Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6371, del 07-10-2010 (2010/10647)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Torrevieja, ubicada en el terme municipal de Torrevieja, província d'Alacant, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2010/28/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6371

Data del DOGV
:   07-10-2010

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/10647

CVE


Data del document
:   02-09-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Torrevieja, ubicada en el terme municipal de Torrevieja, província d'Alacant, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2010/28/03. [2010/10647]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions al carrer Ausó i Monzó, número 16, 5a planta, 03002 Alacant, amb data 4 de febrer de 2010 davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, pel qual se sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Torrevieja, situada en el polígon 2, parcel·la 70, en el paratge la Ceñuela, en la zona del polígon industrial las Salinas, i el seu accés és pel vial ara existent paral·lel a la CN-332, en el terme municipal de Torrevieja, província d'Alacant, aprovació del projecte tècnic d'execució i declaració, en concret, de la seua utilitat pública (ATASCT/2010/28/03).  
A l'escrit mencionat, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 1 de desembre de 2009.  
Resultant que junt amb la petició d'autorització s'acredita per part de la sol·licitant la consulta efectuada i l'informe emés amb data 15 de novembre de 2007 pel Servici d'Avaluació d'Impacte Ambiental de la Conselleria de Territori i Habitatge, per mitjà del qual no es considera necessari sotmetre l'ampliació prevista per a la STR Torrevieja a avaluació d'impacte ambiental, i s'afegix que, en tot cas, haurà d'executar-se adoptant les mesures de disseny, preventives i correctives reflectides en l'estudi d'impacte, amb les condicions addicionals incloses en la Declaració d'Impacte Ambiental amb data 18 d'abril de 2006, dictada per a la Subestació Transformadora de Repartiment 66/20 kV mencionada, i es manté la instal·lació projectada -i sol·licitada en el present expedient ATASCT/2010/28/03-, tal com es deixa constància per la peticionària en l'expedient, en relació amb la total correspondència entre l'anterior instal·lació i la sotmesa a valoració per part del mencionat Servici d'Avaluació d'Impacte Ambiental.  
Atés que la Declaració d'Impacte Ambiental de 18 d'abril de 2006, dictada per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge a què es fa referència en el resultant anterior, és favorable, només als efectes ambientals i sense perjuí de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, sempre que esta es desenvolupe amb les previsions de l'Estudi d'Impacte Ambiental, i amb les condicions que figuren en esta i que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.  
Resultant que va ser realitzada la informació pública de la sol·licitud mencionada als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i s'ha realitzat la publicació en el Diari de la Comunitat Valenciana del dia 27 d'abril de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de 7 d'abril de 2010, en el diari Las Provincias de data 27 d'abril del 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Torrevieja, únic afectat pel projecte, havent-se procedit a la correcció d'errors detectat en la relació de béns i drets afectats d'esta, per mitjà de la seua publicació en iguals mitjans amb dates 17 de maig de 2010 (DOCV), 25 de maig de 2010 (BOP d'Alacant) i 21 de maig de 2010 (diari Las Provincias).  
D'acord amb la documentació que hi ha n l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins dels terminis establits reglamentàriament.  
Resultant que de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de Torrevieja de la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'este organisme, a l'efecte de prestar-ne conformitat o oposició, i simultàniament es va traslladar al referit ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, modificat per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, pel qual se sol·licita l'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
No consta en l'expedient l'informe sol·licitat al mencionat Ajuntament.  
Resultant que d'acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre la separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de Servici Públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les oportunes condicions, concretament als següents:  
- Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i s'ha remés informe favorable sobre la compatibilitat urbanística i territorial de la instal·lació, condicionada a les consideracions realitzades en l'informe del Servici d'Espais Naturals de 29 de febrer de 2010, el contingut de les quals transcrit indica que la parcel·la en qüestió no afecta el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant, ni a cap espai natural protegit actualment inclòs en l'àmbit de Plans Rectors d'Ús i Gestió aprovats, en tramitació o en redacció, o en alguna altra figura reglamentada en desplegament de la Llei 11/94 d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. No obstant això, a més de les condicions establides en la Declaració d'Impacte Ambiental, i donada la proximitat de la colònia de cria de gavina d'Audouin, l'execució de les obres de construcció previstes haurà de realitzar-se fora del període de nidificació (de l'1 de març al 31 de maig).  
Traslladat l'informe referit a l'empresa sol·licitant, manifesta la seua conformitat amb les condicions establides en este.  
Resultant l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant d'11 d'agost de 2010.  
Resultant que el projecte presentat té entre la seua documentació els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.  
Atés que la sol·licitud i documentació adjunta disposa d'una definició i una concreció de les característiques tècniques que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada de la subestació transformadora, és garantir la demanda actual i el seu previsible augment a mitjà termini, com a conseqüència dels desenvolupaments industrials i urbanístics que es produïxen en esta zona a més de l'ampliació de la depuradora i la construcció d'una nova planta dessaladora que, en l'actualitat, està proveïda des d'una subestació de repartiment, en la localitat de Los Montesinos, i les subestacions de Rojales i Campoamor, pròximes a la saturació i això a fi de millorar la qualitat en el subministrament, fiabilitat i millor disponibilitat de l'actual infraestructura elèctrica.  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i en el Reial Decret 1955/2000 d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés a la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Torrevieja, situada en el polígon 2, parcel·la 70, en el paratge la Ceñuela, en la zona del polígon industrial las Salinas, i el seu accés és pel vial ara existent paral·lel a la CN-332, en el terme municipal de Torrevieja, província d'Alacant i les característiques principals del qual són:  
- Sistema elèctric de 20 kV:  
· Amb una configuració de doble barra, tipus interior, amb partició i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), conformat per un mòdul de cel·les amb les posicions següents:  
Mòdul 1 compost per les dèsset posicions següents: deu de línia; una de mesura; una de transformador; una de servicis auxiliars; una per a bateria de condensadors; una d'enllaç de barres; i dos de partició de barres amb cable, alimentades des del transformador T-1.  
· Una transformació dotada amb un transformador T-1, de potència 50 MVA i relació 220/20 kV amb la seua corresponent reactància trifàsica limitadora de presa a terra. És de bany d'oli amb refrigeració natural i forçada, amb regulador de càrrega.  
· Un transformador de servicis auxiliars, en la sala d'equips, de relació 20+2,5+5+7,5+10% / 0,420-0,242 kV, i potència nominal de 250 kVA.  
· Transformadors de tensió i intensitat i conjunt de bateries de condensadors de 10,8 MVAr.  
- Pressupost: 3.025.723,60 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la nova subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 1 de desembre de 2009.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
d) El titular de la instal·lació haurà de tindre en compte en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes estes se li van notificar oportunament i van ser acceptades. Particularment s'observaran les condicions que s'arrepleguen en l'informe del Servici d'Espais Naturals de 29 de febrer de 2010.  
e) El termini d'execució de l'obra serà de díhuit mesos comptadors des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del termini mencionat, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
f) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, on s'acreditarà que és d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
g) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
h) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 18 d'abril de 2006:  
1. Es restauraran a les condicions inicials, totes les àrees que s'hagen alterat per les obres i es procedirà a la correcta gestió dels residus generats.  
2. Les actuacions no podran alterar temporalment ni definitivament les condicions de funcionament dels canals de connexió de la llacuna amb el mar o amb altres canals.  
3. Les operacions de buidatge i ompliment amb gas SF6 es realitzaran per mitjà d'equips que impedisquen l'emissió lliure del gas a l'atmosfera.  
4. L'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afecció i notificar immediatament a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, tal com s'establix en l'informe emés per la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, en aplicació de la Llei 4/98, d'11 de juny.  
5. Respecte a les emissions de camps electromagnètics derivades del funcionament de la STR caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat per la Direcció General de Salut Pública, òrgan competent en la vigilància sanitària de la contaminació electromagnètica, d'acord amb la Llei 4/2005, de 17 de juny. En tot cas, estes es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic. A la posada en marxa de la STR, es realitzaran mesuraments per a garantir el compliment dels dos límits (camp elèctric i camp magnètic), i els resultats del qual s'incorporaran al Programa de Vigilància Ambiental.  
6. A la posada en marxa de la subestació transformadora, es procedirà a mesurar els nivells sonors generats a fi de verificar el compliment de les condicions establides en la legislació vigent.  
7. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'Estudi d'Impacte Ambiental, hauran de ser comunicats a la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge que establirà, si procedix, l'aplicació de les noves condicions.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat ocupació dels béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997,   
\* \* \* \* \*  
  
de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i se significa que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
La relació de béns i drets afectats pel projecte aprovat de la ST Torrevieja, és la següent:  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 21 de setembre de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6371, del 07-10-2010 (2010/10647)

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Torrevieja, ubicada en el término municipal de Torrevieja, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2010/28/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6371

Fecha DOGV
:   07-10-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/10647

CVE


Fecha del documento
:   02-09-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Torrevieja, ubicada en el término municipal de Torrevieja, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2010/28/03. [2010/10647]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 03002 Alicante, calle Ausó y Monzó, número 16, 5ª planta, en fecha 4 de febrero de 2010 ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Torrevieja, situada en el polígono 2, parcela 70, en el paraje La Ceñuela, en la zona del polígono industrial Las Salinas, siendo su acceso por el vial ahora existente paralelo a la CN-332, en el término municipal de Torrevieja, provincia de Alicante, aprobación del proyecto técnico de ejecución y declaración, en concreto, de su utilidad pública (ATASCT/2010/28/03).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 1 de diciembre de 2009.  
Resultando que junto a la petición de autorización se acredita por la solicitante la consulta efectuada y el informe emitido en fecha 15 de noviembre de 2007 por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda, mediante el que no se considera necesario someter la ampliación prevista para la STR Torrevieja a evaluación de impacto ambiental, añadiendo que, en cualquier caso, deberá ejecutarse adoptando las medidas de diseño, preventivas y correctivas reflejadas en el estudio de impacto, con las condiciones adicionales incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 18 de abril de 2006 dictada para la Subestación Transformadora de Reparto 66/20 kV mencionada, manteniendo la instalación proyectada -y solicitada en el presente expediente ATASCT/2010/28/03-, tal y como se deja constancia por la peticionaria en el expediente, en relación con la total correspondencia entre la anterior instalación y la sometida a valoración por parte del mencionado Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.  
Considerando que la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 18 de abril de 2006, dictada por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda a la que se hace referencia en el resultando anterior, es favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, siempre que la misma se desarrolle con las previsiones del estudio de Impacto Ambiental, y con los condicionantes que figuran en la misma y que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana del día 27 de abril de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 7 de abril de 2010, en el diario Las Provincias de fecha 27 de abril de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Torrevieja, único afectado por el proyecto, habiéndose procedido a la corrección de errores detectado en la relación de bienes y derechos afectados de la misma, mediante su publicación en iguales medios en fechas 17 de mayo de 2010 (DOCV), 25 de mayo de 2010 (BOP de Alicante) y 21 de mayo de 2010 (diario Las Provincias).  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro de los plazos establecidos reglamentariamente.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Torrevieja de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modificado por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente el informe solicitado al mencionado Ayuntamiento.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, habiendo remitido informe favorable sobre la compatibilidad urbanística y territorial de la instalación, condicionada a las consideraciones realizadas en el informe del Servicio de Espacios Naturales de fecha 29 de febrero de 2010, cuyo contenido trascrito indica que la parcela en cuestión no afecta al Plan de Ordenación de Recursos Naturales del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante, ni a ningún espacio natural protegido actualmente incluido en el ámbito de Planes Rectores de Uso y Gestión probados, en tramitación o en redacción, o en alguna otra figura reglamentada en desarrollo de la Ley 11/94 de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. No obstante, además de los condicionantes establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental, y dada la proximidad de la colonia de cría de gaviota de Audouin, la ejecución de las obras de construcción previstas deberá realizarse fuera del periodo de nidificación (del 1 de marzo al 31 de mayo).  
Trasladado el informe referido a la empresa solicitante, manifiesta su conformidad con los condicionados establecidos en el mismo.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante de fecha 11 de agosto de 2010.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la Subestación Transformadora, es garantizar la demanda actual y su previsible aumento a medio plazo, como consecuencia de los desarrollos industriales y urbanísticos que se vienen produciendo en esta zona además de la ampliación de la depuradora y construcción de una nueva planta desaladora que, en la actualidad, se halla abastecida desde una subestación de reparto, en la localidad de Los Montesinos, y las subestaciones de Rojales y Campoamor, cercanas a la saturación y ello al objeto de mejorar la calidad en el suministro, fiabilidad y mejor disponibilidad de la actual infraestructura eléctrica.  
Considerando que el título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Torrevieja, situada en el polígono 2, parcela 70, en el paraje La Ceñuela, en la zona del polígono industrial Las Salinas, siendo su acceso por el vial ahora existente paralelo a la CN-332, en el término municipal de Torrevieja, provincia de Alicante y cuyas características principales son:  
- Sistema eléctrico de 20 kV:  
· Con una configuración de doble barra, tipo interior, con partición y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), conformado por un módulo de celdas con las siguientes posiciones:  
Módulo 1 compuesto por las diecisiete posiciones siguientes: diez de línea; una de medida; una de transformador; una de servicios auxiliares; una para batería de condensadores; una de enlace de barras; y dos de partición de barras con cable, alimentadas desde el transformador T-1.  
· Una transformación dotada con un transformador T-1, de potencia 50 MVA y relación 220/20 kV con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra. Es de baño de aceite con refrigeración natural y forzada, con regulador de carga.  
· Un transformador de servicios auxiliares, en la sala de equipos, de relación 20+2'5+5+7'5+10% / 0'420-0'242 kV, y potencia nominal de 250 KVA.  
· Transformadores de tensión e intensidad y conjunto de baterías de condensadores de 10,8 MVAr.  
- Presupuesto: 3.025.723'60 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la nueva subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 1 de diciembre de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta dirección general la correspondiente autorización.  
d) El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas. Particularmente se observarán las condiciones que se recogen en el informe del Servicio de Espacios Naturales de fecha 29 de febrero de 2010.  
e) El plazo de ejecución de la obra será de dieciocho meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
f) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
g) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
h) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 18 de abril de 2006:  
1. Se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras y se procederá a la correcta gestión de los residuos generados.  
2. Las actuaciones no podrán alterar temporal ni definitivamente las condiciones de funcionamiento de los canales de conexión de la laguna con el mar o con otros canales.  
3. Las operaciones de vaciado y llenado con gas SF6, se realizará mediante equipos que impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.  
4. La aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, tal y como se establece en el informe emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, en aplicación de la Ley 4/98, de 11 de junio.  
5. Con respecto a las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la STR se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Salud Pública, órgano competente en la vigilancia sanitaria de la contaminación electromagnética, de acuerdo con la ley 4/2005, de 17 de junio. En todo caso, éstas se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético. A la puesta en marcha de la STR, se realizarán mediciones para garantizar el cumplimiento de ambos límites (campo eléctrico y campo magnético), y cuyos resultados se incorporarán al Programa de Vigilancia Ambiental.  
6. A la puesta en marcha de la Subestación Transformadora, se procederá a medir los niveles sonoros generados al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente.  
7. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda que establecerá, si procede, la aplicación de nuevos condicionantes.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos   
\* \* \* \* \*  
  
previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto aprobado de la ST Torrevieja, es la siguiente:  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 21 de septiembre de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML