Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7618, del 18-09-2015 (2015/7570)

RESOLUCIÓ de 19 d'agost de 2015, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la reforma per canvi de conductor d'un tram de la línia elèctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentació sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», al terme municipal d'Elx, s'aprova el projecte d'execució i l'addenda i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2013/102/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7618

Data del DOGV
:   18-09-2015

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2015/7570

CVE


Data del document
:   19-08-2015

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 19 d'agost de 2015, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la reforma per canvi de conductor d'un tram de la línia elèctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentació sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», al terme municipal d'Elx, s'aprova el projecte d'execució i l'addenda i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2013/102/03. [2015/7570]  
Antecedents de fet  
El 5 d'agost de 2013, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servei Territorial d'Energia d'Alacant una sol·licitud per a:  
- Autorització administrativa per a la reforma per canvi de conductor d'un tram de la línia elèctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentació Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», al terme municipal d'Elx, província d'Alacant.  
- Aprovació del projecte tècnic d'execució.  
- Declaració, en concret, d'utilitat pública d'aquestes instal·lacions.  
  
Adjunt amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic per a l'execució de la instal·lació, firmat per tècnic competent, acompanyat de la declaració responsable de 19 de juny de 2013.  
- Separates per a l'obtenció del corresponent informe i condicionat tècnic de:  
- Ajuntament d'Elx.  
- Comunitat de Regants de Carrizales.  
- Relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es consideren d'expropiació necessària per a l'establiment de la infraestructura, als efectes del reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les instal·lacions.  
El 18 de juny de 2014, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, va presentar l'addenda al projecte de reforma per canvi de conductor d'un tram de la línia elèctrica «LAMT a 20 kV, S/C, alimentació Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», al terme municipal d'Elx, província d'Alacant, davant del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, incorporant-hi les modificacions necessàries sobre el projecte inicial en el tram comprés entre els suports 1 i 5, a fi de complir els condicionants establits en l'informe desfavorable de 8 d'octubre de 2013, del president de la Comunitat de Regants de Carrizales.  
  
Se sol·licitava:  
- Autorització administrativa per a l'addenda al projecte de reforma per canvi de conductor d'un tram de la línia elèctrica «LAMT a 20 kV, S/C, alimentació Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», al terme municipal d'Elx, província d'Alacant.  
- Aprovació de l'addenda al projecte tècnic d'execució.  
- Declaració, en concret, d'utilitat pública de les instal·lacions.  
  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Addenda al projecte tècnic per a l'execució de la instal·lació, firmada per tècnic competent acompanyada de la declaració responsable del 7 de maig de 2014.  
- Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic de:  
- Ajuntament d'Elx.  
- Comunitat de Regants de Carrizales.  
- Relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es consideren d'expropiació necessària per a l'establiment de la infraestructura, als efectes del reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les instal·lacions.  
El procediment administratiu corresponent a la sol·licitud s'ha tramitat amb l'expedient de referència ATLINE/2013/102/03, incoat a l'efecte pel Servei Territorial d'Energia d'Alacant.  
La sol·licitud de l'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del citat Decret 88/2005, de 29 d'abril, i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, durant el termini de 20 dies al:  
- Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7164, de 2 de desembre de 2013,  
- Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 234, de 10 de desembre de 2013,   
- Diari La Verdad de Alicante, de 9 de gener de 2014.  
I per a l'addenda al:  
- Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7493, de 26 de març de 2015,  
- Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 66, de 7 d'abril de 2015,  
- Diari ABC, de 12 de maig de 2015.  
Amb la mateixa finalitat i termini es va enviar la sol·licitud inicial a l'Ajuntament d'Elx perquè fóra exposada al tauler d'anuncis, i requerint-lo perquè, una vegada acabat el període de publicitat, enviara una diligència acreditativa de l'exposició, que consta a l'expedient.  
També es va remetre la sol·licitud corresponent a l'addenda al projecte inicial amb la mateixa finalitat i termini a l'Ajuntament d'Elx, perquè l'exposara al tauler d'anuncis, i requerint-lo perquè, una vegada acabat el període de publicitat, enviara una diligència acreditativa de l'exposició, que consta a l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha a l'expedient no s'hi han presentat al·legacions.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que en el termini de 20 dies presentaren conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada inicialment i emeteren, si procedia, els condicionats tècnics oportuns al projecte inicial de la instal·lació, se'n va enviar una separata, referida a la part de la instal·lació corresponent, a les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals a càrrec seu poden ser-hi afectats, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament d'Elx. El 24 d'octubre de 2013 l'Ajuntament emeté un informe tècnic favorable que se subjectava a les condicions contingudes.  
- Comunitat de Regants de Carrizales. El 8 d'octubre de 2013 emeté un informe en què manifestava la disconformitat amb la instal·lació projectada, a causa de la necessitat d'establir unes distàncies mínimes de la línia elèctrica amb el llit i la zona d'afecció de les assarbs Robatori i Ampla, gestionades per la comunitat citada, a fi de no impedir les faenes periòdiques de manteniment i neteja, i establia un condicionat. Per mitjà de la sol·licitud del 18 de juny de 2014, el peticionari aportà una addenda al projecte a fi d'atendre el que establia aquest informe.  
  
  
Els pronunciaments i els condicionats tècnics presentats s'enviaren al sol·licitant. A l'expedient consta que els va acceptar tots i cada un.  
  
De la mateixa manera es van enviar separates de l'addenda amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament d'Elx. Informe sol·licitat el 3 de març de 2015, reiterat el 5 de juny de 2015. No consta pronunciament de l'Ajuntament a l'efecte.  
- Comunitat de Regants de Carrizales. Per mitjà d'un escrit de 23 de maig de 2014 va informar favorablement.  
Els pronunciaments i els condicionats tècnics presentats s'enviaren al sol·licitant. A l'expedient consta que els va acceptar tots i cada un.  
  
Consta a l'expedient una còpia de la Resolució, de 23 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en què es determina no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte de reforma d'un tram de la línia elèctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentació Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», al terme municipal d'Elx, sempre que es faça d'acord amb les previsions de la documentació tècnica presentada i amb els condicionants establits en l'apartat segon de la resolució.  
La documentació tècnica acompanyada reuneix una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat, s'ajusta al que estableix l'article 16 del Decret 88/2005, de 29 d'abril i l'article 143 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i conté una relació concreta i individualitzada en què es descriuen, en tots els seus aspectes, material i jurídic, els béns i els drets afectats.  
Les instal·lacions objecte del projecte per a les quals se sol·licita l'autorització administrativa, i la declaració d'utilitat pública, són instal·lacions de distribució elèctrica.  
La finalitat que es busca amb la reforma d'aquesta instal·lació per mitjà del canvi del conductor actual d'alumini-acer LA 56 (47-AL1/8-ST1A) pel d'alumini-acer LA 100 (100-AL1/17-ST1A), és la de millorar la capacitat, qualitat i continuïtat de subministrament de la xarxa de distribució, i la de poder atendre les noves demandes de subministrament elèctric en la zona de distribució elèctrica d'influència de la instal·lació citada.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució d'aquest procediment administratiu correspon a la Generalitat, perquè la instal·lació elèctrica està radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana i no està enquadrada en les previstes en l'article 3 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb l'article 4.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 33 del Decret 193/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon al Servei Territorial d'Energia d'Alacant la resolució d'aquest procediment.  
D'acord amb l'article 38.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud són part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb l'article 37 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i amb l'article 16 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els que sol·liciten autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, sense perjuí del que preveu aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als que exercisquen l'activitat. Sense perjuí que el peticionari que afecta el present procediment, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, compleix aquesta última condició, aquesta mercantil està inscrita al Registre Administratiu de Distribuïdors del Ministeri d??Indústria, Energia i Turisme, amb el número de registre R1-001, inscripció per a la qual cal acreditar el compliment de les capacitats esmentades.  
  
  
D'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, les Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per a establir-les i de la imposició i exercici de la servitud de pas. D'acord amb l'article 53 de la norma, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i per a fer-ho han d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren d'expropiació necessària.  
De conformitat amb l'incís b de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup segon.  
D'acord amb els incisos a i b de l'article de l'article 14.1 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques compreses en el grup segon requereix autorització administrativa prèvia i aprovació del seu projecte d'execució.  
D'acord amb l'apartat 1 de l'article 17 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, quan calga tramitar la declaració d'utilitat pública d'instal·lacions elèctriques compreses en el grup segon, se sotmetran al tràmit d'informació pública en els termes establits en l'article 9.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és d'aplicació el capítol III del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte d'aquest procediment dins del grup segon.  
D'acord amb l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, que en aquest cas es concreta en el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, la ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus».  
  
D'acord amb la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per a la declaració, en concret, de la utilitat pública, expropiació i imposició i exercici de servitud de pas d'energia elèctrica, seran aplicables el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
D'acord amb la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, l'òrgan competent per al reconeixement en concret d'utilitat pública de les instal·lacions elèctriques serà el que tinga atribuïda la competència per a autoritzar-les.  
La disposició transitòria segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, en relació amb als expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació, disposa que els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei es tramitaran fins a la resolució d'acord amb la legislació anterior. Aquests procediments continuarà tramitant-los fins a la resolució l'administració o l'organisme regulador competent d'acord amb la legislació anterior, a què correspondrà igualment la resolució dels recursos que, si és el cas, pogueren interposar-se.  
  
Per això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la reforma per canvi de conductor d'un tram de la línia elèctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentació Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», al terme municipal d'Elx, província d'Alacant.  
Segons la documentació tècnica, les principals característiques tècniques de la instal·lació elèctrica són les següents:  
  
Característiques administratives i tècniques  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria d'alta tensió  
Tipus de xarxa (Reial Decret 1955/2000) Xarxa de distribució  
Grup (segons el Decret 88/2005) Segon  
Categoria línia (segons el Reial Decret 223/2008) Tercera  
Tipus de zona (ITC-LAT 07) A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal de la xarxa (kV, eficaç) 20  
Tensió més elevada de la xarxa (kV, eficaç) 24  
Conductor actual a substituir Alumini-acer LA 56 (47-AL1/8-ST1A)  
Conductor a emprar Alumini-acer LA 100 (100-AL1/17-ST1A)  
Secció total (mm²) 116,7  
Núm. de circuits 1  
Tipus de suports Torres metàl·liques de ventalla  
Núm. total de suports 15  
Suports nous A-14 (Suport de pas aeri-subterrani)  
Suports a modificar A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11 i A-12  
Suports sense modificar A-1, A-13 i A-15  
Inici Suport A-1 existent (núm. 133271)  
Final Suport A-15 existent (núm. 133286)  
Longitud tram aeri (m) 1 830  
Municipis afectats Elx  
  
  
El pressupost final del projecte de la instal·lació objecte d'aquesta autorització és de quaranta-sis mil quaranta-nou euros amb trenta-quatre cèntims d'euro (46 049,34 ?).  
De conformitat amb l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, l'autorització s'atorga sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públic com privats, que necessite obtindre Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, d'acord amb altres disposicions aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
L'autorització queda afectada pels condicionants previstos en l'apartat segon de la Resolució de 23 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, que es descriuen a continuació:   
- Considerant que l'alternativa proposada i el traçat soterrat són acceptables des del punt de vista mediambiental sense que calga un procediment complet d'avaluació ambiental, i que d'acord amb els articles 115 i 138 del Decret 31/2010, de 10 de febrer, el projecte requereix l'autorització d'aquesta Conselleria de Medi Ambient, serà l'òrgan competent en la gestió de l'espai citat el que establisca, si és el cas, mesures addicionals de protecció.  
- D'acord amb l'informe emés pel Servei de Vida Silvestre, a fi d'evitar molèsties als cuaenlairats durant l'època de nidificació, les obres es faran fora del període comprés entre maig i juliol.  
  
L'autorització s'atorga sense perjuí de tercers i deixant a part els drets particulars.  
El titular de l'autorització tindrà els drets, deures i obligacions que replega en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i els requisits establits en aquesta autorització o la variació substancial dels pressupostos que n'han determinat l'atorgament podran donar lloc a revocar-la.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució presentat, juntament amb l'addenda, per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la reforma per canvi de conductor d'un tram de la línia elèctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentació Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», al terme municipal d'Elx, descrites en el punt primer d'aquesta resolució, redactats per tècnic titulat competent i amb les declaracions responsables de 19 de juny de 2013 i 7 de maig de 2014, i habilitar Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a construir les instal·lacions interessades d'acord amb les condicions que s'indiquen a continuació:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte i l'addenda presentats i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la instal·lació i que ha acceptat el titular. Si fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d'aquesta resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquest Servei Territorial d'Energia l'aprovació corresponent.  
  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, en què s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, en la ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus».  
  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de 18 mesos comptats a partir de la notificació de la resolució present. Però abans d'acabar-la podrà sol·licitar una ampliació concreta del termini per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'aquest Servei Territorial d'Energia, a més de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
  
4. El titular d'aquesta resolució també estarà obligat a comunicar per escrit i amb diligència a aquest Servei Territorial d'Energia les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució.  
  
5. El titular d'aquesta resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit al Servei Territorial d'Energia podrà realitzar les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan s'acaben respecte a l'adequació amb la documentació tècnica presentada, al compliment de la legislació vigent i a les condicions d'aquesta resolució.  
  
7. Acabades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà al Servei Territorial d'Energia la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 18 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que estableix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a aquesta autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució.  
  
8. El Servei Territorial d'Energia, previ tràmit del procediment oportú, deixarà sense efecte aquesta aprovació en qualsevol moment que observe incompliment o inobservança de les condicions imposades.  
  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la reforma per canvi de conductor d'un tram de la línia elèctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentació Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», al terme municipal d'Elx, amb afecció de les finques que es detallen en l'annex d'aquesta resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i Seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà l'ocupació urgent als efectes de l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa, amb què adquirirà Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
També porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, per les seues obres i servicis, i per zones de servitud pública.  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la resolució al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
- La notificació d'aquesta resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i a totes les administracions o organismes públics i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut o han pogut intervindre, en el procediment d'autorització, i a les que han emés, o van haver d'emetre, condicionats tècnics al projecte d'execució i les que van informar, o van haver d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, i a la raquesta d'interessats en l'expedient, d'acord amb l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa.  
  
Tot això de conformitat amb els articles 10 i 17 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Se significa que la publicació es farà, a més, als efectes de notificació d'aquesta resolució als interessats que siguen desconeguts, o que s'ignore el lloc o l'adreça on se'ls ha de notificar o el mitjà que permeta tindre constància que l'han rebuda, ells o els seus representants. Tot d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se un recurs d'alçada davant la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
Alacant, 19 d'agost de 2015.- El cap del Servei Territorial d'Energia, p. s. (R 05.08.2015, de la sotssecretaria de la conselleria), el cap de la Secció d'Energia: Diego Torres Gómez.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7618, del 18-09-2015 (2015/7570)

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2015, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa para la reforma por cambio de conductor de un tramo de la línea eléctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentación sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», en el término municipal de Elche, se aprueba su proyecto de ejecución y la adenda al mismo y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2013/102/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7618

Fecha DOGV
:   18-09-2015

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2015/7570

CVE


Fecha del documento
:   19-08-2015

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2015, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa para la reforma por cambio de conductor de un tramo de la línea eléctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentación sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», en el término municipal de Elche, se aprueba su proyecto de ejecución y la adenda al mismo y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2013/102/03. [2015/7570]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 5 de agosto de 2013, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitud de:  
- Autorización administrativa para la reforma por cambio de conductor de un tramo de la línea eléctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentación Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», en el término municipal de Elche, provincia de Alicante.  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución.  
- Declaración, en concreto, de utilidad pública de estas instalaciones.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente acompañado de la declaración responsable de 19 de junio de 2013.  
- Separatas para la obtención del correspondiente informe y condicionado técnico de:  
- Ayuntamiento de Elche.  
- Comunidad de Regantes de Carrizales.  
- Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación para el establecimiento de la citada infraestructura, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones.  
Con fecha 18 de junio de 2014, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la Adenda al proyecto de reforma por cambio de conductor de un tramo de la línea eléctrica «LAMT a 20 kV, S/C, alimentación Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», en el término municipal de Elche, provincia de Alicante, ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, incorporando las modificaciones necesarias sobre el proyecto inicial en el tramo comprendido entre los apoyos 1 y 5, con el fin de cumplir los condicionantes establecidos en el informe desfavorable de fecha 8 de octubre de 2013, del presidente de la Comunidad de Regantes de Carrizales.  
Solicitándose:  
- Autorización administrativa para la Adenda al proyecto de reforma por cambio de conductor de un tramo de la línea eléctrica «LAMT a 20 kV, S/C, alimentación Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», en el término municipal de Elche, provincia de Alicante.  
- Aprobación de la Adenda al proyecto técnico de ejecución.  
- Declaración, en concreto, de utilidad pública, de estas instalaciones.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Adenda al proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente acompañado de la declaración responsable del 7 de mayo de 2014.  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico de:  
- Ayuntamiento de Elche.  
- Comunidad de Regantes de Carrizales.  
- Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación para el establecimiento de la citada infraestructura, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2013/102/03, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
La solicitud de la autorización administrativa y declaración de utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado decreto 88/2005, de 29 de abril, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo de 20 días en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7164, de 2 de diciembre de 2013,  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 234, de 10 de diciembre de 2013,  
- El diario La Verdad de Alicante, con fecha de 9 de enero de 2014.  
Así como para la Adenda en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7493, de 26 de marzo de 2015,  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 66, de 7 de abril de 2015,  
- El diario ABC, con fecha de 12 de mayo de 2015.  
Con la misma finalidad y plazo se remitió la solicitud inicial al Ayuntamiento de Elche, para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de este, una vez finalizado el período de publicidad, remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
Asimismo se remitió la solicitud correspondiente a la Adenda al proyecto inicial con la misma finalidad y plazo al Ayuntamiento de Elche, para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de este, una vez finalizado el período de publicidad, remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no se han presentado alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada inicialmente y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto inicial de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Elche. Con fecha 24 de octubre de 2013, el Ayuntamiento emite informe técnico favorable sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.  
- Comunidad de Regantes de Carrizales. Con fecha 8 de octubre de 2013, emite informe en el que manifiesta su disconformidad con la ejecución de la instalación proyectada, debido a la necesidad de establecer unas distancias mínimas de la línea eléctrica con el cauce y la zona de afección de los azarbes Robatori y Ancha, gestionados por dicha Comunidad, con el fin de no impedir las labores periódicas de mantenimiento y limpieza de los mismos, estableciéndose un condicionado en el mismo. Mediante la solicitud del 18 de junio de 2014, el peticionario aporta una adenda al proyecto con el fin de atender a lo establecido en dicho informe.  
Remitidos al solicitante los pronunciamientos y los condicionados técnicos presentados, consta en el expediente la manifestación de la aceptación por aquel de cada uno de ellos.  
Del mismo modo se remitieron separatas de la adenda, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Elche. Habiéndose solicitado informe con fecha 3 de marzo de 2015, que se reiteró nuevamente con fecha 5 de junio de 2015, no consta pronunciamiento del Ayuntamiento al efecto.  
- Comunidad de Regantes de Carrizales. Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2014, informó favorablemente.  
Remitidos al solicitante los pronunciamientos y los condicionados técnicos presentados, consta en el expediente la manifestación de la aceptación por aquel de cada uno de ellos.  
Consta en el expediente copia de la resolución, de fecha 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la que se determina no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de reforma de un tramo de la línea eléctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentación Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix»,en el término municipal de Elche, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con las previsiones de la documentación técnica presentada, y los condicionantes establecidos en el apartado segundo de dicha resolución.  
La documentación técnica acompañada reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado y se ajusta a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 88/2005, de 29 de abril y el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y contiene una relación concreta e individualizada, en la que se describen, en todos sus aspectos, material y jurídico, los bienes y derechos afectados.  
Las instalaciones objeto del proyecto, para las que se solicita la autorización administrativa y declaración de utilidad pública, constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
La finalidad que se persigue con la reforma de esta instalación mediante el cambio del conductor actual de aluminio-acero LA 56 (47-AL1/8-ST1A) por el de aluminio-acero LA 100 (100-AL1/17-ST1A), es la de mejorar la capacidad, calidad y continuidad de suministro de la red de distribución, así como la de poder atender las nuevas demandas de suministro eléctrico, en la zona de distribución eléctrica de influencia de dicha instalación.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 33 del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde al Servicio Territorial de Energía de Alicante la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 16 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad. Sin perjuicio de que el peticionario que atañe al presente procedimiento, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, cumple esta última condición, a fecha de la presente esta mercantil se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el número de registro R1-001, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas.  
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, las instalaciones de distribución de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 53 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
De conformidad con el inciso b del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo segundo.  
De acuerdo con los incisos a y b del artículo del artículo 14.1 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas comprendidas en el grupo segundo requieren autorización administrativa previa y aprobación de su proyecto de ejecución.  
De conformidad con el apartado 1 del artículo 17 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, cuando sea necesario tramitar la declaración de utilidad pública de instalaciones eléctricas comprendidas en el grupo segundo, se someterán al trámite de información pública en los términos establecidos en el artículo 9.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo III del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo segundo.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, que en este caso, se concreta en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
De conformidad con la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, para la declaración, en concreto, de la utilidad pública, expropiación e imposición y ejercicio de servidumbre de paso de energía eléctrica, serán de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
De conformidad con la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el órgano competente para el reconocimiento, en concreto de utilidad pública de las instalaciones eléctricas será el que tenga atribuida la competencia para su autorización.  
En virtud de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, dispone que los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la reforma por cambio de conductor de un tramo de la línea eléctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentación Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», en el término municipal de Elche, provincia de Alicante.  
Según la documentación técnica, las principales características técnicas de la instalación eléctrica son las siguientes:  
  
Características administrativas y técnicas  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea de alta tensión  
Tipo de red (Real Decreto 1955/2000) Red de distribución  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Segundo  
Categoría línea (según el Real Decreto 223/2008) Tercera  
Tipo de zona (ITC-LAT 07) A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal de la red (kV, eficaz) 20  
Tensión más elevada de la red (kV, eficaz) 24  
Conductor actual a sustituir Aluminio-acero LA 56 (47-AL1/8-ST1A)  
Conductor a emplear Aluminio-acero LA 100 (100-AL1/17-ST1A)  
Sección total (mm²) 116,7  
Núm. de circuitos 1  
Tipo de apoyos Torres metálicas de celosía  
Núm. total de apoyos 15  
Apoyos nuevos A-14 (Apoyo de paso aéreo-subterráneo)  
Apoyos a modificar A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11 y A-12  
Apoyos sin modificar A-1, A-13 y A-15  
Inicio Apoyo A-1 existente (núm. 133271)  
Final Apoyo A-15 existente (núm. 133286)  
Longitud tramo aéreo (m) 1 830  
Municipios afectados Elche  
  
  
El presupuesto final del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de cuarenta y seis mil cuarenta y nueve euros con treinta y cuatro céntimos de euro (46 049,34 ?).  
De conformidad con el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
La presente autorización queda afectada por los condicionantes previstos en el apartado segundo de la Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, que se describen a continuación:   
- Considerando que tanto la alternativa propuesta como el trazado en subterráneo son aceptables desde el punto de vista medioambiental, sin que se requiera un procedimiento completo de evaluación ambiental y que de acuerdo con los artículos 115 y 138 del Decreto 31/2010, de 10 de febrero, el proyecto requiere autorización de esta Conselleria de medio ambiente, será el órgano competente en la gestión de dicho espacio el que establezca, en su caso, medidas adicionales de protección.  
- De acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Vida Silvestre, al objeto de evitar molestias a la especie Alzacola rojiza durante su época de nidificación, se realizarán las obras fuera del periodo comprendido entre mayo y julio.  
La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución presentado, junto con su Adenda, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la reforma por cambio de conductor de un tramo de la línea eléctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentación Sector MR-9 La Marina de la ST Altabix», en el término municipal de Elche, descritas en el punto primero de esta resolución, redactados por técnico titulado competente y con las declaraciones responsables de fechas 19 de junio de 2013 y 7 de mayo de 2014, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a la construcción de la instalaciones interesadas, con arreglo a las condiciones que se relacionan a continuación:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto y la Adenda presentados y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a este Servicio Territorial de Energía la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de 18 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este Servicio Territorial de Energía, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución a este Servicio Territorial de Energía.  
5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito al Servicio Territorial de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentará al Servicio Territorial de Energía la correspondiente solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 18 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución.  
8. Este Servicio Territorial de Energía, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la reforma por cambio de conductor de un tramo de la línea eléctrica denominada «LAMT a 20 kV, S/C, alimentación Sector MR-La Marina de la ST Altabix», en el término municipal de Elche, con la afección a las fincas que se detallan en el Anexo a esta resolución, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y Secciones 2.ª y 3.ª del Capítulo V del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
- La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, y las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 17 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Alicante, 19 de agosto de 2015.- El jefe del Servicio Territorial de Energía, p. s. (R 05.08.2015, de la subsecretaria de la Conselleria), el jefe de la Sección de Energía: Diego Torres Gómez.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML