Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6148, del 19-11-2009 (2009/13017)

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la construcció de la nova línia elèctrica aerosubterrània d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, d'entrada/eixida a la nova ST Montebello, de la línia existent de 132 kV, denominada ST Terra Mítica-ST la Nucia, al terme municipal de la Nucia, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2008/592/03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6148

Data del DOGV
:   19-11-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/13017

CVE


Data del document
:   21-09-2009

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la construcció de la nova línia elèctrica aerosubterrània d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, d'entrada/eixida a la nova ST Montebello, de la línia existent de 132 kV, denominada ST Terra Mítica-ST la Nucia, al terme municipal de la Nucia, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2008/592/03. [2009/13017]  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2008/592/03 incoat pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant a instàncies d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili als efectes de notificacions a 03006 Alacant, c/ Ausó i Monzó, 16-7ª, relatiu a la sol·licitud de 5 de novembre de 2008, sobre l'autorització administrativa per a la construcció de la nova línia elèctrica aerosubterrània d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, d'entrada/eixida a la nova ST Montebello, de la línia existent de 132 kV, denominada ST Terra Mítica-ST la Nucia, al terme municipal de la Nucia, província d'Alacant, l'aprovació del projecte tècnic d'execució i la declaració, en concret, d'utilitat pública.   
A la mencionada petició s'acompanya el projecte d'execució firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 21 d'octubre de 2008.  
Vist que la sol·licitud va ser exposada a la corresponent informació pública per mitjà d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de 22 de desembre de 2008, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 9 de gener de 2009 i en el periòdic El Mundo de 14 de gener de 2009, així com en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la Nucia, de conformitat amb l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, amb la Llei 54/1997, de 27 de desembre, del Sector Elèctric, i amb allò que s'ha preceptuat en la legislació d'impacte ambiental.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que d'acord amb el mencionat Decret 88/2005 el Servici Territorial d'Energia va traslladar a l'Ajuntament de la Nucia, la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme i als efectes de donar la seua conformitat o oposició a esta. Simultàniament es va traslladar al mencionat Ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, modificat per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 23 de setembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, i es va sol·licitar informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
No figura en l'expedient contestació a este efecte per part del mencionat Ajuntament.  
Vist que d'acord amb el que establix el Decret 88/2005 referit, es va remetre separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les condicions oportunes, concretament als següents:  
- Companyia Telefónica de España, SA, per creuament amb la línia telefònica de la seua propietat, remet informe per mitjà del qual manifesta la seua conformitat, amb les condicions que este conté.  
- Ono-Cableuropa, SA, sense que figure en l'expedient la remissió de l'informe sol·licitat.  
- Gas Natural SDG, SA, i manifesta la mencionada empresa que no hi ha actualment instal·lacions de la seua propietat en la zona indicada en la documentació remesa.  
- Moseca, SA, sense que figure en l'expedient la remissió de l'informe sol·licitat.  
- Aqualia, Gestión Integral del Agua, SA, sense que figure en l'expedient la remissió de l'informe sol·licitat.  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per creuament amb llit públic (riu Sec), i requerix l'aportació de documentació complementària, que presentada per l'empresa sol·licitant va ser remesa pel Servici Territorial al mencionat organisme, sense que figure en l'expedient contestació a este efecte per part de la Confederació.  
- Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Servici Territorial de Medi Ambient. Secció Forestal, per creuament amb els camins ramaders denominats Sendera de les Monges i Carrerada de Polop a Finestrat, i manifesta la seua conformitat amb les condicions que l'informe remés conté, entre les quals procedix la tramitació prèvia del corresponent expedient de declaració d'impacte ambiental de la instal·lació.  
Els informes assenyalats, van ser remesos a l'empresa peticionària, i va manifestar la seua conformitat amb estos.  
Vist que amb data 23 de juliol de 2009 la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar Declaració d'Impacte Ambiental, i va estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte d'instal·lació de la línia elèctrica sol·licitada sempre que esta es desenvolupe amb les previsions del projecte, de l'Estudi d'Impacte Ambiental i amb les condicions de l'apartat segon que en la part resolutiva d'esta resolució s'exposaran.   
Vist que d'acord amb la sol·licitud i el projecte d'execució presentats, la finalitat que es perseguix amb la instal·lació sol·licitada és assegurar el servici elèctric de la zona de la Costa Blanca, tenint en compte les necessitats i la demanda de consum existents en esta zona, que es resoldrà amb la instal·lació de la nova subestació de Montebello situada al terme municipal de la Nucia, la qual connectarà per mitjà d'esta línia de 132 kV amb les subestacions de Terra Mítica i la Nucia.  
Vist que el projecte presenta un traçat plenament concretat, té entre la documentació els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i dels drets afectats.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia d'Alacant, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.  
Atés que el projecte reunix una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la major seguretat i millor funcionalitat de la línia elèctrica, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afectacions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els requisits que establix la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i el Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.   
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:   
Primer  
Autoritzar administrativament l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la construcció de la nova línia elèctrica aerosubterrània d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, d'entrada/eixida a la nova ST Montebello, de la línia existent de 132 kV, denominada ST Terra Mítica-ST la Nucia, al terme municipal de la Nucia, província d'Alacant i les característiques principals del qual són les següents:  
- Tram aeri:  
Des del suport d'entroncament nou núm. 145 bis, que s'ha d'ubicar entre el suport núm. 145 (existent) i el suport núm. 146 (existent) de la línia ST Terra Mítica-ST la Nucia, fins al suport de transició aerosubterrani núm. 1.  
Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).  
Freqüència: 50 HZ.  
Tipologia constructiva: aèria.  
Potència màxima que s'ha de transportar: 262 MVA per circuit.  
Nombre de circuits: dos.  
Conductors: cables d'alumini-acer, tipus Dúplex Hawk, de 281,1 mm² de secció total.  
Cables de terra: en tota la seua longitud portarà dos cables de terra, el primer d'acer galvanitzat de 50 mm² de secció total i el segon terra-òptic del tipus OPGW-15, de 118,3 mm² de secció total.   
Aïllament: cadena d'aïlladors de compòsit tipus U120AB132P, nivell de tensió 132 kV i longitud total 1.390 mm.  
Suports: metàl·lics, constituïts per perfils angulars de costats iguals, galvanitzats en calent, d'acer S275JR i S355JO, organitzats en forma de gelosia senzilla, troncopiramidal des de la base al braç inferior i prismàtica des d'este al superior, amb dos castellets en la seua part superior per a la instal·lació del cable de terra.  
Preses de terra: sistema mixt de piques i anelles.  
Longitud parcial: 141 m.  
- Tram subterrani.  
Des del nou suport de transició aerosubterrani núm. 1, fins a la nova ST Montebello.  
Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).  
Freqüència: 50 HZ.  
Tipologia constructiva: subterrània.  
Potència màxima de transport: 262 MVA per circuit.  
Nombre de circuits: dos  
Conductors: cable d'aïllament sec, tipus XLPE-PE, de polietilé reticulat, amb secció de conductor 1x2000 mm²-coure, i pantalla metàl·lica de corona de fils de coure, de secció 280 mm². Porta un cable de comunicacions de diàmetre 14,5 mm per fibra òptica entubat.  
Terminals unipolars: de tipus interior en la subestació, de SF6 (hexafluorur de sofre) i de tipus exterior en el suport de transició, amb aïllador de compòsit.  
Obra civil: rasa d'1,6 m d'ample per 1,5 m de profunditat, excepte en els creuaments.  
Parallamps: en el suport de transició s'instal·larà un parallamps d'òxid metàl·lic sense explosors.  
Longitud parcial: 905 m.  
- Longitud total: 141+905 = 1.046 m.  
- Pressupost total: 2.874.430,48 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució de la línia autoritzada en el punt primer d'esta resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 21 d'octubre de 2008, i sotmetre'l a les condicions següents:  
1. La instal·lació haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de la instal·lació serà de sis mesos comptador a partir de l'ocupació real de les finques afectades. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
4. L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
5. Esta resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
6. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establixen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
7. Condicions d'orde mediambiental arreplegades en la Declaració d'Impacte de 23 de juliol de 2009.  
- En el sòl forestal i els seus voltants, els treballs han d'ajustar-se a les prescripcions del Decret 7/2004, de 23 de gener, relatiu a prevenció d'incendis forestals.  
- L'accés al suport núm. 145 bis des de les proximitats del suport núm. 1, haurà de realitzar-se de manera que es minimitze l'afectació sobre el sòl forestal i sense estendre capes de ferm sobre el terreny natural. Finalitzada l'obra es restaurarà el dit accés així com les zones d'amuntegament de materials, s'eliminarà qualsevulla resta d'obra i s'estendrà terra vegetal.  
- Es restaurarà a les condicions inicials, qualsevol altra àrea que s'haja vist alterada per les obres i es procedirà a la correcta gestió dels residus generats.  
- Les obres es desenvoluparan de manera que en tot moment es garantisca el trànsit fluid de bestiar pels camins ramaders afectats pel projecte, d'acord amb l'informe emés pel Servici de Patrimoni Arqueològic i Mediambiental.  
- Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.   
- Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'Estudi d'Impacte Ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública del tram de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer d'esta resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i dels drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afectació a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, significant-se que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què s'ha intentat la notificació i no s'ha pogut realitzar.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 21 de setembre de 2009.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.  
LE A 132 KV, DC, E/S ST MONTEBELLO-L/LA NUCIA-TERRA-MÍTICA Terme municipal de la Nucia  
Tram aeri  
  
Tram subterrani  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
LE A 132 KV, DC, E/S ST MONTEBELLO-L/LA NUCIA-TERRA-MÍTICA Término municipal de La Nucia  
Tramo aéreo  
  
Tramo subterráneo  




Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6148, del 19-11-2009 (2009/13017)

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la construcción de la nueva línea eléctrica aéreo-subterránea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, de entrada/salida a la nueva ST Montebello, de la línea existente de 132 kV, denominada ST Terra Mítica-ST La Nucia, en el término municipal de La Nucia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2008/592/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6148

Fecha DOGV
:   19-11-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/13017

CVE


Fecha del documento
:   21-09-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la construcción de la nueva línea eléctrica aéreo-subterránea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, de entrada/salida a la nueva ST Montebello, de la línea existente de 132 kV, denominada ST Terra Mítica-ST La Nucia, en el término municipal de La Nucia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2008/592/03. [2009/13017]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2008/592/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 03006 Alicante, c/ Ausó y Monzó, 16-7ª, relativo a la solicitud de 5 de noviembre de 2008, sobre autorización administrativa para la construcción de la nueva línea eléctrica aéreo-subterránea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, de entrada/salida a la nueva ST Montebello, de la línea existente de 132 kV, denominada ST Terra Mítica-ST La Nucía, en el término municipal de La Nucía, provincia de Alicante, aprobación del proyecto técnico de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública.   
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 21 de octubre de 2008.  
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 22 de diciembre de 2008, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 9 de enero de 2009 y en el periódico El Mundo de fecha 14 de enero de 2009, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Nucia, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, con la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico y con lo preceptuado en la legislación de impacto ambiental.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado por el Servicio Territorial de Energía al Ayuntamiento de La Nucia, de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo y a efectos de prestar su conformidad u oposición con la misma. Simultáneamente se dio traslado al mencionado Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, modificado por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 23 de septiembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente contestación al efecto por parte del mencionado Ayuntamiento.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005 referido, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Compañía Telefónica de España, SA, por cruzamiento con línea telefónica de su propiedad, remitiendo informe mediante el que manifiesta su conformidad, con los condicionados que en el mismo se contienen.  
- Ono-Cableuropa, SA, sin que figure en el expediente la remisión del informe solicitado.  
- Gas Natural SDG, SA, manifestando la mencionada empresa que no existen actualmente instalaciones de su propiedad en la zona indicada en la documentación remitida.  
- Moseca, SA, sin que figure en el expediente la remisión del informe solicitado.  
- Aqualia, Gestión Integral del Agua, SA, sin que figure en el expediente la remisión del informe solicitado.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, por cruzamiento con cauce público (Río Seco), requiriendo la aportación de documentación complementaria, que presentada por la empresa solicitante fue remitida por el Servicio Territorial al mencionado Organismo, sin que figure en el expediente contestación al efecto por parte de la Confederación.  
- Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Sección Forestal, por cruzamiento con la vías pecuarias denominadas Vereda de las Monjas y Colada de Polop a Finestrat, manifestando su conformidad con los condicionados que en el informe remitido se contienen, entre los que procede la previa tramitación del correspondiente expediente de declaración de impacto ambiental de la instalación.  
Los informes señalados, fueron remitidos a la empresa peticionaria, manifestando su conformidad con los mismos.  
Resultando que con fecha 23 de julio de 2009 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de instalación de la línea eléctrica solicitada siempre que la misma se desarrolle con las previsiones del proyecto, del Estudio de Impacto Ambiental y con los condicionantes del apartado segundo que en la parte resolutiva de la presente resolución se expondrán.   
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es asegurar el servicio eléctrico de la zona de la Costa Blanca, habida cuenta de las necesidades y demanda de consumo existentes en esta zona, que se resolverá con la instalación de la nueva subestación de Montebello situada en el término municipal de La Nucia, la cual conectará mediante esta línea de 132 kV con la subestaciones de Terra Mítica y La Nucia.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.   
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:   
Primero  
Autorizar administrativamente a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la construcción de la nueva línea eléctrica aéreo-subterránea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, de entrada/salida a la nueva ST Montebello, de la línea existente de 132 kV, denominada ST Terra Mítica-ST La Nucía, en el término municipal de La Nucía, provincia de Alicante y cuyas características principales son las siguientes:  
- Tramo aéreo:  
Desde el apoyo de entronque nuevo nº 145 bis, a ubicar entre el apoyo nº 145 (existente) y el apoyo nº 146 (existente) de la Línea ST Terra Mítica-ST La Nucía, hasta el apoyo de transición aéreo-subterráneo nº 1.  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
Frecuencia: 50 Hz.  
Tipología constructiva: aérea.  
Potencia máxima a transportar: 262 MVA por circuito.  
Número de circuitos: dos.  
Conductores: cables de aluminio-acero, tipo Duplex Hawk, de 281'1 mm² de sección total.  
Cables de tierra: en toda su longitud llevará dos cables de tierra, el primero de acero galvanizado de 50 mm² de sección total y el segundo tierra-óptico del tipo OPGW-15, de 118'3 mm² de sección total.   
Aislamiento: cadena de aisladores de composite tipo U120AB132P, nivel de tensión 132 kV y longitud total 1.390 mm.  
Apoyos: metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados iguales, galvanizados en caliente, de acero S275JR y S355JO, organizados en forma de celosía sencilla, tronco-piramidal desde la base al brazo inferior y prismática desde éste al superior, con dos castilletes en su parte superior para la instalación del cable de tierra.  
Tomas de tierra: sistema mixto de picas y anillos.  
Longitud parcial: 141 m.  
- Tramo subterráneo.  
Desde el nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo nº 1, hasta la nueva ST Montebello.  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
Frecuencia: 50 Hz.  
Tipología constructiva: subterránea.  
Potencia máxima de transporte: 262 MVA por circuito.  
Número de circuitos: dos  
Conductores: cable de aislamiento seco, tipo XLPE-PE, de polietileno reticulado, con sección de conductor 1x2000 mm²-cobre, y pantalla metálica de corona de hilos de cobre, de sección 280 mm². Lleva un cable de comunicaciones de diámetro 14'5 mm por fibra óptica entubado.  
Terminales unipolares: de tipo interior en la subestación, de SF6 (hexafluoruro de azufre) y de tipo exterior en el apoyo de transición, con aislador de composite.  
Obra civil: zanja de 1'6 m de ancho por 1'5 m de profundidad, salvo en los cruzamientos.  
Pararrayos: en el apoyo de transición se instalará un pararrayos de óxido metálico sin explosores.  
Longitud parcial: 905 ml.  
- Longitud total: 141+905 = 1.046 ml.  
- Presupuesto total: 2.874.430'48 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución de la línea autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente con fecha 21 de octubre de 2008, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de seis meses contado a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
6. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establecen en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
7. Condiciones de orden medioambiental recogidas en la Declaración de Impacto de fecha 23 de julio de 2009.  
- En el suelo forestal y sus inmediaciones, los trabajos deben ajustarse a las prescripciones del Decreto 7/2004, de 23 de enero, relativo a prevención de incendios forestales.  
- El acceso al apoyo nº 145 bis desde las proximidades del apoyo nº 1, deberá realizarse de forma que se minimice la afección sobre el suelo forestal y sin extender capas de firme sobre el terreno natural. Finalizada la obra se restaurará dicho acceso así como las zonas de acopio de materiales, eliminando cualquier resto de obra y extendiendo tierra vegetal.  
- Se restaurarán a sus condiciones iniciales, cualquier otra área que se haya visto alterada por las obras y se procederá a la correcta gestión de los residuos generados.  
- Las obras se desarrollarán de modo que en todo momento se garantice el tráfico fluido de ganado por las vías pecuarias afectadas por el proyecto, de acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Patrimonio Arqueológico y Medioambiental.  
- Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.   
- Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del tramo de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 21 de septiembre de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
LE A 132 KV, DC, E/S ST MONTEBELLO-L/LA NUCIA-TERRA-MÍTICA Terme municipal de la Nucia  
Tram aeri  
  
Tram subterrani  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
LE A 132 KV, DC, E/S ST MONTEBELLO-L/LA NUCIA-TERRA-MÍTICA Término municipal de La Nucia  
Tramo aéreo  
  
Tramo subterráneo  




Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML