Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 2714, del 22-03-1996 (1996/837713)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 1996, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza i aprova el Projecte d'Ampliació de la Subestació Transformadora de 400/220/132/33/11 kV a l'Eliana (València).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   2714

Data del DOGV
:   22-03-1996

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1996/837713

CVE


Data del document
:   26-02-1996

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIó de 26 de febrer de 1996, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza i aprova el Projecte d'Ampliació de la Subestació Transformadora de 400/220/132/33/11 kV a l'Eliana (València).   
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància d'Iberdrola, SA, relatiu a l'autorització i aprovació del Projecte d'Ampliació de la Subestació Transformadora de 400/220/132/33/11 kV a l'Eliana (València).  
Atés que la sol·licitud d'autorització indicada ha seguit la tramitació establida en el Decret 2617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, i en el Decret 2619/1966, d'aquesta mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques.  
Atés que no s'han presentat al·legacions durant la fase d'informació pública a la qual es va sotmetre el projecte tècnic.  
Atés que la finalitat que es persegueix amb l'establiment de la subestació és la millora del subministrament d'energia elèctrica a la zona.  
Vist l'informe favorable que ha emés l'òrgan instructor de l'expedient de data 24.01.96.  
Aquesta direcció general resol:  
Primer  
Autoritzar a Iberdrola, SA l'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/33/11 kV a l'Eliana (València), carretera. de València a Llíria, paratge Pla de la Paella, les principals característiques de la qual són les següents:  
Sistema de 400 kV :  
- Muntatge d'un seccionador tripolar, equipat amb ganivetes de presa de terra, tres divisors capacitius, tres autovàlvules i un AT-5.  
- Instal·lació d'un transformador de 400/450/100 MVA, de relació 400 ñ 10 %/138/33 kV.  
Sistema de 132 kV:  
- Substitució de l'actual embarrat principal, dúplex, de 132 kV, amb capacitat per a 1.250 A, realitzat amb cable de coure de 32,8 mm de diàmetre i tibat entre pòrtics, per un altre rígid de tub de Al de 159/136 mm de diàmetre, sustentat per columnes d'aïlladors sobre suport i previst per a una intensitat de 3.000 A.  
- Substitució dels actuals embarrats transversals, realitzats amb cable de coure de 25,5 mm de diàmetre per uns altres d'aliatge de Al tipus D-400, de 381,4 mm2 de secció, així com els actuals aïlladors de suport tipus SC-60, per uns altres del tipus C8-650.  
- Els embarrats transversals de les posicions ampliades seran realitzats amb tub d'alumini de 80/64 mm de diàmetre, sustentats per columnes d'aïlladors de suport tipus C4-650 i pel mateix aparellatge.  
- Ampliació del sistema de 132 kV en tres posicions, dues de línia i per al AT-5, costat 132 kV. A causa de la disposició de les entrades de línia, les dues noves L/ Vilamarxant 1 i 2 ocuparan les posicions de les actuals L/ Beniferri 1 i 2. Aquestes dues últimes línies es connectaran a les dues posicions de la nova instal·lació.  
- Es desmuntarà l'actual posició d'acoblament, que se substitueix per la que s'instal·la a la zona ampliada, amb nou aparellatge.  
- Es traslladaran els actuals transformadors de tensió de barres als extrems lliures de l'embarrat doble.  
- S'instal·larà una nova caseta de relés de protecció i equip rectificador-bateria de c.c., amb unes dimensions interiors de 7,70x5,20 m, denominada CR-2.  
D'altres reformes:  
- A la caseta de relés existent CR-1 de 132 kV, s'instal·larà l'armari de la protecció diferencial de barres.  
- A l'edifici principal, on es troba el quadre de comandament i control del centre, s'instal·larà el nou plafó de proteccions del AT-5, costat de 400 kV.  
- Per al comandament i control dels nous circuits de 132 kV, s'utilitzaran dos dels plafons existents.  
- S'ampliarà l'equip de reposició automàtica de servei (ERAS) amb un nou armari, que s'instal·larà a l'edifici principal, al costat del que hi ha.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució, sotmetent-lo a les següents condicions :  
1. Les obres s'hauran de realitzar d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini de posada en marxa serà de 6 mesos comptadors a partir de la notificació d'aquesta resolució.  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València als efectes del reconeixement definitiu i l'extensió de l'acta de posada en marxa.  
4. L'administració deixarà sense efecte aquesta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en aquestes.  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs ordinari davant del conseller d'Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptador a partir del dia de la notificació d'aquesta, de conformitat amb el que disposa l'article 114 en relació amb el 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 26 de febrer de 1996.- El director general d'Indústria i Energia: José Luis Ramírez Sorribes.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 2714, del 22-03-1996 (1996/837713)

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1996, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza y aprueba el Proyecto de Ampliación de la Subestación Transformadora de 400/220/132/33/11 kV en L'Eliana (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2714

Fecha DOGV
:   22-03-1996

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1996/837713

CVE


Fecha del documento
:   26-02-1996

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIóN de 26 de febrero de 1996, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza y aprueba el Proyecto de Ampliación de la Subestación Transformadora de 400/220/132/33/11 kV en L'Eliana (Valencia).   
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA, relativo a la autorización y aprobación del Proyecto de Ampliación de la Subestación Transformadora de 400/220/132/33/11 kV en L'Eliana (Valencia).  
Considerando que la solicitud de autorización indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Decreto 2619/1966 de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas.  
Considerando que no se han presentado alegaciones durante la fase de información pública a que fue sometido el proyecto técnico.  
Considerando que la finalidad que se persigue con el establecimiento de la subestación es la mejora del suministro de energía eléctrica en la zona.  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente de fecha 24 de enero de 1996.  
Esta dirección general resuelve:  
Primero  
Autorizar a Iberdrola, SA, la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33/11 kV en L'Eliana (Valencia), carretera de Valencia a Llíria, paraje Pla de la Paella, cuyas características principales son las siguientes :  
Sistema de 400 kV :  
- Montaje de un seccionador tripolar, equipado con cuchillas de puesta a tierra, tres divisores capacitivos, tres autoválvulas y un AT-5.  
- Instalación de un transformador de 400/450/100 MVA, de relación 400 ñ 10 %/138/33 kV.  
Sistema de 132 kV :  
- Sustitución del actual embarrado principal, dúplex, de 132 kV, con capacidad para 1.250 A, realizado con cable de cobre de 32,8 mm de diámetro y atirantado entre pórticos, por otro rígido de tubo de Al de 159/136 mm de diámetro, sustentado por columnas de aisladores sobre soporte y previsto para una intensidad de 3.000 A.  
- Sustitución de los actuales embarrados transversales, realizados con cable de cobre de 25,5 mm de diámetro por otros de aleación de Al tipo D-400, de 381,4 mm2 de sección, así como los actuales aisladores de apoyo tipo SC-60, por otros tipo C8-650.  
- Los embarrados transversales de las posiciones ampliadas serán realizados con tubo de aluminio de 80/64 mm de diámetro, sustentados por columnas de aisladores de apoyo tipo C4-650 y por el propio aparellaje.  
- Ampliación del sistema de 132 kV en tres posiciones, dos de línea y para el AT-5, lado 132 kV. Debido a la disposición de las entradas de línea, las dos nuevas L/ Vilamarxant 1 y 2 ocuparán las posiciones de las actuales L/ Beniferri 1 y 2. Estas dos últimas líneas se conectarán a las dos posiciones de la nueva instalación.  
- Se desmontará la actual posición de acoplamiento, que se sustituye por la que se instala en la zona ampliada, con nuevo aparellaje.  
- Se trasladarán los actuales transformadores de tensión de barras a los extremos libres del embarrado doble.  
- Se instalará una nueva caseta de relés de protección y equipo rectificador-batería de c.c., con unas dimensiones interiores de 7,70x5,20 m, denominada CR-2.  
Otras reformas:  
- En la caseta de relés existente CR-1 de 132 kV, se instalará el armario de la protección diferencias de barras.  
- En el edificio principal, donde se encuentra el cuadro de mando y control del centro, se instalará el nuevo panel de protecciones del AT-5, lado de 400 kV.  
- Para el mando y control de los nuevos circuitos de 132 kV se utilizarán dos de los paneles existentes.  
- Se ampliará el equipo de reposición automática de servicio (ERAS) con un nuevo armario, que se instalará en el edificio principal, junto al ya existente.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones :  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de puesta en marcha será de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 26 de febrero de 1996.- El director general de Industria y Energía: José Luis Ramírez Sorribes.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML