Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8289, del 08-05-2018 (2018/3743)

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia a Renovaplus Energías Renovables, SLU, Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, i Enemir Solar, SLU, i autorització administrativa de construcció al projecte tècnic d'execució, i els seus annexos, de la subestació transformadora, de tipus col·lector, 20/132 kV, denominada ST Renovables del Mediterrani, i al cable, en 132 kV, entre aquesta subestació i la ST Beneixama, com a infraestructures comunes d'evacuació a set instal·lacions de generació mitjançant tecnologia fotovoltaica, autoritzades el 6 de juny de 2013 a cadascun dels titulars esmentats, a ubicar als termes municipals de Beneixama i Banyeres de Mariola. Expedient ATASCT/2015/36/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8289

Data del DOGV
:   08-05-2018

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2018/3743

CVE


Data del document
:   26-03-2018

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [Beneixama](javascript:void(0))
    * [Banyeres de Mariola](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia a Renovaplus Energías Renovables, SLU, Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, i Enemir Solar, SLU, i autorització administrativa de construcció al projecte tècnic d'execució, i els seus annexos, de la subestació transformadora, de tipus col·lector, 20/132 kV, denominada ST Renovables del Mediterrani, i al cable, en 132 kV, entre aquesta subestació i la ST Beneixama, com a infraestructures comunes d'evacuació a set instal·lacions de generació mitjançant tecnologia fotovoltaica, autoritzades el 6 de juny de 2013 a cadascun dels titulars esmentats, a ubicar als termes municipals de Beneixama i Banyeres de Mariola. Expedient ATASCT/2015/36/03. [2018/3743]  
Antecedents de fet  
Amb data 22 de juliol de 2015, la societat Subestación Renovables del Mediterráneo, SL, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, un imprés normalitzat en què sol·licita l'autorització administrativa prèvia i l'aprovació de projecte (actual autorització de construcció) de les instal·lacions corresponents al projecte SET planta fotovoltaica Renovables del Mediterrani 132/20 kV i LSAT 132 kV evacuació, per a la injecció de l'energia generada en set plantes fotovoltaiques de 9,3 MWn situades als termes municipals de Biar i Banyeres de Mariola, província d'Alacant, fins a la subestació de transport i distribució, denominada ST Beneixama.  
D'acord amb el que s'indica en l'escriptura de constitució de la societat Subestación Renovables del Mediterráneo, SL, en són sòcies a parts iguals les mercantils Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, i Enemir Solar, SLU.  
Posteriorment, el 16 de juny de 2017 va presentar davant del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant l'annex al projecte inicial pel qual es modifica la configuració de la transformació de potència de la subestació, que passa d'un transformador de 75 MVA, a dos de 35 i 30 MVA, signat per un tècnic titulat competent. Posteriorment, després de sol·licitar-ho l'òrgan instructor, es va aportar la declaració responsable d'aquest, subscrita el 17 de juliol de 2017.  
Aquest annex projectual es va acompanyar de la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i l'aprovació de projecte (actual autorització de construcció) sobre la base de la nova solució tècnica aportada.  
El 30 d'octubre de 2017 es va presentar un nou annex aclaridor al dit projecte, en resposta a un requeriment realitzat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant.   
Les modificacions sol·licitades no comporten noves afeccions a instal·lacions o béns d'administracions, organismes o empreses de servei públic o de serveis d'interés general respecte al projecte inicial.  
  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATASCT/2015/36/03, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant.  
  
Per la seua relació amb la instal·lació sol·licitada constitueixen antecedents destacables els següents actes administratius:  
- Resolució del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, de 3 de febrer de 2010, d'autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució per a la construcció de set plantes solars fotovoltaiques de connexió a xarxa de 9.300 kWn cadascuna, als termes municipals de Biar i Banyeres de Mariola (Alacant), que s'integra en un parc solar de 65,1 MWn.  
- Set resolucions de la Direcció General d'Energia, totes aquestes de 6 de juny de 2013, per les quals s'atorga a Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, i Enemir Solar, SLU, respectivament, l'autorització administrativa per a la construcció de sengles instal·lacions de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, de 9.300 kW de potència nominal, i se n'aprova el projecte d'execució. (Expedients ATREGI/2007/419/03 a 2007/425/03).  
- Set resolucions de la Direcció General d'Indústria i Energia, totes aquestes de 9 de maig de 2017, per les quals es modifiquen les resolucions de 6 de juny de 2013, esmentades en el guió anterior, per a aprovar la modificació del projecte d'execució de cada instal·lació (Expedients ATREGI/2007/419/03 a 2007/425/03).  
- Set resolucions del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, totes de 26 de juliol de 2010, per les quals s'atorga a Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, i Enemir Solar, SLU, respectivament, l'autorització administrativa per a la construcció de sengles línies subterrànies de mitjana tensió de 20 kV, i se n'aprova el projecte d'execució. (Expedients ATLINE/2010/99/03 a 2010/105/03).  
- Resolució de la Direcció General d'Indústria i Energia, de 13 de febrer de 2018, per la qual s'atorga l'autorització administrativa prèvia per a la modificació per ampliació d'una posició de línia en les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica del parc de 132 kV de la subestació transformadora ST Beneixama (400/220/132/20 kV), titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, situada al terme municipal de Beneixama, província d'Alacant, i autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució de la modificació indicada (Expedient ATRCCT/2015/76/03).  
- Resolució de 15 de setembre de 2017, de la Direcció General de Medi Natural, per la qual s'ordena la publicació, entre altres, de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 43/11-AIA Banyeres de Mariola, a favor d'Enemir Solar, SL Unipersonal.  
La ST Renovables del Mediterráneo ocuparà una extensió de 1.907 m² de la parcel·la 79, polígon 01, situada en el paratge la Rambla, pertanyent al terme municipal de Banyeres de Mariola (Alacant).  
La línia subterrània de connexió entre aquesta i la ST Beneixama anirà per terreny de domini públic a través d'un camí públic rural denominat Camí dels Arrieros, travessant les parcel·les 72, 9002 i 9010 del polígon 1 del terme municipal de Banyeres de Mariola i la parcel·la 9007 dels polígons 3 i 31 del polígon 4 del terme municipal de Beneixama (Alacant).  
La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, durant el termini de 20 dies en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 26 d'agost de 2015 (DOGV 7601).  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'hi han presentat al·legacions.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre una còpia del projecte a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns de drets a càrrec dels quals, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Secció Forestal. Autorització, de data 30 d'octubre de 2015, d'instal·lació d'una conducció subterrània d'energia elèctrica sobre terrenys de la via pecuària Sendera de Beneixama i Banyeres de Mariola.  
- Ajuntament de Beneixama. Amb data 26 de novembre de 2015 s'emet un acord de la Junta de Govern Local pel qual es concedeix la llicència d'obra per a la construcció d'una línia subterrània d'alta tensió de 132 kV.  
- Ajuntament de Banyeres de Mariola. Amb data 27 de novembre de 2015 s'emet un acord de la Junta de Govern Local pel qual es concedeix la llicència d'obra menor per a la construcció de Subestació de Transformació 132/20 kV i LSAT 132 kV.  
Consta en l'expedient una còpia de la declaració d'impacte ambiental (DIA) formulada, amb data 5 d'abril de 2011, per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la instal·lació en qüestió [expedient 43/11-AIA]. Consta igualment un document, de data 5 de juny de 2017, de cessió dels drets d'aquesta declaració d'impacte ambiental per part d'Enemir Solar, SL Unipersonal, a la mercantil Subestación Renovables del Mediterráneo, SL.  
Disposa d'informe, de data 31 d'agost de 2017, de la Direcció General del Medi Natural i d'Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el qual s'indica que, a l'efecte d'obtenció de l'autorització substantiva, la subestació elèctrica 20/132 kV i la connexió en 132 kV amb la ST Beneixama queden emparats per la DIA de data 5 d'abril de 2011.  
Així mateix, consta en l'expedient una còpia de la Resolució de 3 de gener de 2012, de la llavors Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a favor d'Enemir Solar, SL Unipersonal, per la qual es declara d'interés comunitari (DIC) la instal·lació d'una subestació elèctrica en sòl no urbanitzable del terme municipal de Banyeres de Mariola (Alacant) (expedient DIC-146/2011). Disposa igualment de document, de data 5 de juny de 2017, de cessió dels drets d'aquesta declaració d'interés comunitari per part d'Enemir Solar, SL Unipersonal, a la mercantil Subestación Renovables del Mediterráneo, SL.  
  
Consta també la comunicació de l'Operador del Sistema (OS), de 13 de març de 2013, d'acceptabilitat des de la perspectiva de la xarxa de transport per a l'accés a les xarxes de distribució de diverses plantes fotovoltaiques, entre les quals estan les que afecten la present resolució. Figura, igualment, un conveni entre Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, i les mercantils Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, i Enemir Solar, SLU, subscrit en data 16 de juny de 2014, per al desenvolupament d'infraestructures elèctriques d'evacuació d'energia i el subministrament elèctric a les centrals solars fotovoltaiques en qüestió.  
Amb data 13 de març de 2018, la Subdirecció General d'Energia i Mines va informar el sol·licitant, la societat Subestación Renovables del Mediterráneo, SL, que no era possible atorgar-li les autoritzacions sol·licitades perquè les infraestructures d'evacuació a què feien referència formen part d'instal·lacions de generació elèctrica, i aquesta societat no era titular de cap autorització ni instal·lació de generació elèctrica a les quals anaven destinades, indicant-li que haurien de ser sol·licitades de manera conjunta per Remosol Energías Renovables, SLU; Renovaplus Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Enemir Solar, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, i Microclima Solar, SLU, com a titulars de les set autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions fotovoltaiques que compartiran la infraestructura d'evacuació; tot això, de conformitat amb els articles 6 i 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.  
Mitjançant un escrit degudament signat per les parts, de data 14 de març de 2018, que va entrar el 22 de març de 2018 en la subdirecció general esmentada, Subestación Renovables del Mediterráneo, SL, va renunciar expressament a la sol·licitud de les autoritzacions esmentades, i els titulars de les autoritzacions esmentades van procedir a sol·licitar-les de manera conjunta, acceptant així el requeriment administratiu esmentat.  
El sol·licitant ha acreditat degudament la seua capacitat legal, tècnica i econòmica, així com les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions i de l'equip associat, l'adequat compliment de les condicions de protecció del medi ambient i les característiques de l'emplaçament de la instal·lació.  
Consta en l'expedient l'informe favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient ATASCT/2015/36/03, i la proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució d'aquest procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte del procediment radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució, i si escau, la transformació d'energia elèctrica.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten; tot això, sense perjudici del que s'ha previst en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui exercisquen l'activitat.  
De conformitat amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si escau, la transformació d'energia elèctrica. D'altra banda, de conformitat amb l'article 6 de la llei esmentada, els productors d'energia elèctrica, com a subjectes reconeguts per a realitzar les activitats destinades al subministrament d'energia elèctrica són aquelles persones físiques o jurídiques que tenen la funció de generar energia elèctrica, així com les de construir, operar i mantindre les instal·lacions de producció.  
D'acord amb els articles 21 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (de conformitat amb la nova terminologia introduïda per l'esmentada Llei 24/2013).  
De conformitat amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment constitueix un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental, i no requereix la modificació presentada l'obtenció d'una nova declaració d'impacte ambiental per haver-ho determinat així l'òrgan ambiental competent. D'acord amb l'article 42 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració d'impacte ambiental continua en vigor, en no haver transcorregut quatre anys des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
D'acord amb l'article 39 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable (concordant amb l'article 207 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana), la declaració d'interés comunitari que afecta la instal·lació en qüestió es manté vigent. Igualment, la modificació presentada no requereix l'obtenció d'una nova declaració d'interés comunitari, d'acord amb l'article 202.3 de l'esmentada Llei 5/2014, de 25 de juliol.  
D'acord amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en tractar-se de la infraestructura d'evacuació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica. Per tant, per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i de construcció és aplicable el capítol II del dit decret.  
  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb l'establit en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se de conformitat amb els reglaments tècnics en la matèria; en aquest cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries, i el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
Tenint en compte l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar l'autorització administrativa prèvia a Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, i Enemir Solar, SLU, per a la subestació transformadora, de tipus col·lector, 20/132 kV, denominada ST Renovables del Mediterrani, i al cable, en 132 kV, entre aquesta subestació i la ST Beneixama, com a infraestructures comunes d'evacuació a les set instal·lacions de generació mitjançant tecnologia fotovoltaica, autoritzades per la llavors Direcció General d'Energia el 06.06.2013 a cadascun dels titulars esmentats, a ubicar als termes municipals de Beneixama i Banyeres de Mariola, a la província d'Alacant.  
Aquesta autorització es refereix a les instal·lacions i equips següents:  
- Un sistema elèctric de 132 kV en instal·lació a la intempèrie, en configuració de simple barra, compost per:  
· Una (1) posició de línia equipada amb interruptor.  
· Dues (2) posicions de transformador de potència equipades amb interruptor.  
- Un (1) transformador de potència amb regulació en càrrega, denominat T-1, de 35 MVA de potència (ONAN 28 MVA - ONAF 35 MVA) i relació de transformació 132/20 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF) i grup de connexió YNd11. Estarà dotat d'una reactància monofàsica (TZ-1) de posada a terra, connectada al costat de 20 kV, amb una intensitat de defecte a terra (30 s) de 500 A i connexió ziga-zaga.  
- Un (1) transformador de potència amb regulació en càrrega, denominat T-2, de 30 MVA de potència (ONAN 24 MVA - ONAF 30 MVA) i relació de transformació 132/20 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF) i grup de connexió YNd11. Estarà dotat d'una reactància monofàsica (TZ-1) de posada a terra, connectada al costat de 20 kV, amb una intensitat de defecte a terra (30 s) de 500 A i connexió ziga-zaga.  
- Un sistema elèctric de 20 kV en instal·lació d'interior situat en edifici independent, en configuració de simple barra compost per dos mòduls de cel·les blindades amb aïllament en SF6 a 24 kV, amb la següent composició en total:  
· Set (7) posicions de línia equipades amb interruptor.  
· Dues (2) posicions de mesura.  
· Dues (2) posicions de transformador de potència equipades amb interruptor per al T-1 i el T-2.  
· Dues (2) posicions de serveis auxiliars equipades amb interruptor-seccionador amb fusibles per al TSA-1 i TSA-2.  
· Una (1) posició de partició de barres, equipada amb interruptor.  
· Una (1) posició d'unió de barres  
Les cel·les de partició i unió de barres esmentades conformen en conjunt una única posició de partició de barres com a funció elèctrica.  
  
- Dos (2) transformadors trifàsics de serveis auxiliars (denominats TSA-1 i TSA-2) de tipus sec, per al subministrament en corrent altern dels equips i serveis propis de la subestació, de 100 kVA de potència, relació de transformació 20/0,42-0,24 kV i grup de connexió YNd11.  
  
- Una (1) línia subterrània (cable) d'alta tensió de 132 kV categoria A de 150 m de longitud, entre el suport d'eixida de la nova subestació i el suport de posició de línia de la ST Beneixama, mitjançant conductors d'alumini de 1.200 mm², tipus HEPR-Z1 per a una tensió nominal de 76/132 kV.  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte d'aquesta autorització és d'un milió tres mil dos-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-tres cèntims d'euro (1 003 256,63 ?).  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que calga obtindre per part dels titulars de la present autorització, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i el medi ambient.  
  
Els titulars de la present autorització tindran els drets, deures i obligacions recollits en el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desenvolupament reglamentari per als titulars d'instal·lacions de producció, i en particular de la seua condició de cotitulars de les instal·lacions d'evacuació compartides sol·licitades per ells i autoritzades pel present acte administratiu. En tot cas, hauran d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran originar-ne la revocació.  
  
Segon  
Atorgar l'autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució, redactat per persona tècnica titulada competent, i els annexos modificatius presentats, per a la construcció de les instal·lacions d'evacuació descrites en el punt primer d'aquesta resolució, i habilitar-ne els titulars de la present autorització a la construcció, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles, i d'acord amb les condicions següents:  
1. Les instal·lacions elèctriques hauran d'executar-se segons el projecte presentat i els seus annexos, i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, i que han sigut acceptats pels titulars d'aquelles. En cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, els titulars d'aquesta resolució hauran de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent autorització.  
2. Les instal·lacions a executar han de complir, en tot cas, el que s'ha establit en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries, i el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
3. Els titulars de la present autorització estaran subjectes a les condicions d'ordre mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 43/11-AIA, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 3 de novembre de 2017 (DOGV 8162).  
4. El termini d'execució de les instal·lacions serà de sis (6) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a la finalització, se'n podrà sol·licitar una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu; a aquest efecte s'adjuntarà la documentació justificativa de la demora i el cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
5. Als efectes previstos en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, els titulars de la present autorització comunicaran a l'òrgan ambiental la data de començament de l'execució de les obres.  
6. Els titulars de la present resolució estaran obligats a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant.  
7. Així mateix, estaran obligats a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
8. Sense perjudici del que s'ha previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres, i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
9. Finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, els titulars de la present autorització, en el termini màxim de 10 dies hàbils, ho comunicaran al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Aquesta comunicació anirà acompanyada d'un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per la persona facultativa competent, que acredite que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa de construcció. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, haurà d'anar acompanyat de l'oportuna declaració responsable d'acord amb el que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV número 6389 de data 3 de novembre de 2010. Així mateix, haurà d'aportar certificat d'instal·lació, contracte de manteniment i certificat d'inspecció inicial realitzat per organisme de control.  
  
10. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de les instal·lacions interessades en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant ho comunicarà a aquesta direcció general.  
11. Aquesta direcció general, després del tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte aquesta autorització administrativa de construcció en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions imposades en aquesta.  
  
Tercer  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificació de la present resolució a Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, i Enemir Solar, SLU, a tots els interessats en el procediment, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o han pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
La present resolució no és definitiva en la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 26 de març de 2018.- La directora general d'Indústria i Energia, p. s. (R 23.11.2017, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball): María Dolores Parra Robles.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8289, del 08-05-2018 (2018/3743)

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa a Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, y Enemir Solar, SLU, y autorización administrativa de construcción al proyecto técnico de ejecución, y sus anexos, de la subestación transformadora, de tipo colector, 20/132 kV, denominada ST Renovables del Mediterráneo y al cable, en 132 kV, entre dicha subestación y la ST Beneixama, como infraestructuras comunes de evacuación a siete instalaciones de generación mediante tecnología fotovoltaica, autorizadas el 6 de junio de 2013 a cada uno de los citados titulares, a ubicar en los términos municipales de Beneixama y Banyeres de Mariola. Expediente ATASCT/2015/36/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8289

Fecha DOGV
:   08-05-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2018/3743

CVE


Fecha del documento
:   26-03-2018

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [Beneixama](javascript:void(0))
    * [Banyeres de Mariola](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa a Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, y Enemir Solar, SLU, y autorización administrativa de construcción al proyecto técnico de ejecución, y sus anexos, de la subestación transformadora, de tipo colector, 20/132 kV, denominada ST Renovables del Mediterráneo y al cable, en 132 kV, entre dicha subestación y la ST Beneixama, como infraestructuras comunes de evacuación a siete instalaciones de generación mediante tecnología fotovoltaica, autorizadas el 6 de junio de 2013 a cada uno de los citados titulares, a ubicar en los términos municipales de Beneixama y Banyeres de Mariola. Expediente ATASCT/2015/36/03. [2018/3743]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 22 de julio de 2015, la sociedad Subestación Renovables del Mediterráneo, SL, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, impreso normalizado solicitando autorización administrativa previa y aprobación de proyecto (actual autorización de construcción) de las instalaciones correspondientes al proyecto SET planta fotovoltaica Renovables del Mediterráneo 132/20 kV y LSAT 132 kV evacuación, para la inyección de la energía generada en siete plantas fotovoltaicas de 9,3 MWn emplazadas en los términos municipales de Biar y Banyeres de Mariola, provincia de Alicante, hasta la subestación de transporte y distribución denominada ST Beneixama.  
Conforme indica la escritura de constitución de la sociedad Subestación Renovables del Mediterráneo, SL, son socias a partes iguales de la misma las mercantiles Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, y Enemir Solar, SLU.  
Posteriormente, el 16 de junio de 2017, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, anexo al proyecto inicial por la que se modifica la configuración de la transformación de potencia de la subestación, pasando de un transformador de 75 MVA, a dos de 35 y 30 MVA, firmado por técnico titulado competente. Posteriormente, tras solicitarlo el órgano instructor, se aportó declaración responsable de este, suscrita el 17 de julio de 2017.  
Con dicho anexo proyectual se acompañó solicitud de autorización administrativa previa y aprobación de proyecto (actual autorización de construcción) en base a la nueva solución técnica aportada.  
El 30 de octubre de 2017 se presentó nuevo anexo aclaratorio a dicho proyecto, en respuesta a requerimiento realizado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante.   
Las modificaciones solicitadas no conllevan nuevas afecciones a instalaciones o bienes de administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general respecto al proyecto inicial.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2015/36/03, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante.  
Por su relación con la instalación solicitada constituyen antecedentes a reseñar los siguientes actos administrativos:  
- Resolución del Servicio Territorial de Energía de Alicante, de 3 de febrero de 2010, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la construcción de siete plantas solares fotovoltaicas de conexión a red de 9.300 kWn cada una en los términos municipales de Biar y Banyeres de Mariola (Alicante), que se integra en un parque solar de 65,1 MWn.  
- Siete resoluciones de la Dirección General de Energía, todas ellas de 6 de junio de 2013, por la que se otorgan a Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, y Enemir Solar, SLU, respectivamente, autorización administrativa para la construcción de sendas instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, de 9.300 kW de potencia nominal, y se aprueba su proyecto de ejecución. (Expedientes ATREGI/2007/419/03 a 2007/425/03).  
- Siete resoluciones de la Dirección General de Industria y Energía, todas ellas de 9 de mayo de 2017, por las que se modifican las resoluciones de 6 de junio de 2013, citada en el guión anterior, para aprobar la modificación del proyecto de ejecución de cada instalación (Expedientes ATREGI/2007/419/03 a 2007/425/03).  
- Siete resoluciones del Servicio Territorial de Energía de Alicante, todas de 26 de julio de 2010, por las que se otorgan a Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, y Enemir Solar, SLU, respectivamente, autorización administrativa para la construcción de sendas líneas subterráneas de media tensión de 20 kV, y se aprueba su proyecto de ejecución. (Expedientes ATLINE/2010/99/03 a 2010/105/03).  
- Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, de 13 de febrero de 2018, por la que se otorga autorización administrativa previa para la modificación por ampliación de una posición de línea en las instalaciones de distribución de energía eléctrica del parque de 132 kV de la subestación transformadora ST Beneixama (400/220/132/20 kV), titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Beneixama, provincia de Alicante, y autorización administrativa de construcción del proyecto técnico de ejecución de la referida modificación (Expediente ATRCCT/2015/76/03).  
- Resolución, de 15 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Medio Natural, por la cual se ordena la publicación, entre otras, de la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 43/11-AIA Banyeres de Mariola, a favor de Enemir Solar, SL Unipersonal.  
La ST Renovables del Mediterráneo, ocupará una extensión de 1.907 m² de la parcela 79, polígono 01, sita en el paraje La Rambla, perteneciente al término municipal de Banyeres de Mariola (Alicante).  
La línea subterránea de conexión entre esta y la ST Beneixama discurrirá por terreno de dominio público a través de un camino público rural denominado Camino de los Arrieros, atravesando las parcelas 72, 9002 y 9010 del polígono 1 del término municipal de Banyeres de Mariola y la parcela 9007 del polígono 3 y 31 del polígono 4 del término municipal de Beneixama (Alicante).  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 26 de agosto de 2015, número 7601.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió copia del proyecto a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Sección Forestal. Autorización, de fecha 30 de octubre de 2015, de instalación de una conducción subterránea de energía eléctrica sobre terrenos de la vía pecuaria Vereda de Beneixama y Banyeres de Mariola.  
- Ayuntamiento de Beneixama. Con fecha 26 de noviembre de 2015 emite acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se concede licencia de obra para la construcción de una línea subterránea de alta tensión de 132 kV.  
- Ayuntamiento de Banyeres de Mariola. Con fecha 27 de noviembre de 2015 emite acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se concede licencia de obra menor para la construcción de subestación de transformación 132/20 kV y LSAT 132 kV.  
Consta en el expediente copia de la declaración de impacto ambiental (DIA) formulada, con fecha del 5 de abril de 2011, por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la instalación en cuestión (expediente 43/11-AIA). Consta igualmente documento, de fecha 5 de junio de 2017, de cesión de los derechos de dicha declaración de impacto ambiental por parte de Enemir Solar, SL Unipersonal, a la mercantil Subestación Renovables del Mediterráneo, SL.  
Dispone de informe, de fecha 31 de agosto de 2017, de la Dirección General del Medio Natural y de Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural en el que se indica que, a efectos de obtención de la autorización sustantiva, la subestación eléctrica 20/132 kV y la conexión en 132 kV con la ST Beneixama quedan amparados por la DIA de fecha 5 de abril de 2011.  
Asimismo consta en el expediente copia de la resolución, de 3 de enero de 2012, de la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a favor de Enemir Solar, SL Unipersonal, por las que se declara de interés comunitario (DIC) la instalación de una subestación eléctrica en suelo no urbanizable del término municipal de Banyeres de Mariola (Alicante) (expediente DIC-146/2011). Dispone igualmente de documento, de fecha 5 de junio de 2017, de cesión de los derechos de dicha declaración de interés comunitario por parte de Enemir Solar, SL Unipersonal, a la mercantil Subestación Renovables del Mediterráneo, SL.  
Consta también la comunicación del operador del sistema (OS), de 13 de marzo de 2013, de aceptabilidad desde la perspectiva de la Red de Transporte para el acceso a las redes de distribución de varias plantas fotovoltaicas, entre las que se encuentran las atinentes a la presente resolución. Figura igualmente convenio entre Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal y las mercantiles Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, y Enemir Solar, SLU, suscrito en fecha 16 de junio de 2014, para el desarrollo de infraestructuras eléctricas de evacuación de energía y el suministro eléctrico a las centrales solares fotovoltaicas en cuestión.  
Con fecha 13 de marzo de 2018 la subdirección general de energía y minas informó al solicitante, la sociedad Subestación Renovables del Mediterráneo, SL, que no era posible otorgarle las autorizaciones solicitadas porque las infraestructuras de evacuación a las que iban referidas forman parte de instalaciones de generación eléctrica, y dicha sociedad no era titular de ninguna autorización ni instalación de generación eléctrica a las que iban destinadas, indicándole que deberían ser solicitadas de forma conjunta por Remosol Energías Renovables, SLU; Renovaplus Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Enemir Solar, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, y Microclima Solar, SLU, como titulares de las siete autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones fotovoltaicas que compartirán la infraestructura de evacuación, todo ello de conformidad con los artículos 6 y 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.  
Mediante escrito debidamente firmado por las partes, de fecha 14 de marzo de 2018, que tuvo entrada el 22 de marzo de 2018 en la citada subdirección general, Subestación Renovables del Mediterráneo, SL, renunció expresamente a la solicitud de las autorizaciones mencionadas, y los titulares de las precitadas autorizaciones procedieron a solicitarlas de forma conjunta, aceptando así el precitado requerimiento administrativo.  
El solicitante ha acreditado debidamente su capacidad legal, técnica y económica, así como las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado, el adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente y las características del emplazamiento de la instalación.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente ATASCT/2015/36/03, y propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
Conforme al artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica. Por otro lado, de conformidad con el artículo 6, de la citada ley, los productores de energía eléctricas, como sujetos reconocidos para realizar las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la función de generar energía eléctrica, así como las de construir, operar y mantener las instalaciones de producción.  
De acuerdo con los artículos 21 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de impacto ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, no requiriendo la modificación presentada la obtención de una nueva declaración de impacto ambiental por así haberlo determinado el órgano ambiental competente. Conforme al artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre la declaración de impacto ambiental sigue en vigor, al no haber transcurrido cuatro años desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del suelo no urbanizable, (concordando con el artículo 207 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana), la declaración de interés comunitario que afecta a la instalación en cuestión se mantiene vigente. Igualmente, la modificación presentada no requiere la obtención de una nueva declaración de interés comunitario, conforme el artículo 202.3 de la citada Ley 5/2014, de 25 de julio.  
De acuerdo con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al tratarse de la infraestructura de evacuación de instalaciones de producción de energía eléctrica. Por tanto, para las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción es de aplicación el capítulo II de dicho decreto.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa a Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU; y Enemir Solar, SLU; para la subestación transformadora, de tipo colector, 20/132 kV, denominada ST Renovables del Mediterráneo y al cable, en 132 kV, entre dicha subestación y la ST Beneixama, como infraestructuras comunes de evacuación a las siete instalaciones de generación mediante tecnología fotovoltaica, autorizadas por la entonces Dirección General de Energía el 06.06.2013 a cada una de los citados titulares, a ubicar en los términos municipales de Beneixama y Banyeres de Mariola, en la provincia de Alicante.  
Esta autorización se refiera a las siguientes instalaciones y equipos:  
- Un sistema eléctrico de 132 kV en instalación a la intemperie, en configuración de simple barra, compuesto por:  
· Una (1) posición de línea equipada con interruptor.  
· Dos (2) posiciones de transformador de potencia equipadas con interruptor.  
- Un (1) transformador de potencia con regulación en carga, denominado T-1, de 35 MVA de potencia (ONAN 28 MVA - ONAF 35 MVA) y relación de transformación 132/20 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF) y grupo de conexión YNd11. Estará dotado de una reactancia monofásica (TZ-1) de puesta a tierra, conectada al lado de 20 kV, con una intensidad de defecto a tierra (30 s) de 500 A y conexión zig-zag.  
- Un (1) transformador de potencia con regulación en carga, denominado T-2, de 30 MVA de potencia (ONAN 24 MVA - ONAF 30 MVA) y relación de transformación 132/20 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF) y grupo de conexión YNd11. Estará dotado de una reactancia monofásica (TZ-1) de puesta a tierra, conectada al lado de 20 kV, con una intensidad de defecto a tierra (30 s) de 500 A y conexión zig-zag.  
- Un sistema eléctrico de 20 kV en instalación de interior ubicado en edificio independiente, en configuración de simple barra compuesto por dos módulos de celdas blindadas con aislamiento en SF6 a 24 kV, con la siguiente composición en total:  
· Siete (7) posiciones de línea equipadas con interruptor.  
· Dos (2) posiciones de medida.  
· Dos (2) posiciones de transformador de potencia equipadas con interruptor para el T-1 y el T-2.  
· Dos (2) posiciones de servicios auxiliares equipada con interruptor-seccionador con fusibles para el TSA-1 y TSA-2.  
· Una (1) posición de partición de barras, equipada con interruptor.  
· Una (1) posición de unión de barras  
Las celdas de partición y unión de barras mencionadas conforman en conjunto una única posición de partición de barras como función eléctrica.  
- Dos (2) transformadores trifásicos de servicios auxiliares (denominados TSA-1 y TSA-2) de tipo seco, para el suministro en corriente alterna de los equipos y servicios propios de la subestación, de 100 kVA de potencia, relación de transformación 20/0,42-0,24 kV y grupo de conexión YNd11.  
- Una (1) línea subterránea (cable) de alta tensión de 132 kV categoría A de 150 m de longitud, entre el soporte de salida de la nueva subestación y el soporte de posición de línea de la ST Beneixama, mediante conductores de aluminio de 1200 mm², tipo HEPR-Z1 para una tensión nominal de 76/132 kV  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón tres mil doscientos cincuenta y seis euros con sesenta y tres céntimos de euro (1 003 256,63 ?).  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de los titulares de la presente autorización, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Los titulares de la presente autorización tendrán los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario para los titulares de instalaciones de producción, y en particular de su condición de cotitulares de las instalaciones de evacuación compartidas por ellos solicitadas y autorizadas por el presente acto administrativo. En todo caso deberán observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción del proyecto técnico de ejecución, redactado por persona técnica titulada competente, y los anexos modificativos presentados, para la construcción de las instalaciones de evacuación descritas en el punto primero de esta resolución, habilitando a los titulares de la presente autorización a su construcción, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles, y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. Las instalaciones eléctricas deberán ejecutarse según el proyecto presentado, y sus anexos, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general y que han sido aceptados por los titulares de aquellas. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, los titulares de la presente resolución deberán solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.  
2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
3. Los titulares de la presente autorización estarán sujetos a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 43/11-AIA, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 3 de noviembre de 2017, (DOGV 8162).  
4. El plazo de ejecución de las instalaciones será de seis (6) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
5. A los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, los titulares de la presente autorización comunicarán al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de las obras.  
6. Los titulares de la presente resolución vendrán obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante.  
7. Asimismo, vendrán obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
8. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
9. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, los titulares de la presente autorización, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicarán al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa de construcción. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010. Asimismo, deberá aportar certificado de instalación, contrato de mantenimiento y certificado de inspección inicial realizado por organismo de control.  
10. Una vez otorgada la autorización de explotación de las instalaciones interesadas en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante lo comunicará a esta Dirección General.  
11. Esta Dirección General, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización administrativa de construcción en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a Renovaplus Energías Renovables, SLU; Abastecimiento Energético Solar, SLU; Remosol Energías Renovables, SLU; Madrid Fotovoltaica, SLU; Microclima Solar, SLU; Renovar Energía, SLU, y Enemir Solar, SLU, a todos los interesados en el procedimiento, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 26 de marzo de 2018.- La directora general de Industria y Energía, p. s. (R 23.11.2017, del conseller de Economía, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo): María Dolores Parra Robles.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML