas  
  
Final Suport de pas aereosubterrani A-39 en Sector Asomadas  
Municipis afectats San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí i Orihuela  
Material conductor Alumini-acer LA 180 (147-AL/34-ST1A)  
Secció total (mm²) 181,60  
  
  
  
TRAM SUBTERRANI  
Longitud canalització tram subterrani (m) 160  
Inici Posició de línia de la subestació ST San Miguel de Salinas  
Final Suport de pas aereosubterrani A-1 en la ST San Miguel de Salinas  
  
Municipis afectats San Miguel de Salinas  
Tipus de conductor D'alumini del tipus HERPZ1 12/20 kV  
Secció total (mm²) 400  
Tipus de canalització Safata/Revestiment/Rasa entubada  
Nre. de circuits 2  
  
  
  
El pressupost final del projecte de la instal·lació objecte d'esta autorització és de tres-cents onze mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-sis cèntims d'euro (311 655,56 ?).  
De conformitat amb l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públic com privats, que siguen necessaris obtindre per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Esta autorització s'atorga sense perjuí de tercers i deixant a part els drets particulars.  
El titular d'esta autorització tindrà els drets, deures i obligacions arreplegats en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
El règim econòmic i retributiu es regirà per les disposicions vigents en cada moment. L'incompliment de les condicions i els requisits establits en esta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran originar-ne la revocació.  
  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució presentat, junt amb la seua addenda, per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la línia elèctrica aereosubterrània a 20 kV, doble circuit, entre l'ST San Miguel de Salinas i el Sector Asomadas, descrites en el punt primer d'esta resolució, redactades per un tècnic titulat competent i amb les declaracions responsables de 17 de febrer de 2011 i de 15 de gener de 2014, i habilitar Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a la construcció de la instal·lacions interessades, d'acord amb les condicions que s'indiquen a continuació:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte i l'addenda presentats i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per esta instal·lació i que han sigut acceptats pel titular. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d'esta resolució haurà de sol·licitar prèviament a este Servici Territorial d'Energia la corresponent aprovació.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que establix el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, en la seua instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06, Línies subterrànies amb cables aïllats, i la ITC-LAT 07, Línies aèries amb conductors nus.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de 18 mesos comptats a partir de la notificació d'sta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, i s'haurà d'adjuntar, a este efecte, la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Així mateix, el titular d'esta resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució a este Servici Territorial d'Energia.  
5. El titular d'esta resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjuí d'allò previst en l'article 18.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit al Servici Territorial d'Energia podrà realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà al Servici Territorial d'Energia la corresponent sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 18 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per un tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'adjuntarà la corresponent declaració responsable d'acord amb el que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6389 de data 3 de novembre de 2010.  
8. Este Servici Territorial d'Energia, després del tràmit previ del corresponent procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions imposades.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació elèctrica el muntatge de la qual s'autoritza en el punt primer d'esta resolució, amb l'afecció a les finques que es detallen en l'annex a esta resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Esta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, adquirix la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d'estos i zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
- La notificació d'esta resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i a totes les administracions o organismes públics i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut o han pogut intervindre en el procediment d'autorització, les que han emés o van haver d'emetre el condicionat tècnic al projecte d'execució, i les que hi van informar o hi van haver d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com a la resta d'interessats en l'expedient, d'acord amb el que preveu l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa.  
Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Es comunica que la mencionada publicació es realitzarà, a més, a l'efecte de notificació de la present resolució als interessats que siguen desconeguts, se n'ignore el lloc o domicili de la notificació o el mitjà que permeta tindre constància de la recepció per aquells o pels seus representants; tot això, d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Energia d'esta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
Alacant, 8 d'agost de 2014.- El cap del Servici Territorial d'Energia: Ramón Esplugas Pérez.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7355, del 08-09-2014 (2014/8063)

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV, doble circuito, entre la ST San Miguel de Salinas y el Sector Asomadas, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela, se aprueban su proyecto de ejecución y la adenda al mismo y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expedientes número ATLINE/2011/56/03 y ATLIRE/2013/3/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7355

Fecha DOGV
:   08-09-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2014/8063

CVE


Fecha del documento
:   08-08-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV, doble circuito, entre la ST San Miguel de Salinas y el Sector Asomadas, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela, se aprueban su proyecto de ejecución y la adenda al mismo y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expedientes número ATLINE/2011/56/03 y ATLIRE/2013/3/03. [2014/8063]  
  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 4 de marzo de 2011, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitud para la:  
- Autorización administrativa para la construcción de la nueva línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV, doble circuito, entre la ST San Miguel de Salinas y el Sector Asomadas, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela, provincia de Alicante.  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución.  
- Declaración, en concreto, de utilidad pública, de estas instalaciones.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente acompañado de la declaración responsable de 17 de febrero de 2011.  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico de:  
· Ayuntamiento de San Miguel de Salinas.  
· Ayuntamiento de Los Montesinos.  
· Ayuntamiento de Almoradí.  
· Ayuntamiento de Orihuela.  
· Unidad de Carreteras en Alicante del Ministerio de Fomento.  
· Confederación Hidrográfica del Segura.  
· Departamento de Obras Públicas de la Diputación de Alicante.  
· Dirección General de Patrimonio Cultural.  
· Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante.  
· Servicio Territorial de Carreteras de Alicante.  
· Telefónica de España.  
· Gas Natural Cegas, SA.  
- Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación para el establecimiento de la citada infraestructura, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones.  
Con fecha 21 de mayo de 2013, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la adenda al proyecto de construcción de la línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV, doble circuito, entre la ST San Miguel de Salinas y el Sector Asomadas, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela, provincia de Alicante, ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, mediante el que manifestó que:  
- La adenda ha sido necesaria, a la vista del informe desfavorable del Ayuntamiento de Los Montesinos, con fecha del 6 de mayo de 2011, por afección visual de las instalaciones eléctricas al conjunto arquitectónico de la Ermita de la Marquesa, paraje de un gran valor paisajístico y ambiental.  
- Se ha procedido a realizar una modificación del trazado, en el tramo de la línea aérea del proyecto inicial correspondiente a la zona de la Ermita de La Marquesa, con una longitud de 466 metros, afectando a los términos municipales de San Miguel de Salinas y Los Montesinos.  
Solicitándose:  
- Autorización administrativa para la adenda al proyecto de la línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV, doble circuito, entre la ST San Miguel de Salinas y el Sector Asomadas, en los términos municipales de San Miguel de Salinas y Los Montesinos, provincia de Alicante.  
- Aprobación de la adenda al proyecto técnico de ejecución.  
- Declaración, en concreto, de utilidad pública, de estas instalaciones.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Adenda al proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente acompañado de la declaración responsable del 15 de enero de 2014.  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico de:  
· Ayuntamiento de San Miguel de Salinas.  
· Ayuntamiento de Los Montesinos.  
· Red Eléctrica de España, SAU.  
- Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación para el establecimiento de la citada infraestructura, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con los expedientes de referencia ATLINE/2011/56/03 y ATLIRE/2013/3/03 (adenda), incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
La solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo de 20 días en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 6523 del 18 de mayo de 2011,  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 84 del 4 de mayo de 2011,  
- El diario La Verdad de Alicante, con fecha del 20 de mayo de 2011.  
Así como para la adenda en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7119 del 26 de septiembre de 2013,  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 191 del 7 de octubre de 2013,  
- El diario La Verdad de Alicante, con fecha del 16 de octubre de 2013.  
Con la misma finalidad y plazo se remitió la solicitud inicial a los ayuntamientos de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela, para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de estos, una vez finalizado el período de publicidad, remitieran diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
  
Asimismo se remitió la solicitud de la adenda a los ayuntamientos de San Miguel de Salinas y Los Montesinos, para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de estos, una vez finalizado el período de publicidad, remitieran diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente fueron presentadas alegaciones por José Antonio Sáez Huertas al proyecto inicial, no habiéndose presentado alegaciones a la adenda.  
En el escrito de alegaciones presentado por José Antonio Sáez Huertas, se manifestaba en síntesis lo siguiente:  
- Que en la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto, figura como titular de la finca número 29 (polígono 15, parcela 33), Carmen Huertas Sáez, siendo en la actualidad la misma propiedad de José Antonio Sáez Huertas y María del Carmen Sáez Huertas, conforme a la escritura aportada de segregación y donación de 9 de diciembre de 1985 ante el notario de Almoradí Delfín Martínez Pérez.  
- Que la parcela catastral está compuesta por dos fincas registrales, estando sin deslindar catastralmente al ser una única explotación agrícola, si bien internamente cada hermano conoce cual es su afección, siendo afectado en exclusiva la parte de su propiedad.  
- Dado que la ocupación temporal indicada cruza la parcela pudiendo interrumpir el sistema de riego, si esta se realiza sin tomar las medidas de precaución necesarias, se exige que durante la ejecución de la obra se mantenga en perfecto estado de uso para poder garantizar el correcto desarrollo vegetativo del cultivo no afectado por la expropiación.  
- A los efectos de la futura indemnización, el terreno afectado tanto por la servidumbre aérea creada, como por la ocupación temporal, deberán valorarse adecuadamente, usando el método de capitalización de las rentas según la Ley del Suelo de 2008, considerando el óptimo estado vegetativo de la plantación de la finca agrícola y su alta rentabilidad agraria.  
Remitidas las alegaciones expresadas al peticionario para que prestase conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, el mismo ha emitido contestación con respecto a las cuestiones suscitadas mediante escrito de fecha del 6 de julio de 2011. A tal fin, manifestó:  
- Respecto a la manifestación sobre la titularidad se tienen por efectuadas las mismas y por aportada la escritura que se acompaña.  
- Respecto a la manifestación sobre el sistema de riego de la parcela y desarrollo vegetativo, se tiene igualmente por efectuada y se procurará causar los menores perjuicios, no obstante lo cual se indica que los que pudieren causar serán indemnizados conforme a la legislación vigente.  
- Respecto a la indemnización de la finca, se remite al posterior expediente de expropiación forzosa, donde se determinará el justiprecio de las afecciones que se impongan.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada inicialmente y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto inicial de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. Habiéndose solicitado informe con fecha del 7 de abril de 2011, que se reiteró nuevamente con fecha del 13 de septiembre de 2012, no consta pronunciamiento del Ayuntamiento al efecto.  
- Ayuntamiento de Orihuela. Habiéndose solicitado informe con fecha del 7 de abril de 2011, que se reiteró nuevamente con fecha del 13 de septiembre de 2012, no consta pronunciamiento del Ayuntamiento al efecto.  
- Ayuntamiento de Almoradí. Con fecha del 13 de abril de 2011, el Ayuntamiento informó sobre la coexistencia en algunos puntos del trazado de la línea eléctrica con redes de riego y avenamiento, lo cual debería tenerse en cuenta, que no existen bienes de titularidad del Ayuntamiento afectados, así como, la necesidad de que se valoren convenientemente las afecciones ambientales descritas en el informe y se adopten las medidas correctoras adecuadas.  
- Ayuntamiento de Los Montesinos. Con fecha del 6 de mayo de 2011, el Ayuntamiento informó desfavorablemente, por afección al conjunto arquitectónico de la Ermita de la Marquesa, paraje que cuenta con un gran valor paisajístico y ambiental, estableciéndose un condicionado en el mismo. Mediante la solicitud del 21 de mayo de 2013, el peticionario aporta una adenda al proyecto con el fin de atender a lo establecido por el informe municipal.  
- Unidad de Carreteras en Alicante del Ministerio de Fomento. Autoriza mediante la Resolución del 1 de diciembre de 2011 del Subdirector General de Explotación y Gestión de la Red, por delegación del director general de Carreteras, la afección de la línea eléctrica con la Autopista AP-7, Alicante-Cartagena, en ambas márgenes a la altura del PK 754+100, en el término municipal de Los Montesinos, sujetando dicha autorización a ciertos condicionantes.  
- Confederación Hidrográfica del Segura. Autoriza mediante la Resolución del 27 de abril de 2010 del jefe del Área de Gestión del Trasvase, el cruzamiento de la línea eléctrica con el Canal Principal de la Pedrera y camino de servicio en el PK 1,3, sujetando dicha autorización a ciertos condicionantes.  
- Departamento de Obras Públicas de la Diputación de Alicante. Mediante escrito con fecha del 31 de mayo de 2011 informó favorablemente sobre la actuación solicitada para el paralelismo de la línea eléctrica con la carretera CV-943, sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.  
- Dirección General de Patrimonio Cultural. Emite informe favorable vinculante con fecha del 20 de marzo de 2012 de la directora general de Patrimonio Cultural, sujetando dicho informe a ciertos condicionantes.  
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante. Mediante informe en materia de vías pecuarias con fecha del 9 de noviembre de 2011, se establecen una serie de condicionantes a la ejecución del proyecto.  
- Servicio Territorial de Carreteras de Alicante. Mediante escrito con fecha del 25 de mayo de 2011 informó favorablemente sobre la actuación solicitada para el cruzamiento de la línea eléctrica con las carreteras CV-940 y CV-945, sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.  
- Telefónica de España. Mediante escrito con fecha del 15 de abril de 2011 informó favorablemente sobre la actuación solicitada para el cruzamiento de la línea eléctrica con línea telefónica, sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.  
- Gas Natural Cegas, SA. Mediante escrito con fecha del 15 de abril de 2011 informó sobre condicionados técnicos generales.  
Remitidos al solicitante los pronunciamientos y los condicionados técnicos presentados por las entidades referidas, consta en el expediente la manifestación de la aceptación por aquel de cada uno de ellos.  
Del mismo modo se remitieron separatas de la adenda, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. Mediante escrito con fecha del 25 de septiembre de 2013, informó favorablemente sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.  
- Ayuntamiento de Los Montesinos. Mediante escrito con fecha del 1 de octubre de 2013, informó favorablemente.  
- Red Eléctrica de España, SAU. Mediante escrito con fecha del 27 de mayo de 2014 informó favorablemente sobre la actuación solicitada para el cruzamiento de la línea proyectada con línea eléctrica a 220 kV San Miguel de Salinas - Rojales, vano 160-161, en el término municipal de san Miguel de Salinas, sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.  
Remitidos al solicitante los pronunciamientos y los condicionados técnicos presentados, consta en el expediente la manifestación de la aceptación por aquel de cada uno de ellos.  
La documentación aportada justifica el diseño y construcción de todos los elementos de la línea eléctrica adaptándose a los planes urbanísticos municipales, junto a la aceptación de los condicionados impuestos por los organismos afectados y por último, la compatibilidad con los aspectos técnicos y económicos respecto a la ubicación y trazado de las instalaciones eléctricas, con los derechos particulares. Finalmente, el proyecto inicial y su modificación presentan un trazado plenamente concretado, cuentan entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, están suficientemente detallados y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
La documentación técnica acompañada reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la instalación proyectada, siendo estos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
La finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación, es la de mejorar la calidad y continuidad de suministro de la red de distribución, así como la poder de atender las nuevas demandas de suministro eléctrico, en la zona de distribución eléctrica de influencia de dicha instalación.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 33 del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde al Servicio Territorial de Energía de Alicante la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad. Sin perjuicio de que el peticionario que atañe al presente procedimiento, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, cumple esta última condición, a fecha de la presente esta mercantil se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el número de registro R1-001, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas.  
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, las instalaciones de distribución de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 53.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
De conformidad con el inciso b del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo segundo.  
De acuerdo con los incisos a y b del artículo del artículo 14.1 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas comprendidas en el grupo segundo requieren autorización administrativa previa y aprobación de su proyecto de ejecución.  
De conformidad con el apartado 1 del artículo 17 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, cuando sea necesario tramitar la declaración de utilidad pública de instalaciones eléctricas comprendidas en el grupo segundo, se someterán al trámite de información pública en los términos establecidos en el artículo 9.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo III del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo segundo.  
De acuerdo con el artículo 16.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, que en este caso, se concreta en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados, y la ITC-LAT 07, Líneas aéreas con conductores desnudos»  
Para la solicitud de declaración, en concreto, de la utilidad pública, resulta aplicable el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, dispone que los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la construcción de la nueva línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV, doble circuito, entre la ST San Miguel de Salinas y el Sector Asomadas, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela, provincia de Alicante.  
Según la documentación técnica, las principales características administrativas y técnicas de la instalación eléctrica son:  
  
CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS  
Y TÉCNICAS GENERALES  
Tipo de instalación Mixta. Línea eléctrica aérea - subterránea  
Tipo de red (según la Ley 54/1997 y Real Decreto 1955/2000)  
 Red de distribución  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Segundo  
Categoría línea (según el Real Decreto 223/2008) Tercera  
Tipo de zona (ITC-LAT 07) A  
  
  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal de la red (kV, eficaz) 20  
Tensión más elevada de la red (kV, eficaz) 24  
Longitud total (m) 6 367  
Origen instalación Posición de línea de la subestación ST San Miguel de Salinas  
Final instalación Apoyo de paso aéreo-subterráneo A-39  
Municipios afectados San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela  
Núm. de circuitos 2  
  
  
  
TRAMO AÉREO  
Longitud tramo aéreo (m) 6 207  
Núm. de circuitos 2  
Tipo de apoyos Torres metálicas de celosía  
Núm. de apoyos 39  
Inicio Apoyo de paso aéreo-subterráneo A-1 en la ST San Miguel de Salinas  
Final Apoyo de paso aéreo-subterráneo A-39 en Sector Asomadas  
Municipios afectados San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela  
Material conductor Aluminio-acero LA 180 (147-AL/34-ST1A)  
Sección total (mm²) 181,60  
  
  
  
TRAMO SUBTERRÁNEO  
Longitud canalización tramo subterráneo (m) 160  
Inicio Posición de línea de la subestación ST San Miguel de Salinas  
Final Apoyo de paso aéreo-subterráneo A-1 en la ST San Miguel de Salinas  
Municipios afectados San Miguel de Salinas  
Tipo de conductor De aluminio del tipo HERPZ1 12/20 kV  
Sección total (mm²) 400  
Tipo de canalización Bandeja/Atarjea/Zanja entubada  
Núm. de circuitos 2  
  
  
  
El presupuesto final del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de trescientos once mil seiscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos de euro (311 655,56 ?).  
De conformidad con el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución eléctrica, SAU, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El régimen económico y retributivo se regirá por las disposiciones vigentes en cada momento.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución presentado, junto con su adenda, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV, doble circuito, entre la ST San Miguel de Salinas y el Sector Asomadas, descritas en el punto primero de esta resolución, redactados por técnico titulado competente y con las declaraciones responsables de fechas 17 de febrero de 2011 y 15 de enero de 2014, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a la construcción de la instalaciones interesadas, con arreglo a las condiciones que se relacionan a continuación:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto y la adenda presentados y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a este Servicio Territorial de Energía la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados, y la ITC-LAT 07, Líneas aéreas con conductores desnudos.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de 18 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución a este Servicio Territorial de Energía.  
5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 18.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito al Servicio Territorial de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentará al Servicio Territorial de Energía la correspondiente solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 18 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
8. Este Servicio Territorial de Energía, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica cuyo montaje se autoriza en el punto primero de la presente resolución, con la afección a las fincas que se detallan en el anexo a esta resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y de las Secciones 2.ª y 3.ª del capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
- La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, y las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad púlica a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Energía de esta consellería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Alicante, 8 de agosto de 2014.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Ramón Esplugas Pérez.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML