Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5852, del 18-09-2008 (2008/10659)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la reforma de la subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Font de Sant Lluís, ubicada al terme municipal de València, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució. (ATASCT/2007/4/46)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5852

Data del DOGV
:   18-09-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2008/10659

CVE


Data del document
:   02-07-2008

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [València](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la reforma de la subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Font de Sant Lluís, ubicada al terme municipal de València, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució. (ATASCT/2007/4/46) [2008/10659]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions a l'avinguda de Burgos, 8-B, 28036 Madrid, amb data 12 de gener de 2007, davant del Servici Territorial d'Energia de València, en el qual sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a la reforma de la subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Font de Sant Lluís, ubicada al paratge denominat Font de Sant Lluís, al costat del camí de les escoles de Malilla, núm. 99, a 430 m del seu enllaç amb l'autopista de Cartagena a València, km 257,7, al terme municipal de València. (ATASCT/2007/4/46)  
Al mencionat escrit, s'adjunta l'avantprojecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 31 d'octubre de 2006.  
Vist que el dia 29 de maig de 2007 es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'anunci corresponent a la informació pública prevista en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, sobre normes per a atorgament d'autorització administrativa en matèria d'instal·lacions elèctriques, i en l'article 4t de la Llei 2/89, de 3 de març, sobre Impacte Ambiental.  
D'acord amb la documentació que està en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.  
Vist que d'acord amb el que preveu l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril (DOGV, 05.05.2005), pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va traslladar a l'Ajuntament de València la separata corresponent a la instal·lació sol·licitada, ja que afecta béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa administració. No consta en l'expedient contestació a l'efecte per part del referit Ajuntament.  
Vist l'informe tècnic favorable emés pel Servici Territorial d'Energia de València i la remissió de l'expedient.  
Vist que consta com a antecedent en l'expedient l'acta de posada en marxa de l'última reforma de la ST Font de Sant Lluís amb data 2 de juliol de 2002, del Servici Territorial d'Indústria i Energia, autoritzada prèviament per la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.  
Vist que amb data 30 de novembre de 2007 la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge va dictar la Declaració d'Impacte Ambiental, en la qual estima acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que s'hi apliquen, el projecte de subestació transformadora de 220/132/20 kV, ST Font de Sant Lluís, sempre que este es desenvolupe amb les previsions de l'avantprojecte, amb l'estudi d'impacte ambiental i amb les condicions que en la part resolutiva d'esta resolució s'exposaran. El projecte va associat al posterior desmantellament de l'actual instal·lació ST Font de Sant Lluís de tipus intempèrie.  
Atés que, d'acord amb la documentació que està en l'expedient, la reforma sol·licitada es realitzarà en els mateixos terrenys ocupats per les instal·lacions actuals de la ST Font de Sant Lluís, al costat del camí de les escoles de Malilla (des de l'autopista de Cartagena-València, en el pk 257,7, a 430 m) al terme municipal de València.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la secció 1ª del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.  
Atés que d'acord amb l'avantprojecte presentat, la finalitat sol·licitada és garantir un nivell de potència suficient per a dotar les necessitats en el curt i llarg termini que són demandades en la zona que alimenta, es renova la capacitat i la configuració dels sistemes actuals i s'asseguren, d'esta manera, uns millors nivells de qualitat i seguretat en el subministrament elèctric, per mitjà d'una subestació compacta en superfície  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1.997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient, així com el que establix l'apartat segon de la disposició transitòria segona de l'esmentada llei.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1.997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la Resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Únic  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la reforma de la subestació transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Font de Sant Lluís, ubicada al paratge denominat Font de Sant Lluís, al costat del camí de les escoles de Malilla, núm. 99, a 430 m del seu enllaç amb l'autopista de Cartagena a València, km 257,7, al terme municipal de València, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució, i les característiques principals de les quals són:  
- Sistema elèctric de 132 kV:  
Amb una configuració de doble barra, tipus interior amb aïllament en SF6, format per huit posicions, corresponents sis de línia, una de transformador i una d'enllaç de barres.  
-Sistema de 20 kV:  
Amb una configuració de doble barra, tipus interior amb aïllament en SF6, conformat per tres mòduls de cel·les amb un total de cinquanta-quatre posicions, de les quals quaranta seran eixides de línia, tres de transformador, dos de servicis auxiliars, dos d'enllaç de barres i mesurament, dos de partició, dos d'unió amb cable i tres de bateria de condensadors. Es completa amb la instal·lació en l'interior de tres conjunts de bateries de condensadors escalonades.  
- Un autotransformador de 225 MVA de potència i relació 220/132/11 kV, instal·lat en l'interior de l'edifici i tres transformadors de potència de 50 MVA cada un i relació 220/20 kV, amb les seues corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de presa de terra.  
- Per al subministrament i els servicis propis de la subestació es muntaran dos transformadors de servicis auxiliars de relació 20/0,380-0,220 kV i 250 kVA de potència cada un.  
- Un edifici on s'ubicaran els transformadors de potència, les cel·les de 132 kV i 20 kV, els equips de control, protecció, comunicació i alimentació en BT.  
- Pressupost total conjunt: 13.367.375 euros.  
La present resolució està sotmesa a les condicions següents:  
a) En el termini de sis mesos a partir de la notificació de la present resolució, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà en el Servici Territorial d'Energia de València el projecte tècnic d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora per a la seua aprovació, si així procedira. Amb anterioritat a la finalització del dit termini podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
b) La instal·lació que cal realitzar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i, en particular, el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
d) Condicions de la Declaració d'Impacte Ambiental de 30 de novembre de 2007.  
1. Es restauraran a les seues condicions inicials totes les àrees que s'hagen alterat per les obres i es procedirà a la correcta gestió dels residus generats. Esta condició està referida tant a les obres d'execució de la nova instal·lació, com a les posteriors obres de desmantellament de la instal·lació existent.  
2. Les operacions de buidatge i ompliment amb gas SF6 es realitzarà per mitjà d'equips que impedisquen l'emissió lliure del gas a l'atmosfera.  
3. Prèviament a la poda, tala o trasllat dels exemplars arboris existents en la parcel·la afectada, s'haurà de disposar de la preceptiva autorització expressa de l'Ajuntament de València.  
4. Es disposarà de l'informe definitiu establit en l'article 11 de la Llei 4/98, d'11 de juny, emés per la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià i s'adoptaran les mesures de protecció addicionals que, si és el cas, establisca este. En tot cas, l'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afecció i notificar-ho immediatament a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.  
5. Respecte a les emissions de camps electromagnètics derivades del funcionament de la ST caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat per la Direcció General de Salut Pública, òrgan competent en la vigilància sanitària de la contaminació electromagnètica, d'acord amb la Llei 4/2005, de 17 de juny. En tot cas, estes es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic.  
6. A la posada en marxa de la subestació transformadora, es procedirà al mesurarament dels nivells sonors generats a fi de verificar el compliment de les condicions establides en la legislació vigent, i incorporar els resultats al Programa de Vigilància Ambiental.  
7. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores propostes i la comprovació de la seua eficàcia.  
8. D'acord amb l'article 4 del Reial Decret Llei 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, el promotor haurà de comunicar a l'òrgan ambiental (per escrit), amb la suficient antelació, la data de començament de l'execució del projecte.  
9. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'Estudi d'Impacte Ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 2 de juliol de 2008.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5852, del 18-09-2008 (2008/10659)

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la reforma de la subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Fuente de San Luis, ubicada en el término municipal de Valencia, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución. (ATASCT/2007/4/46).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5852

Fecha DOGV
:   18-09-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/10659

CVE


Fecha del documento
:   02-07-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [València](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la reforma de la subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Fuente de San Luis, ubicada en el término municipal de Valencia, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución. (ATASCT/2007/4/46). [2008/10659]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en la av. de Burgos, 8-B, 28036 Madrid, en fecha 12 de enero de 2007 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para la reforma de la subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Fuente de San Luis, ubicada en el paraje denominado Fuente de San Luis, junto al camino de las escuelas de Malilla, nº 99, a 430 m. de su enlace con la autopista de Cartagena a Valencia, km. 257,7, en el en el término municipal de Valencia. (ATASCT/2007/4/46)  
Al mencionado escrito, se adjunta el anteproyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 31 de octubre de 2006.  
Resultando que el día 29 de mayo de 2007 se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre sobre normas para otorgamiento de autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas, y en el artículo 4º de la Ley 2/89, de 3 de marzo sobre Impacto Ambiental.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril (DOGV 05.05.2005), por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia de la separata correspondiente a la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa Administración. No figura en el expediente contestación al efecto por parte del referido Ayuntamiento.  
Visto el informe técnico favorable emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia y remisión del expediente.  
Resultando que figura como antecedente en el expediente el Acta de Puesta en Marcha de la última reforma de la ST Fuente de San Luis de fecha 2 de julio de 2002 del Servicio Territorial de Industria y Energía, autorizada previamente por la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Ocupación, Industria y Comercio.  
Resultando que con fecha 30 de noviembre de 2007 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de subestación transformadora de 220/132/20 kV ST Fuente de San Luis, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del Anteproyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y con los condicionados que en la parte resolutiva de esta resolución se expondrán. El proyecto va asociado al posterior desmantelamiento de la actual instalación ST Fuente de San Luis de tipo intemperie.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la reforma solicitada se realizará en los mismos terrenos ocupados por las instalaciones actuales de la ST Fuente de San Luis, junto al camino de las Escuelas Malilla (desde la autopista de Cartagena-Valencia, en el pk 257,7, a 430 m.) en el término municipal de Valencia.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
Considerando que de acuerdo con el anteproyecto presentado, la finalidad solicitada es garantizar un nivel de potencia suficiente para dotar las necesidades en el corto y largo plazo que son demandadas en la zona que alimenta, renovándose la capacidad y configuración de los sistemas actuales, asegurándose de esta forma unos mejores niveles de calidad y seguridad en el suministro eléctrico, mediante una subestación compacta en superficie  
Considerando que el Titulo VII de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, así como lo establecido en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Único  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la reforma de la subestación transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Fuente de San Luis, ubicada en el paraje denominado Fuente de San Luis, junto al camino de las escuelas de Malilla, nº 99, a 430 m. de su enlace con la autopista de Cartagena a Valencia, km. 257,7, en el en el término municipal de Valencia, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución, y cuyas características principales son:  
- Sistema eléctrico de 132 kV:  
Con una configuración de doble barra, tipo interior con aislamiento en SF6, formado por ocho posiciones, correspondientes seis de línea, una de transformador y una de enlace de barras.  
- Sistema de 20 kV:  
Con una configuración de doble barra, tipo interior con aislamiento en SF6, conformado por tres módulos de celdas con un total de cincuenta y cuatro posiciones, de las que cuarenta serán salidas de línea, tres de transformador, dos de servicios auxiliares, dos de enlace de barras y medida, dos de partición, dos de unión con cable y tres de batería de condensadores. Se completa con la instalación en el interior de tres conjuntos de baterías de condensadores escalonadas.  
- Un autotransformador de 225 MVA de potencia y relación 220/132/11 kV, instalado en el interior del edificio y tres transformadores de potencia de 50 MVA cada uno y relación 220/20 kV, con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra.  
- Para el suministro y los servicios propios de la subestación se montarán dos transformadores de servicios auxiliares de relación 20/0,380-0,220 kV y 250 KVA de potencia cada uno.  
- Un edificio en el que se ubicarán los transformadores de potencia, las celdas de 132 kV y 20 kV, equipos de control, protección, comunicación y alimentación en BT.  
- Presupuesto total conjunto: 13.367.375 Euros.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente resolución, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentará en el Servicio Territorial de Energía de Valencia el proyecto técnico de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora para su aprobación, si así procediera. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
b) La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
d) Condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental de 30 de noviembre de 2007  
1. Se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras y se procederá a la correcta gestión de los residuos generados. Este condicionante viene referido tanto a las obras de ejecución de la nueva instalación, como a las posteriores obras de desmantelamiento de la instalación existente.  
2. Las operaciones de vaciado y llenado con gas SF6 se realizará mediante equipos que impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.  
3. Previo a la poda, tala o traslado de los ejemplares arbóreos existentes en la parcela afectada, deberá disponerse de la preceptiva autorización expresa del Ayuntamiento de Valencia.  
4. Se dispondrá del informe definitivo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio, emitido por la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano y se adoptarán las medidas de protección adicionales que, en su caso, establezca el mismo. En cualquier caso, la aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte.  
5. Con respecto a las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la ST se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Salud Pública, órgano competente en la vigilancia sanitaria de la contaminación electromagnética, de acuerdo con la Ley 4/2005, de 17 de junio. En todo caso, éstas se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.  
6. A la puesta en marcha de la subestación transformadora, se procederá a medir los niveles sonoros generados al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente, incorporándose los resultados al Programa de Vigilancia Ambiental.  
7. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
8. De acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la ley 9/2006, de 28 de abril, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental (por escrito), con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.  
9. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 2 de julio de 2008.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML