Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 2336, del 01-09-1994 (1994/832303)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 1994, de la Direcció General d'Industria i Energia, per la qual s'autoritza la línia elèctrica aèria de 132 kV entre la ST Uxó Est i la línia la Plana-Sagunt i es declara en concret la seua utilitat pública.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   2336

Data del DOGV
:   01-09-1994

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1994/832303

CVE


Data del document
:   14-06-1994

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIó de 14 de juny de 1994, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza la línia elèctrica aèria de 132 kV entre la ST Uxó Est i la línia la Plana-Sagunt i es declara en concret la seua utilitat pública. [94/5011]  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló a instància d'Iberdrola, SA, relatiu a l'autorització de línia elèctrica aèria de 132 kV entre la ST Uxó Est i la línia la Plana-Sagunt i la declaració en concret de la seua utilitat pública.  
Atés que la sol·licitud d'autorització indicada ha seguit la tramitació establerta en el Decret 2617/1966 de 20 d'octubre sobre autorització d'Instal·lacions elèctriques; en el Decret 2619/1966 d'aquesta mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'Instal·lacions elèctriques i en el Decret 162/90 de 15 d'octubre del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental i la Llei 2/1.989 de 3 de març, de la Generalitat Valenciana sobre Impacte Ambiental.  
Ateses les al·legacions presentades en la fase d'informació pública a què es va sotmetre el projecte tècnic i l'estudi d'impacte ambiental.  
Atés que amb data 4 de febrer de 1994, la Conselleria de Medi Ambient formulà una declaració d'impacte ambiental en la qual s'estimava acceptable només als efectes ambientals, la realització del projecte amb les condicions contingudes en l'estudi d'impacte ambiental i les prescripcions que es recullen en la part dispositiva d'aquesta resolució.  
Atés que la finalitat que es persegueix amb l'establiment de la línia és la millora del subministrament d'energia elèctrica en la zona.  
Vist l'informe emés per l'òrgan instructor de l'expedient.  
Aquesta Direcció General resol:  
Primer  
Autoritzar a Iberdrola, SA, la línia elèctrica aèria de 132 kV entre la ST Uxó Est i la línia la Plana-Sagunt i es declara en concret la seua utilitat pública, les característiques principals de la qual són les següents:  
- Tensió: 132 kV.  
- Origen: línia la Plana-Sagunt.  
- Final: ST-Uxó.  
- Longitud: 1,011 Km en recorregut pel terme municipal de la Vall d'Uixó.  
- Suports d'estructura metàl·lica.  
- Conductor alumini-acer 281,1 mm2 de secció (Al 241,7 mm2 + Ac 39,4 mm2).  
- Dos cables de terra d'acer galvanitzat de 50 mm2 de secció  
- Aïllament: cadena de deu elements de disc de vidre E-100/127 de caperutxa i tija.  
- Capacitat de transport màxima 131 MVA.  
La finalitat que es persegueix és millorar el subministrament d'energia elèctrica de la zona.  
Segon  
Declarar en concret la utilitat pública de la instal·lació elèctrica que s'autoritza als efectes assenyalats en la Llei 10/1966, sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques, i el seu reglament d'aplicació segons el Decret 2619/66, de 20 d'octubre.  
Tercer  
Aprovar el projecte d'execució i sotmetre'l a les següents condicions:  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini de posada en marxa serà de sis mesos comptadors a partir de la notificació d'aquesta resolució.  
3. El titular comunicarà la terminació de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló a l'efecte de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.  
4. L'administració deixarà sense efecte aquesta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.  
5. Condicions d'ordre mediambiental:  
a) Tots els residus i/o els enderrocs generats en la instal·lació de la línia elèctrica es recolliran i traslladaran a un abocador controlat.  
b) Es restauraran totes les àrees dedicades a la provisió de material i maquinària.  
c) Presentació a la Direcció General de Qualitat Ambiental d'un informe del resultat del programa de vigilància ambiental proposat en l'estudi d'impacte ambiental.  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-s'hi un recurs ordinari davant el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, en el termini d'un mes contractat a partir del dia de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb allò que es disposa en l'article 114 en relació amb el 48 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
Valencia, 14 de juny de 1994.- La directora general d'Indústria i Energia: Celeste Juan Millet.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 2336, del 01-09-1994 (1994/832303)

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1994, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la línea eléctrica aérea de 132 kV entre la ST Uxó Este y la línea la Plana-Sagunto y se declara en concreto su utilidad pública.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2336

Fecha DOGV
:   01-09-1994

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1994/832303

CVE


Fecha del documento
:   14-06-1994

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIóN de 14 de junio de 1994, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la línea eléctrica aérea de 132 kV entre la ST Uxó Este y la línea la Plana-Sagunto y se declara en concreto su utilidad pública. [94/5011]  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón a instancia de Iberdrola, SA, relativo a la autorización de línea eléctrica aérea de 132 kV entre la ST Uxó Este y la línea la Plana-Sagunto y la declaración en concreto de su utilidad pública.  
Considerando que la solicitud de autorización indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2619/1966 de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas y en el Decreto 162/90, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental, y la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, sobre impacto ambiental.  
Considerando las alegaciones presentadas en la fase de información pública a que fué sometido el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental.  
Considerando que con fecha 4 de febrero de 1994 la Conselleria de Medio Ambiente formuló una declaración de impacto ambiental en la que se estimaba aceptable, a los solos efectos ambientales, la realización del proyecto con las condiciones contenidas en el estudio de impacto ambiental y las prescripciones que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que la finalidad que se persigue con el establecimiento de la línea es la mejora del suministro de energía eléctrica en la zona.  
Visto el informe emitido por el órgano instructor del expediente.  
Esta Dirección General resuelve:  
Primero  
Autorizar a Iberdrola, SA, la línea eléctrica aérea de 132 kV entre la ST Uxó Este y la línea la Plana-Sagunto y se declara, en concreto, su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:  
- Tensión: 132 kV.  
- Origen: línea la Plana-Sagunto.  
- Final: ST-Uxó.  
- Longitud: 1,011 Km. en recorrido por el término municipal de Vall d'Uixó.  
- Apoyos: estructura metálica.  
- Conductor aluminio-acero 281,1 mm2 de sección (Al 241,7 mm2 + Ac 39,4 mm2).  
- Dos cables de tierra de acero galvanizado de 50 mm2 de sección.  
- Aislamiento: cadena de 10 elementos de disco de vidrio E-100/127 de caperuza y vástago.  
- Capacidad de transporte máxima 131 MVA.  
La finalidad que se persigue es mejorar el suministro de energía eléctrica de la zona.  
Segundo  
Declarar en concreto la Utilidad Pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos seÑalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación, según el Decreto 2619/66, de 20 de octubre.  
Tercero  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.  
5. Condiciones de orden medioambiental:  
a) Todos los residuos y/o escombros generados en la instalación del tendido se recogerán y trasladarán a un vertedero controlado.  
b) Se restaurarán todas las áreas dedicadas al acopio de material y maquinaria.  
c) Presentación en la Direcció General de Calidad Ambiental de un informe del resultado del programa de vigilancia ambiental propuesto en el estudio de impacto ambiental.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso ordinario ante el conseller de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 14 de junio de 1994.- La directora general de Industria y Energía: Celeste Juan Millet.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML