Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6438, del 14-01-2011 (2010/14029)

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la modificació de la subestació transformadora de 220/132/20/11 kV, denominada ST Gandia, ubicada en el terme municipal de Gandia, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública (ATASCT/2010/192/46).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6438

Data del DOGV
:   14-01-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/14029

CVE


Data del document
:   09-12-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la modificació de la subestació transformadora de 220/132/20/11 kV, denominada ST Gandia, ubicada en el terme municipal de Gandia, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública (ATASCT/2010/192/46). [2010/14029]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectes de notificacions a Ribera de Axpe, núm. 5, 48950 Erandio (Biscaia), amb data 20 de maig de 2010 davant del Servici Territorial d'Energia de València, en el qual sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a la remodelació de les instal·lacions elèctriques de la subestació transformadora de 220/132/20/11 kV, denominada ST Gandia, ubicada en el terme municipal de Gandia, província de València, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública (ATASCT/2010/192/46).  
A l'escrit mencionat, s'adjunta el projecte tècnic de la instal·lació esmentada, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 21 de desembre de 2009.  
Vist que, consta com a últim antecedent de la subestació transformadora ST Gandia, la Resolució d'esta Direcció General d'Energia de 6 d'abril de 2009, sobre autorització administrativa i aprovació del projecte tècnic a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la reforma de la referida subestació elèctrica de 132/66/20/11 kV.  
Vist que consta en l'expedient una còpia de la Resolució de 9 de setembre de 2009, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per mitjà de la qual es considera que el projecte proposat, consistent en la modificació de la ST Gandia no requerix avaluació d'impacte ambiental, sense perjuí de les autoritzacions que procedisca obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga d'aplicació.  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la sol·licitud mencionada als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i s'ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 6 d'octubre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 12 d'octubre de 2010, en el diari Las Provincias de 15 d'octubre de 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Gandia, únic afectat per la instal·lació.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la sol·licitud mencionada dins dels terminis establits reglamentàriament.  
Vist que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de Gandia la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a l'efecte de donar la seua conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar al referit Ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, modificat per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, en què se sol·licita l'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
No consta en l'expedient l'informe sol·licitat a l'Ajuntament mencionat, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia de València.  
Vist que, d'acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre la separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les condicions oportunes, concretament als següents:  
- Àrea de Planificació i Ordenació Territorial de València, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i habitatge, i consta en l'expedient l'informe sol·licitat, en el qual es manifesta que l'àmbit d'actuació del projecte d'execució no està afectat per risc d'inundació d'acord amb el que establixen els documents normatius del Patricova.  
Vist l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia de València amb data 19 de novembre de 2010.  
Vist que el projecte presentat disposa entre la seua documentació dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.  
Atés que la sol·licitud i documentació adjunta conté una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la màxima seguretat i el millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la modificació i adequació sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment està ubicada la subestació transformadora, és a dir, juntament amb la carretera N-332, dins de la parcel·la 9004 del polígon 17, en el terme municipal de Gandia.  
Atés que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la modificació s'emmarca en el desenvolupament i la distribució de la xarxa de transport a la Comunitat Valenciana, en particular pel tancament de l'eix a 220 kV Costa Blanca, i es preten amb això disposar d'una major potència en el subministrament elèctric de la zona i igualment una millora en la qualitat d'este, així com la disminució en les pèrdues que actualment s'hi produïxen.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció 1a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000 d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la modificació de la subestació transformadora de 220/132/20/11, kV denominada ST Gandia, ubicada juntament amb la carretera N-332, dins de la parcel·la 9004 del polígon 17, en el terme municipal de Gandia, província de València, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució, i les característiques principals de la qual són:  
- Sistema de 132 kV.  
· Desapareixen la posició existent línia Vilanova i les posicions de primari de transformador T-2 i T-3. Es convertixen les actuals posicions T-4 i T-5 en les posicions AT1 i AT2 com a posicions de secundari de l'autotransformador de 220/132 kV, on s'instal·len nous transformadors d'intensitat.  
· S'instal·len nous parallamps i es modifiquen connexions per a l'adaptació a la potència nominal, i s'adequa, en les barres generals, el cable a un dúplex.  
- Sistema de 20 kV.  
· Este sistema es connecta als transformadors (nous) de relació de transformació 220/20 kV que s'instal·len en els mòduls B1, B2, B4, unit amb el B3.  
- Sistema d'11 kV.  
· Únicament es connecta este amb el transformador amb relació de transformació 20/11 kV.  
- Nou sistema de transformació que està constituït per:  
· Dos autotransformadors de potència trifàsics (AT-1 i AT-2) de relació 220/132 kV de 225 MVA, d'instal·lació exterior.  
· Tres transformadors de potència trifàsics (T-1, T-2 i T-3) de relació 220/20 kV de 50 MVA d'instal·lació exterior, equipats amb reactàncies trifàsiques limitadores de presa de terra (TZ-1, TZ-2 i TZ-3) de 500 A - 30s.  
· Un transformador (T4) de relació 20/11 kV de 10 MVA d'instal·lació exterior, i existent en la mateixa instal·lació.  
- Instal·lació de dos transformadors de servicis auxiliars de relació 20/0,420-0,220 kV i 250 kVA de potència, i dels equips necessaris amb destinació a servicis auxiliars, de mesura, control, i proteccions associades a este.  
- Construcció d'un nou edifici amb material prefabricat que disposarà de tres sales. La primera per a les cel·les de 220 kV, la segona per als equips de control, proteccions i servicis auxiliars, i l'última per al sistema de comunicacions.  
- Es descriuen, a continuació, aquelles instal·lacions ara existents que són motiu de desmuntatge i les fases en què es duran terme:  
a) Fase primera:  
· El parc de 66 kV; la del transformador T4 de 132/66 kV; la de la posició d'11 kV; i la del transformador 66/11 kV.  
· El transformador T2 de 132/20 kV, que es desplaça a l'emplaçament del T4, i es manté en servici provisional fins a l'inici de la remodelació del sistema de 132 kV.  
b) Fase segona (després que s'alimente el sistema de 20 kV des dels transformadors nous 220/20 kV):  
· Els actuals transformadors 132/20 kV.  
· Dos de les quatre posicions de transformador de les del sistema de 132 kV,   
· Substitució d'embarrats del sistema de 132 kV a la potència dels nous autotransformadors 220/132 kV.  
- Pressupost: 7.156.677 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la modificació sol·licitada i autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 21 de desembre de 2009.  
La present resolució està sotmesa a les condicions següents:  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
\* \* \* \* \* \* \*  
  
c) Les instal·lacions s'hauran de realitzar segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir-hi modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
d) El termini d'execució de l'obra serà de dotze mesos comptadors des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del termini mencionat, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, que acredite que és d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997 de 27 de novembre, del Sector Elèctric i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es comunica que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
La relació de béns i drets afectats pel projecte aprovat de la modificació de la subestació transformadora ST Gandia és la següent:  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 9 de desembre de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6438, del 14-01-2011 (2010/14029)

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la modificación de la subestación transformadora de 220/132/20/11 kV denominada ST Gandia ubicada en el término municipal de Gandia, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública (ATASCT/2010/192/46).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6438

Fecha DOGV
:   14-01-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/14029

CVE


Fecha del documento
:   09-12-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la modificación de la subestación transformadora de 220/132/20/11 kV denominada ST Gandia ubicada en el término municipal de Gandia, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública (ATASCT/2010/192/46). [2010/14029]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), Ribera de Axpe, nº 5, en fecha 20 de mayo de 2010 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para la remodelación de las instalaciones eléctricas de la subestación transformadora de 220/132/20/11 kV denominada ST Gandia, ubicada en el término municipal de Gandia, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2010/192/46).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 21 de diciembre de 2009.  
Resultando que, consta como último antecedente de la subestación transformadora ST Gandia, la Resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 6 de abril de 2009 sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto técnico a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la reforma de la referida subestación eléctrica de 132/66/20/11 kV.  
Resultando que figura en el expediente copia de la Resolución emitida en fecha 9 de septiembre de 2009 por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que se considera que el proyecto propuesto, consistente en la modificación de la ST Gandia no requiere evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 6 de octubre de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 12 de octubre de 2010, en el diario Las Provincias de fecha 15 de octubre de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gandia, único afectado por la instalación.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro de los plazos establecidos reglamentariamente.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Gandia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modificado por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente el informe solicitado al mencionado ayuntamiento, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Área de Planificación y Ordenación Territorial de Valencia, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, figurando en el expediente el informe solicitado, en el que se manifiesta que el ámbito de actuación del proyecto de ejecución no se encuentra afectado por riesgo de inundación conforme a lo establecido en los documentos normativos del Patricova.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia en fecha 19 de noviembre de 2010.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la modificación y adecuación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora, esto es, junto a la carretera N-332, dentro de la parcela 9004 del polígono 17, en el término municipal de Gandia.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la modificación se enmarca en el desarrollo y distribución de la red de transporte en la Comunidad Valenciana, en particular por el cierre del eje a 220 kV Costa Blanca, pretendiendo con ello disponer de una mayor potencia en el suministro eléctrico de la zona e igualmente una mejora en la calidad del mismo, así como la disminución en las pérdidas que actualmente se producen.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Considerando que el titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la modificación de la subestación transformadora de 220/132/20/11 kV denominada ST Gandia, ubicada junto a la carretera N-332, dentro de la parcela 9004 del polígono 17, en el término municipal de Gandia, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución, y cuyas características principales son:  
- Sistema de 132 kV.  
· Desaparecen la posición existente Línea Vilanova y las posiciones de primario de transformador T-2 y T-3. Se convierten las actuales posiciones T-4 y T-5 en las posiciones AT1 y AT2 como posiciones de secundario del auto-transformador de 220/132 kV, en donde se instalan nuevos transformadores de intensidad.  
· Se instalan nuevos pararrayos y se modifican conexiones para adaptación a la potencia nominal, adecuándose en las barras generales, el cable a uno duplex.  
- Sistema de 20 kV.  
· Este sistema se conecta a los transformadores (nuevos) de relación de transformación 220/20 kV que se instalan en los módulos B1, B2, B4, unido con el B3.  
- Sistema de 11 kV.  
· Únicamente se conecta éste con el transformador con relación de transformación 20/11 kV.  
- Nuevo sistema de transformación que está constituido por:  
· Dos autotransformadores de potencia trifásicos (AT-1 y AT-2) de relación 220/132 kV de 225 MVA, de instalación exterior.  
· Tres transformadores de potencia trifásicos (T-1, T-2 y T-3) de relación 220/20 kV de 50 MVA de instalación exterior, equipados con reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra (TZ-1, TZ-2 y TZ-3) de 500 A - 30s.  
· Un transformador (T4) de relación 20/11 kV de 10 MVA de instalación exterior, y existente en la propia instalación.  
- Instalación de dos transformadores de servicios auxiliares de relación 20/0,420-0,220 kV y 250 kVA de potencia, y de los equipos necesarios con destino a servicios auxiliares, de medida, control, y protecciones asociadas al mismo.  
- Construcción de un nuevo edificio con material prefabricado que dispondrá de tres salas. La primera para las celdas de 220 kV, la segunda para los equipos de control, protecciones y servicios auxiliares, y la última para el sistema de comunicaciones.  
- Se describen, a continuación, aquellas instalaciones ahora existentes que son motivo de desmontaje y las fases en que se van a llevar a cabo:  
a) Fase primera:  
· El parque de 66 kV; la del transformador T4 de 132/66 kV; la de la posición de 11 kV; y la del transformador 66/11 kV.  
· El transformador T2 de 132/20 kV, que se desplaza al emplazamiento del T4, manteniéndose en servicio provisional hasta el inicio de la remodelación del sistema de 132 kV.  
b) Fase segunda (Después que se alimente el sistema de 20 kV desde los transformadores nuevos 220/20 kV):  
· Los actuales transformadores 132/20 kV.  
· Dos de las cuatro posiciones de transformador de las del sistema de 132 kV,   
· Sustitución de embarrados del sistema de 132 kV a la potencia de los nuevos autotransformadores 220/132 kV.  
- Presupuesto: 7.156.677 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la modificación solicitada y autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 21 de diciembre de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
  
\* \* \* \* \* \* \*  
  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto aprobado de la modificación de la subestación transformadora ST Gandia, es la siguiente:  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 9 de diciembre de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML