Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3276, del 01-07-1998 (1998/4934)

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 1998, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza administrativament i s'aprova a Iberdrola, SA, el projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Benicarló (Castelló).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3276

Data del DOGV
:   01-07-1998

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   1998/4934

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 1998, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza administrativament i s'aprova a Iberdrola, SA, el projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Benicarló (Castelló). [1998/X4934]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló a instància d'Iberdrola, SA, relatiu al projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Benicarló (Castelló).
  
Atés que la sol·licitud indicada ha seguit en el Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; en el Decret 2.619/1966, de la mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques, i en la Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que en el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions al projecte tècnic.
  
Vist l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient, de data 23 d'abril de 1998.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, resol:
  
Primer
  
Autoritzar a Iberdrola, SA, el projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 denominada ST Benicarló (Castelló), les característiques principals de la qual, una vegada realitzades les obres d'ampliació, són les següents:
  
En el sistema de 132 kV:
  
- Traslladar la L/Castelló-Ingenio fins la posició enfrontada a l'actual T-3, que correspon al subtall 87.
  
- La posició deixada per la L/Castelló-Ingenio (subtall 83) s'utilitza com a nova posició d'acoblament. Retirar la unió entre els embarrats tibats que hi ha al pòrtic intermedi dels embarrats principals. Realitzar un enllaç amb cable aïllat entre la posició d'acoblament i l'extrem de l'embarrat contrari.
  
- Traslladar el transformador T-2 fins la posició contigua al T-3 (subtall 85) desmuntant l'embarrat aeri de reunió amb el parc de 66 kV i realitzant un nou enllaç amb cable aïllat.
  
- Instal·lar, en el subtall 82 (actual posició de T-2 traslladat), un nou T-4 de 40 MVA relació 132/20 kV que alimentarà un nou mòdul de cel·les a 20 kV.
  
En el sistema de 66 kV:
  
- Modificar la posició del T-2 per a un enllaç amb cable amb el T-2
  
En el sistema de 20 kV:
  
- Instal·lar un mòdul de cel·les a 20 kV, simple barra, en aire, que anirà instal·lat en un nou edifici prefabricat, i constituït per:
  
- 8 cel·les de línia
  
- 1 cel·la de transformador (T-4)
  
- 1 cel·la de bateria de condensadors
  
- 1 cel·la de mesura
  
- 1 cel·la de serveis auxiliars
  
- 1 cel·la de partició.
  
- Les noves cel·les de 20 kV s'enllaçaran amb les existents de 20 kV mitjançant cables aïllats.
  
- Instal·lació de nova bateria de condensadors (BE-3) de 7,2 MVAr, alimentada des de les noves cel·les de 20 kV.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució, sotmetent-lo a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos comptats a partir de la notificació d'aquesta resolució.
  
3. El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades.
  
Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa podrà interposar-se un recurs ordinari davant del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, en el termini d'un mes comptat a partir del dia de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb allò que s'ha disposat en l'article 114 en relació amb el 48 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3276, del 01-07-1998 (1998/4934)

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1998, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA, el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Benicarló (Castellón).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3276

Fecha DOGV
:   01-07-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1998/4934

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1998, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA, el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Benicarló (Castellón). [1998/X4934]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, a instancia de Iberdrola, SA, relativo al proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Benicarló (Castellón).
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2.619/1966 de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y en la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que en el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 23 de abril de 1998.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Autorizar a Iberdrola, SA, el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 denominada ST Benicarló (Castellón), cuyas características principales, una vez realizadas las obras de ampliación son las siguientes:
  
En el sistema de 132 kV:
  
- Trasladar la L/Castellón-Ingenio hasta la posición enfrentada al actual T-3, que corresponde al subtajo 87.
  
- La posición dejada por la L/Castellón-Ingenio (subtajo 83) se utiliza como nueva posición de acoplamiento. Retirar la unión entre los embarrados atirantados existente en el pórtico intermedio de los embarrados principales. Realizar un enlace con cable aislado entre la posición de acoplamiento y el extremo del embarrado contrario.
  
- Trasladar el transformador T-2 hasta la posición contigua al T-3 (subtajo 85) desmontando el embarrado aéreo de reunión con el parque de 66 KV y realizando un nuevo enlace con cable aislado.
  
- Instalar, en el subtajo 82 (actual posición de T-2 trasladado), un nuevo T-4 de 40 MVA relación 132/20 KV que alimentará a un nuevo módulo de celdas a 20 KV.
  
En el sistema de 66 KV
  
- Modificar la posición del T-2 para un enlace con cable con el T-2
  
Sistema de 20 KV
  
- Instalar un módulo de celdas a 20 KV, simple barra, en aire, que irá instalado en un nuevo edificio prefabricado, y constituido por:
  
- 8 celdas de línea
  
- 1 celda de transformador (T-4)
  
- 1 celda de batería de condensadores
  
- 1 celda de medida
  
- 1 celda de servicios auxiliares
  
- 1 celda de partición
  
- Las nuevas celdas de 20 KV se enlazarán con las existentes de 20 KV mediante cables aislados
  
- Instalación de nueva batería de condensadores (BE-3) de 7,2 MVAr, alimentada desde las nuevas celdas de 20 KV.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML