Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7347, del 27-08-2014 (2014/7760)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2014, del Servici Territorial d'Energia de Castelló, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas SA l'autorització administrativa per al canvi de tipus de gas a distribuir en les urbanitzacions de Torre Bellver i La Colomera i per al tancament i desmantellament de planta de GLP a Orpesa. Expedient número CBREDE/2013/12/12.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7347

Data del DOGV
:   27-08-2014

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2014/7760

CVE


Data del document
:   16-07-2014

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2014, del Servici Territorial d'Energia de Castelló, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas SA l'autorització administrativa per al canvi de tipus de gas a distribuir en les urbanitzacions de Torre Bellver i La Colomera i per al tancament i desmantellament de planta de GLP a Orpesa. Expedient número CBREDE/2013/12/12. [2014/7760]  
Vist l'expedient amb referència CBREDE/2013/12/12 incoat pel Servici Territorial d'Energia de Castelló a instàncies de Gas Natural Cegas SA, amb adreça a efecte de notificacions València (46023), avinguda Balears, 69, relatiu a la sol·licitud de 16 d'octubre de 2013 sobre autorització administrativa per al canvi de tipus de gas propà a gas natural a subministrar en la xarxa de distribució de gas canalitzat en les urbanitzacions Torre Bellver i La Colomera, terme municipal d'Orpesa, i per al tancament i desmantellament de les instal·lacions del centre d'emmagatzematge de GLP, carrer Tombatossals, 6 (urbanització Torre Bellver), terme municipal d'Orpesa, província de Castelló, al qual s'adjuntava un exemplar del projecte tècnic d'execució firmat pel tècnic competent.  
  
Resultant que el 14 de maig de 2012 el Servici Territorial d'Energia de Castelló va dictar una resolució que autoritzava la transmissió d'instal·lacions de distribució de gas canalitzat titularitat de Repsol Butano SA a favor de a Gas Natural Cegas SA, en les urbanitzacions La Colomera i Torre Bellver, al terme municipal d'Orpesa i autoritzades en els expedients CBDFCP/1998/19, CBREDE/2004/24/12, CBREDE/2005/28/12 i CBREDE/2006/13/12, que s'indiquen a continuació:  
  
- Centre d'emmagatzematge en la urbanització Torre Bellver (CBDFCP/1998/19)  
- Autorització d'explotació corresponent a la 1a fase, de 4 d'abril de 2005, que inclou tub de polietilé soterrat amb 416 metres de 160 mm de diàmetre, 190,5 metres de 110 mm, 180 metres de 90 mm, 2713 metres de 63 mm i 3165 metres de 40 mm de diàmetre en MPB (CBREDE/2004/24/12)  
- Autorització d'explotació corresponent a la 2a fase, de 16 de desembre de 2005, que inclou tub de polietilé soterrat amb 120 metres de 160 mm de diàmetre, 625 metres de 110 mm, 106 metres de 90 mm, 1322 metres de 63 mm i 336,5 metres de 40 mm de diàmetre en MPB (CBREDE/2004/24/12)  
- Autorització d'explotació corresponent a la 3a fase, de 28 de desembre de 2005, que inclou tub de polietilé soterrat amb 215 metres de 63 mm de diàmetre en MPB (CBREDE/2004/24/12)  
- Autorització d'explotació corresponent a la 4a fase i última, de 21 de novembre de 2006, que inclou tub de polietilé soterrat amb 1221,5 metres de 63 mm i 444 metres de 40 mm de diàmetre en MPB (CBREDE/2004/24/12)  
- Autorització d'explotació de 28 de novembre de 2006, de la xarxa d'alimentació de GLP en MPB des del centre d'emmagatzematge a la urbanització Torre Bellver fins al punt de connexió autoritzat en l'expedient CBREDE/2004/24/12, formada per tub de polietilé 408 m de 160 mm de diàmetre (CBREDE/2005/28/12)  
  
- Autorització d'explotació de 21 de novembre de 2006, de la xarxa de distribució secundària de GLP en MPB per a alimentació de les illes 12-A, 12-B i 16 de la urbanització La Colomera, amb tub de polietilé soterrat de 834 m amb 40 mm de diàmetre (CBREDE/2006/13/12)  
  
Resultant que per l'article 77.3 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, la transformació de les Instal·lacions de distribució de gasos combustibles necessiten l'autorització administrativa prèvia.  
  
Resultant que va ser realitzada la informació pública, a què fa referència el capítol V de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE 8 d'octubre de 1.998), i en el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, en què es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, per mitjà de l'anunci corresponent que es va publicar en El Mundo el 15 de juny de 2014 i en Mediterráneo el 15 de juny de 2014, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 17 de maig de 2014 i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 12 de juny de 2014. No s'hi va presentar cap al·legació durant el període d'informació publica de la sol·licitud presentada.  
Considerant els informes tècnics emesos pel Servici Territorial d'Energia de Castelló de la Consellería d'Economia, Indústria, Comerç i Turisme, encarregat de la instrucció dels expedients de sol·licitud.  
  
Resultant que el 14 de febrer de 2014, d'acord amb el certificat final d'obra aportat, es va dur a terme l'extensió de xarxa prevista en la memòria d'extensió de xarxes de 2014 (CBREDE/2013/13/12), des de la zona de distribució autoritzada del municipi de Benicàssim, fins als punts de connexió als carrers el Castanyer i Posidònia amb la xarxa de distribució de les urbanitzacions Torre Bellver i La Colomera.  
Resultant que Gas Natural Cegas SA està inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
  
Considerant el que disposa l'article 73.7 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, després de la nova redacció que en fa la Llei 12/2007, de 2 juliol per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, a fi d'adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de gas natural.  
Considerant el Servici Territorial d'Energia de Castelló competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el Decret 188/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Consellería d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.  
  
Considerant que s'han complit els tràmits reglamentaris en l'expedient instruït a este efecte.  
Este Servici Territorial d'Energia resol:  
1r) Atorgar l'autorització administrativa a l'empresa Gas Natural Cegas SA per al canvi de gas a subministrar en la xarxa de distribució de gas canalitzat en el terme municipal d'Orpesa, de propà a gas natural, i per al tancament del centre d'emmagatzematge de GLP per a subministrament de gas canalitzat, en el moment que s'haja realitzat el canvi de gas autoritzat. Les instal·lacions tenen les característiques següents:  
  
Xarxa de distribució de GLP amb MOP 1,8 bar a transformar a gas natural amb MOP 0,4 bar, consistent en 12.296,5 m, segons el desglossament que es relaciona a continuació i treballs que s'hi han de realitzar:  
- 944 m PE 160 a Torre Bellver  
- 815,5 m PE 110 a Torre Bellver  
- 286 m PE 90 a Torre Bellver  
- 5.471,5 m PE 63 a Torre Bellver  
- 3.945,5 m PE 40 a Torre Bellver  
- 834 m PE 40 a La Colomera  
- Anàlisi de la xarxa i determinació dels punts on s'han d'ubicar les vàlvules de sectorització de la xarxa. Instal·lació de vàlvules de sectorització.  
- Definició dels punts de porga de la xarxa per a fer el canvi de gas. Instal·lació de punts de porga.  
Punts de connexió amb la xarxa de gas natural amb MOP 0,4 bar: carrers el Castanyer i Posidònia en la urbanització Torre Bellver.  
Depòsit de GLP:  
- Buidatge del depòsit actual ubicat en la parcel·la amb referència cadastral 2790104BE5329S0001RS, carrer Tombatossals, 6, de la urbanització Torre Bellver.  
- Desgasificació/inertització del depòsit.  
- Desmuntatge i retirada del depòsit de GLP i dels seus elements auxiliars  
- Demolició de l'obra civil del depòsit.  
- Evacuació de residus i restitució del terreny.  
2n) Publicar la resolució present com a notificació a tots els abonats de GLP distribuït per canalització, amb contractes en vigor, d'acord amb l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
Esta autorització quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
  
Primera. En tot moment s'haurà de complir la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural i el Decret 2913/1973, de 28 d'octubre, en què s'aprova el Reglament General del Servici Públic de Gasos Combustibles.  
  
Segona. Gas Natural Cegas SA complirà estrictament amb les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, modificada per la Llei 12/2007, de 2 de juliol. En especial, estarà obligada a ampliar les instal·lacions de distribució i a facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.  
  
  
Tercera. El titular d'esta autorització tindrà, com a distribuïdor, els drets que assenyala l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
  
Quarta. Gas Natural Cegas SA haurà de retirar el depòsit de GLP i desmantellar el centre d'emmagatzematge de GLP, integrat per un depòsit aeri de 19,07 m³, equip de regulació i instal·lacions auxiliars, ubicat en una parcel·la del carrer Tombatossals, 6 (urbanització Torre Bellver), terme municipal d'Orpesa, en el termini de 6 mesos. Ha d'inertitzar el depòsit de manera adequada.  
  
Quinta. Gas Natural Cegas SA haurà de comunicar al Servici Territorial d'Energia que s'ha dut a terme el tancament o el desmantellament efectiu de la instal·lació.  
  
Sexta. Gas Natural Cegas SA queda obligada amb els titulars dels contractes en vigor en eixe moment a substituir o adaptar tots els elements de les instal·lacions receptores afectades pel canvi i els aparells d'utilització declarats en el contracte. I, si és el cas, també el comptador, sense cap cost per a l'usuari, d'acord amb l'article 38 del Reglament General del Servici Públic de Gasos Combustibles.  
  
  
Sèptima. L'Administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en el cas que observe l'incompliment de les condicions imposades. Així, l'Administració, amb l'expedient previ oportú, acordarà l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'orde administratiu i civil que se'n deriven segons les disposicions legals vigents.  
  
Octava. Les tarifes i el règim econòmic que siguen d'aplicació per al subministrament de gas natural es regiran per les disposicions vigents en cada moment.  
  
Novena. Les instal·lacions receptores de gas hauran de complir el reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. El titular de les instal·lacions o, si és el cas, els usuaris, seran responsables que les seues instal·lacions complisquen les condicions tècniques i de seguretat que reglamentàriament resulten exigibles i de mantindre-les correctament.  
  
La resolució present no és definitiva en via administrativa. S'hi pot interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Energia en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
Castelló de la Plana, 22 de juliol de 2014.- El cap del Servici Territorial d'Energia. Jorge Azuara Roca.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7347, del 27-08-2014 (2014/7760)

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa para el cambio de tipo de gas a distribuir en las urbanizaciones de Torre Bellver y La Colomera y cierre y desmantelamiento de planta de GLP, en Oropesa del Mar. Expediente número CBREDE/2013/12/12.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7347

Fecha DOGV
:   27-08-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2014/7760

CVE


Fecha del documento
:   16-07-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa para el cambio de tipo de gas a distribuir en las urbanizaciones de Torre Bellver y La Colomera y cierre y desmantelamiento de planta de GLP, en Oropesa del Mar. Expediente número CBREDE/2013/12/12. [2014/7760]  
Visto el expediente con referencia CBREDE/2013/12/12 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Castellón, a instancia de Gas Natural Cegas, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia (46023), avenida Baleares, 69, relativo a la solicitud de fecha 16 de octubre de 2013, sobre autorización administrativa para el cambio de tipo de gas propano a gas natural, a suministrar en la red de distribución de gas canalizado, en las urbanizaciones de Torre Bellver y La Colomera, del término municipal de Oropesa del Mar, y para el cierre de las instalaciones del centro de almacenamiento de GLP y su desmantelamiento, emplazado en la c/ Tombatossals, 6 (urbanización Torre Bellver) en el término municipal de Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón, adjuntándose ejemplar del proyecto técnico de ejecución firmado por técnico competente.  
Resultando que con fecha 14 de mayo de 2012, fue dictada resolución del Servicio Territorial de Energía de Castellón por la que se autoriza la transmisión de instalaciones de distribución de gas canalizado titularidad de Repsol Butano, SA. a favor de a Gas Natural Cegas, SA, en la Urbanizaciones La Colomera y Torre Bellver, en el término municipal de Oropesa del Mar y autorizadas en su día con los expedientes CBDFCP/1998/19, CBREDE/2004/24/12, CBREDE/2005/28/12 y CBREDE/2006/13/12, que se relacionan a continuación:  
- Centro de almacenamiento en la urbanización «Torre Bellver» (CBDFCP/1998/19).  
- Autorización de explotación correspondiente a la 1.ª fase, de fecha 4 de abril de 2005 que incluye, tubo de polietileno enterrado con 416 metros de 160 mm de diámetro, 1905 metros de 110 mm, 180 metros de 90 mm, 2713 metros de 63 mm y 3165 metros de 40 mm de diámetro en MPB (CBREDE/2004/24/12).  
- Autorización de explotación correspondiente a la 2.ª Fase, de fecha 16 de diciembre de 2005 que incluye, tubo de polietileno enterrado con 120 metros de 160 mm de diámetro, 625 metros de 110 mm, 106 metros de 90 mm, 1322 metros de 63 mm y 3365 metros de 40 mm de diámetro en M.B (CBREDE/2004/24/12).  
- Autorización de explotación correspondiente a la 3.ª Fase, de fecha 28 de diciembre de 2005 que incluye, tubo de polietileno enterrado con 215 metros de 63 mm de diámetro en MPB (CBREDE/2004/24/12).  
- Autorización de explotación correspondiente a la 4.ª Fase y última, de fecha 21 de noviembre de 2006 que incluye, tubo de polietileno enterrado con 12215 metros de 63 mm y 444 metros de 40 mm de diámetro en MPB (CBREDE/2004/24/12).  
- Autorización de explotación de fecha 28 de noviembre de 2006, de la Red de alimentación de GLP en MPB desde el centro de almacenamiento existente en la urbanización «Torre Bellver», hasta el punto de conexión autorizado en el expediente CBREDE/2004/24/12, formada por tubo de polietileno 408 m de 160 mm de diámetro. (CBREDE/2005/28/12).  
- Autorización de explotación de fecha 21 de noviembre de 2006, de la Red de distribución secundaria de GLP en MPB, para alimentación de las manzanas 12-A, 12-B y 16 de la Urbanización «La Colomera», con tubo de polietileno enterrado de 834 m con 40 mm de diámetro. (CBREDE/2006/13/12).  
Resultando que por aplicación del artículo 77 punto 3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la transformación de las instalaciones de distribución de gases combustibles requieren autorización administrativa previa.  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia el Capítulo V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08.10.1998), y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, mediante el Anuncio correspondiente, que se publicó en los diarios El Mundo el día 15 de junio de 2014 y El Periódico Mediterráneo 15 de junio de 2014; en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 17 de mayo de 2014 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 12 de junio de 2014. No habiéndose presentado alegación alguna durante el periodo de información publica de la solicitud presentada.  
Considerando los informes técnicos emitidos por el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Consellería de Economía, Industria, Comercio y Turismo, encargado de la instrucción de los expedientes de solicitud.  
Resultando que en el 14 de febrero de 2014, de acuerdo con el certificado final de obra aportado, se ha realizado la extensión de red prevista en la memoria de extensión de redes de 2014 (CBREDE/2013/13/12), desde la zona de distribución autorizada del municipio de Benicásim, hasta los puntos de conexión en calles El Castanyer y Posidonia con la red de distribución de las urbanizaciones Torre Bellver y la Colomera.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando lo dispuesto en el artículo 73.7 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007, de 2 Julio por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.  
Considerando al Servicio Territorial de Energía de Castellón competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  
Cconsiderando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Este Servicio Territorial de Energía resuelve:  
1.º) Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA, para el cambio de gas a suministrar en la red existente de distribución de gas canalizado en el término municipal de Oropesa del Mar, de propano a gas natural, así como, para el cierre del centro de almacenamiento de GLP para suministro de gas canalizado, en el momento que se haya realizado el cambio de gas autorizado. Las instalaciones disponen de las siguientes características:  
Red de distribución de GLP con MOP 18 bar a transformar a Gas Natural con MOP 04 bar, consistente en 12.2965 m, según desglose que se relaciona a continuación y trabajos a realizar en la misma:  
- 944 m PE 160 en Torre Bellver.  
- 815,5 m PE 110 en Torre Bellver.  
- 286 m PE 90 en Torre Bellver.  
- 5.471,5 m PE 63 en Torre Bellver.  
- 3.945,5 m PE 40 en Torre Bellver.  
- 834 m PE 40 en La Colomera.  
- Análisis de la red y determinación de los puntos donde se deben ubicar las válvulas de sectorización de la red. Instalación de válvulas de sectorización.  
- Definición de los puntos de purga de la red, para realizar el cambio de gas. Instalación de puntos de purga.  
Puntos de conexión con la red existente de Gas Natural con MOP 0,4 bar: calles El Castanyer y Posidonia en Urbanización Torre Bellver.  
Depósito de GLP:  
- Vaciado del depósito actual, ubicado en la parcela con referencia catastral 2790104BE5329S0001RS sita en c/ Tombatossals, 6 de la urbanización Torre Bellver.  
- Desgasificado/inertizado del depósito.  
- Desmontaje y retirada del depósito de GLP y de sus elementos auxiliares  
- Demolición de la obra civil del depósito.  
- Evacuación de residuos y restitución del terreno.  
2.º) Publicar la presente resolución, como notificación a todos los abonados de GLP distribuido por canalización, con contratos en vigor, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
  
Primera. En todo momento se deberá cumplir cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y el Decreto 2913/1973, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles.  
  
Segunda. Gas Natural Cegas, SA, cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
  
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
  
Cuarta. Gas Natural Cegas, SA, deberá realizar la retirada del depósito de GLP y el desmantelamiento del centro de almacenamiento de GLP, integrado por un depósito aéreo de 19,07 m³, equipo de regulación e instalaciones auxiliares, ubicado en una parcela de la Calle Tombatossals, 6 (urb. Torre Bellver), en el término municipal de Oropesa del Mar, en el plazo de 6 meses, debiendo inertizar el depósito adecuadamante.  
  
Quinta. Gas Natural Cegas, SA, deberá comunicar al Servicio Territorial de Energía, que se ha realizado el cierre o desmantelamiento efectivo de la instalación.  
  
Sexta. Gas Natural Cegas, SA, queda obligada con los titulares de los contratos en vigor en ese momento a sustituir o adaptar todos los elementos de las instalaciones receptoras afectadas por el cambio, y aquellos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su caso, el contador, sin que este pueda reportar ningún coste para el usuario, conforme al artículo 38 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles  
  
Séptima. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
  
Octava. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
  
Novena. Las instalaciones receptoras de gas, deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. El titular de las instalaciones o en su caso los usuarios, serán responsables de que sus instalaciones cumplan las condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente resulten exigibles así como de su correcto mantenimiento.  
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Energía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Castellón de la Plana, 22 de julio de 2014.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Jorge Azuara Roca.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML