Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 2147, del 18-11-1993 (1993/829787)

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 1993, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual autoritza les instal.lacions elèctriques compostes per una LASMT i un centre de transformació de 315 kVA en el c/ Santa Rita i el c/ Paral.lel Ferrocarril, a Callosa de Segura, sol licitada per Elèctrica de Callosa de Segura, CVL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   2147

Data del DOGV
:   18-11-1993

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1993/829787

CVE


Data del document
:   29-09-1993

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

Resolució de 29 de setembre de 1993, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual autoritza les instal.lacions elèctriques compostes per una LASMT i un centre de transformació de 315 KVA en el c/ Santa Rita i el c/ Paral.lel Ferrocarril, a Callosa de Segura, sol.licitada per Eléctrica de Callosa de Segura, CVL.  
Amb aquesta mateixa datà s'ha dictat la resolució següent:  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, a instància d'Eléctrica de Callosa de Segura, CVL, en què sol·licita l'autorització per a les instal·lacions elèctriques compostes per una LASMT i un centre de transformació de 315 kVA en el c/ Santa Rita i c/ paral·lel Ferrocarril, a Callosa de Segura.  
Atès que durant el període d'informació pública es va presentar un escrit d'oposició d'Hidroeléctrica Española, SA, al·legant en síntesi:  
- Que la instal·lació que, es pretén vulnera el contracte de subministrament de 1966 existent amb la cooperativa, per l'augment de potència que comporta.  
- Que en l'actualitat Iberdrola, SA disposa de mitjans precisos per a atendre directament qualsevol nova sol·licitud de subministrament per a abonats finals a Callosa de Segura.  
- D'acord amb la normativa vigent, art- 82 del Reglament de Verificacions Elèctriques, reiterades sentències de l'actual Tribunal Superior de Justícia a València i Jurisprudència del Tribunal Suprem, senyalen no ajustades a dret i quedant nul·les i sense cap efecte legal les autoritzacions administratives o augments de potència.  
Atès que també van ser presentades al·legacions per diversos veïns (13) del c/ Santa Rita, que es consideren perjudicats per la instal·lació d'una torre elèctrica de grans dimensions en el c/ Santa Rita.  
Atès que d'aquests es va donar trasllat a Elèctrica de Callosa de Segura,, CVL, que va contestar mitjançant escrits de data 11.08.93, en què manifesta en síntesi:  
- La qüestió que es planteja és la sol·licitud d'autorització administrativa per a efectuar les instal·lacions elèctriques compostes per una LASMT i un centre de transformació de 315 kVA al c/ Santa Rita i c/ Paral·lel Ferrocarril, a Callosa de Segura, per tal de millorar la qualitat de servei elèctric.  
- Que el suport metàl·lic situat en el c/ Santa Rita, té llicència municipal per a la seua col·locació, que respon a un requisit de RENFE, ja que no permet el pas subterrani de línies de mitja tensió, que compleix amb les distàncies mínimes de seguretat segons l'apartat 35 del RLAT, i dista més de 55 metres del bloc de coses dels reclamants, sent el pas de la línia per aquesta part de forma subterrània.  
Vist l'informe emès per l'òrgan instructor de l'expedient, el Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia, el Decret 2617/66 sobre autoritzacions elèctriques i altres disposicions aplicables.  
Atesa la declaració de servei públic del subministrament d'energia elèctrica, continguda en el Reial Decret de 12 d'abril de 1924, reiterada en el Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia, aprovat per Decret de 12.03.54 i confirmada per Llei 49/1984, de 26 de desembre.  
Atès que l'article 87 del Reglament de Verificacions imposa a les entitats distribuïdores que tinguen establertes xarxes en alta o baixa tensió, l'obligació d'efectuar les ampliacions necessàries per a atendre les exigències del mercat elèctric en les zones que estiguen servides per aquestes entitats.  
Atès que l'actual instal·lació tindrà com a finalitat millorar la qualitat i seguretat del subministrament d'energia elèctrica als socis de la cooperativa, per creixement vegetatiu.  
Aquesta direcció general acorda autoritzar les instal·lacions' elèctriques compostes per una LASMT i un centre de transformació de 315 kV.A en el c/ Santa Rita i el c/ Paral·lel Ferrocarril, a Callosa de Segura, sol·licitat per Elèctrica de Callosa de Segura, CVL.  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs ordinari davant el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, en el termini d'un mes comptador a partir del dia de la notificació d'aquesta, d'acord amb el que disposa l'article 114 en relació amb el 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 29 de setembre de 1993.  
La Directora General:  
Celeste Juan Millet.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 2147, del 18-11-1993 (1993/829787)

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1993, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza las instalaciones eléctricas compuestas por una LASMT y un centro de transformación de 315 kVA en C/ Santa Rita y C/ Paralela Ferrocarril, en Callosa de Segura, solicitada por Eléctrica de Callosa de Segura, CVL.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2147

Fecha DOGV
:   18-11-1993

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1993/829787

CVE


Fecha del documento
:   29-09-1993

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución de 29 de septiembre de 1993, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza las instalaciones eléctricas compuestas por una LASMT y un centro de transformación de 315 KVA en c/ Santa Rita y c/ Paralela Ferrocarril, en Callosa de Segura, solicitada por Eléctrica de Callosa de Segura, CVL.  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, a instancia de Eléctrica de Callosa de Segura, CVL, solicitando la autorización para las instalaciones eléctricas compuestas por una LASMT y un centro de transformación de 315 kVA en C/ Santa Rita y C/ paralela Ferrocarril, en Callosa de Segura.  
Resultando que durante el período de información pública se presentó un escrito de oposición de Hidroeléctrica Española, SA, alegando en síntesis:  
- Que la instalación que se pretende vulnera el contrato de suministro de 1966 existente con la cooperativa, por el aumento de potencia que comporta.  
- Que en la actualidad Iberdrola, SA dispone de medios precisos para atender directamente a cualquier nueva solicitud de suministro para abonados finales en Callosa de Segura.  
- De acuerdo con la normativa vigente, art. 82 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas, reiteradas sentencias del actual Tribunal Superior de Justicia en Valencia y Jurisprudencia del Tribunal Supremo, señalan no ajustadas a derecho y quedando nulas y sin ningún efecto legal las autorizaciones administrativas o aumentos de potencia.  
Resultando que también fueron presentadas alegaciones por diversos vecinos (13) de la c/ Santa Rita, que se consideran perjudicados por la instalación de una torre eléctrica de grandes dimensiones en la c/ Santa Rita.  
Resultando que de los mismos se dio traslado a Eléctrica de Callosa de Segura, CVL, contestando mediante escritos de fecha 11.08.93, en los que manifiesta en síntesis:  
- La cuestión que se plantea es la solicitud de autorización administrativa para efectuar las instalaciones eléctricas compuestas por una LASMT y un centro de transformación de 315 kVA en C/ Santa Rita y C/ paralela Ferrocarril, en Callosa de Segura, con el fin de mejorar la calidad de servicio eléctrico.  
- Que el apoyo metálico situado en la C/ Santa Rita, tiene licencia municipal para su colocación, que responde a un requisito de RENFE, pues no permite el paso subterráneo de líneas de media tensión, que cumple con las distancias mínimas de seguridad según el apartado 35 del RLAT, y dista más de 55 metros del bloque de viviendas de los reclamantes, siendo el paso de la línea por esa parte de forma subterránea.  
Visto el informe emitido por el órgano instructor del expediente, el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, el Decreto 2617/66, sobre autorizaciones eléctricas y demás disposiciones aplicables.  
Considerando la declaración de servicio público del suministro de energía eléctrica, contenida en el Real Decreto de 12 de abril de 1924, reiterada en el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12.03.54 y confirmada por Ley 49/1984, de 26 de diciembre.  
Considerando que el artículo 87 del Reglamento de Verificaciones impone a las entidades distribuidoras que tengan establecidas redes en alta o baja tensión, la obligación de efectuar las ampliaciones necesarias para atender las exigencias del mercado eléctrico en las zonas que estén servidas por dichas entidades.  
Considerando que la actual instalación tendrá por finalidad mejorar la calidad y seguridad del suministro de energía eléctrica a los socios de la cooperativa, por crecimiento vegetativo.  
Esta dirección general acuerda autorizar las instalaciones eléctricas compuestas por una LASMT y un centro de transformación de 315 kVA en C/ Santa Rita y C/ paralela Ferrocarril, en Callosa de Segura, solicitado por Eléctrica de Callosa de Segura, CVL.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Conseller de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 29 de septiembre de 1993.  
La Directora General:  
Celeste Juan Millet.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML