Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4985, del 14-04-2005 (2005/3379)

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2005, del director general d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribució Eléctrica, SAU autorització administrativa de la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Orpesa, situada al terme municipal d'Orpesa, a la província de Castelló. ATASCT/2003/114/12.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4985

Data del DOGV
:   14-04-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2005/3379

CVE


Data del document
:   17-01-2005

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Orpesa](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2005, del director general d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribució Eléctrica, SAU autorització administrativa de la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Orpesa, situada al terme municipal d'Orpesa, a la província de Castelló. ATASCT/2003/114/12. [2005/M3379]
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en data 25 de novembre de 2003, davant del servici competent en matèria d'energia de Castelló, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Orpesa, ubicada en la parcel·la S-RD-8 del pla parcial del sector R5-A, complex Marina d'Or, al terme municipal d'Orpesa en la província de Castelló. Al mencionat escrit, s'adjuntaven dos exemplars de l'avantprojecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmats per l'enginyer industrial Angel Fernández Alvárez i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana a Castelló el 7 de novembre de 2003.
  
Vist que els dies 5 i 13 de juliol de 2004 es va publicar, respectivament, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, l'anunci corresponent a la informació pública prevista en l'article 125 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i a allò que establix el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Impacte Ambiental. D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.
  
Vist que, de conformitat amb el que establix el citat Reial Decret 1.955/2000, es va remetre, a l'ajuntament afectat per l'avantprojecte, una separata d'este als efectes d'establir els oportuns condicionaments tècnics. D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient no ha sigut presentat cap condicionament.
  
Vist l'informe tècnic favorable emés pel Servici Territorial d'Energia de Castelló i remissió de l'expedient de 10 de gener de 2004.
  
Atés que, amb data 13 de desembre de 2004, la Conselleria de Territori i Habitatge va formular-hi declaració d'impacte ambiental, i la va estimar acceptable, i els condicionants que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.
  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1.955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.
  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU està inscrita definitivament en la secció 1a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
  
Atés que, d'acord amb l'avantprojecte presentat, la finalitat sol·licitada és satisfer les necessitats de demanda d'energia i poder afrontar a l'especialment existent en l'esmentat municipi, així com per a altres zones limítrofes que formen una àrea de fort desenvolupament i així poder atendre nous subministraments amb garanties de seguretat i regularitat.
  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  
Considerant a la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 118/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
  
Esta Direcció General d'Energia resol:
  
Primer
  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Orpesa, ubicada en la parcel·la S-RD-8 del pla parcial del sector R5-A, complex Marina d'Or, al terme municipal d'Orpesa (Castelló), les característiques principals de la qual són:
  
- Sistema de 132 kV doble barra, tipus interior, i cinc posicions:
  
. Dos posicions de línia.
  
. Dos posicions de transformador.
  
. Una posició d'enllaç de barres.
  
- Sistema de 20 kV simple barra partida, tipus interior:
  
. Dos mòduls de cel·les i vint-i-sis posicions (setze d'eixida de línia, dos de transformador, dos de servicis auxiliars, dos de mesura, una d'unió, una de partició i dos de bateries de condensadors).
  
- Transformació
  
. Dos transformadors 132/20 kV i 40 MVA cada un.
  
. Dos transformadors de servicis auxiliars de 250 kVA cada un.
  
- Pressupost: 2. 357.000 euros.
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:
  
1. En el termini de tres mesos a partir de la notificació de la present resolució, Iberdrola Distribució Eléctrica, SAU presentarà en el Servici Territorial d'Energia de Castelló, el projecte tècnic d'execució de la subestació transformadora 132/20 kV per a la seua aprovació, si així fóra procedent. Amb anterioritat a l'acabament de tal termini podrà sol·licitar-ne l'ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.
  
2. La instal·lació que cal realitzar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions i, en particular, amb el que establix el Reial Decret 3.275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribució Eléctrica, SAU haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
3. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.
  
4. Condicions d'orde mediambiental:
  
a) Una vegada efectuada la instal·lació es procedirà a l'arreplegada de material sobrant i al trasllat a un abocador autoritzat, i a la restauració a l'estat original de les zones afectades per mitjà de l'aportació de terra vegetal i la plantació d'espècies arbustives i herbàcies pròpies de la zona, a l'interior de la parcel·la a l'atzar fugint de les disposicions lineals.
  
b) Si durant l'execució de les obres es produïra qualsevol troballa arqueològica, el fet es comunicarà a la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de forma immediata, i s'adoptaran les mesures pertinents amb vista a la seua protecció i conservació, de conformitat amb el que establixen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4985, del 14-04-2005 (2005/3379)

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2005, del director general de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa de la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Oropesa, ubicada en el término municipal de Oropesa del Mar en la provincia de Castellón. ATASCT/2003/114/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4985

Fecha DOGV
:   14-04-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/3379

CVE


Fecha del documento
:   17-01-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Oropesa del Mar](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2005, del director general de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa de la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Oropesa, ubicada en el término municipal de Oropesa del Mar en la provincia de Castellón. ATASCT/2003/114/12. [2005/M3379]
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en fecha 25 de noviembre de 2003, ante el servicio competente en materia de energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Oropesa, ubicada en la parcela S-RD-8 del plan parcial del sector R5-A, Complejo Marina d'Or, en el término municipal de Oropesa del Mar en la provincia de Castellón. Al mencionado escrito, se adjuntaban dos ejemplares del anteproyecto técnico de la citada instalación, firmados por el ingeniero industrial Angel Fernández Alvarez y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Castellón de fecha 7 de noviembre de 2003.
  
Resultando que los días 5 y 13 de julio de 2004 se publicó, respectivamente, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y a lo preceptuado en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Impacto Ambiental. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el citado Real Decreto 1.955/2000, se remitió al ayuntamiento afectado por el anteproyecto, una separata del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no ha sido presentado condicionado alguno.
  
Visto el informe técnico favorable emitido por el Servicio Territorial de Energía de Castellón y remisión del expediente de fecha 10 de enero de 2004.
  
Considerando que con fecha 13 de diciembre de 2004 la Conselleria de Territorio y Vivienda formuló declaración de impacto ambiental estimándola aceptable y los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1.955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU está inscrita definitivamente en la sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
  
Considerando que de acuerdo con el anteproyecto presentado la finalidad solicitada es satisfacer las necesidades de demanda de energía y poder hacer frente a la especialmente existente en el citado municipio, así como para otras zonas limítrofes que conforman un área de fuerte desarrollo y así poder atender nuevos suministros con garantías de seguridad y regularidad.
  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 118/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía resuelve:
  
Primero
  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Oropesa, ubicada en la parcela S-RD-8 del plan parcial del sector R5-A, Complejo Marina d'Or, en el término municipal de Oropesa del Mar (Castellón), cuyas características principales son:
  
- Sistema de 132 KV doble barra, tipo interior, y cinco posiciones:
  
. Dos posiciones de línea.
  
. Dos posiciones de transformador.
  
. Una posición de enlace de barras.
  
- Sistema de 20 KV simple barra partida, tipo interior:
  
. Dos módulos de celdas y veintiséis posiciones (dieciséis de salida de línea, dos de transformador, dos de servicios auxiliares, dos de medida, una de unión, una de partición y dos de baterías de condensadores).
  
- Transformación
  
. Dos transformadores 132/20 kV y 40 MVA cada uno.
  
. Dos transformadores de servicios auxiliares de 250 kVA cada uno.
  
- Presupuesto: 2. 357.000 euros.
  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
  
1. En el plazo de tres meses a partir de la notificación de la presente resolución, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentará en el Servicio Territorial de Energía de Castellón, el proyecto técnico de ejecución de la subestación transformadora 132/20 kV para su aprobación, si así procediera. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
  
2. La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3.275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
3. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
4. Condiciones de orden medioambiental:
  
a) Una vez efectuada la instalación se procederá a la recogida de material sobrante y traslado a vertedero autorizado, y a la restauración al estado original de las zonas afectadas mediante el aporte de tierra vegetal y la plantación de especies arbustivas y herbáceas propia de la zona, en el interior de la parcela de forma azarosa, huyendo de las disposiciones lineales.
  
b) Si durante la ejecución de las obras se produjese cualquier hallazgo arqueológico, el hecho se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de forma inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML