Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6892, del 30-10-2012 (2012/9682)

RESOLUCIÓ de 5 juliol de 2012, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Alacant, situada en el terme municipal d'Alacant, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. (ATASCT/2009/501/03).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6892

Data del DOGV
:   30-10-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/9682

CVE


Data del document
:   05-07-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 5 juliol de 2012, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Alacant, situada en el terme municipal d'Alacant, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. (ATASCT/2009/501/03). [2012/9682]  
Vista la sol·licitud presentada per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada als efectes de notificacions en 03006 Alacant, carrer d'Ausó i Monzó, núm. 16, en data 29 de desembre de 2009, davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, on sol·licita que li siga concedida una autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport de la nova subestació transformadora a 220/20 kV, ST Alacant, la ubicació de les quals limiten per l'est amb el carrer de l'Escultor Bañuls; pel nord, amb el pàrquing del Tossal, i pel sud i l'oest, amb una zona enjardinada, en el terme municipal d'Alacant, província d'Alacant. (ATASCT/2009/501/03).  
A l'esmentada sol·licitud s'adjunta el projecte tècnic de la instal·lació, firmat per un tècnic competent.  
Vist que, d'acord amb el que establix l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta Direcció General d'Energia va sol·licitar a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç un informe per a consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.   
  
A este efecte, amb data 17 de novembre de 2010 es va registrar en este òrgan directiu un informe favorable emés per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a la instal·lació projectada, en vista del document de Planificació dels Sectors d'Electricitat i Gas 2008-2016, aprovat per Acord del Consell de Ministres de data 30 de maig de 2008, als efectes previstos en l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i en l'article 114 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
Vist que va ser realitzada la informació pública de l'esmentada sol·licitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 2 de juliol de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del dia 29 de juny de 2010, en el diari La Verdad de data 29 de juny de 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alacant, únic municipi afectat pel projecte, des del dia 17 de setembre al 25 d'octubre de 2010, segons l'edicte de l'esmentat Ajuntament, als efectes previstos en l'article 9 de l'indicat Decret 88/2005, de 29 d'abril; en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia; en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental; en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana.  
  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, han sigut presentades les al·legacions següents:  
Miguel Ángel Pavón García, en nom i representació d'Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), manifesta el seu rebuig a l'emplaçament proposat per a la subestació per l'impacte negatiu de la contaminació electromagnètica sobre la salut per a les persones, i proposa que la seua ubicació no siga en sòl urbà o urbanitzable. Així mateix, indica que aquelles esteses que puguen ser necessàries per a millorar l'abastiment energètic no haurien de superar la tensió de 20 kV.  
Carlos Arribas Ugarte, en nom i representació d'Ecologistes en Acció del País Valencià, i Rocío Ordóñez Sánchez, en nom i representació de la Plataforma d'Afectats contra la Telefonia Mòbil d'Alacant, presenten escrits independents d'idèntic contingut i realitzen manifestacions relatives a la instal·lació projectada de caràcter mediambiental, urbanístic i paisatgístic, així com relatives a aspectes de seguretat i salut. Assenyalen que la documentació sotmesa a informació pública no complix el que preveu la reglamentació de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Igualment indiquen que l'esmentada subestació elèctrica acollirà activitats industrials incompatibles amb l'ús lúdic, d'oci i de recreació propis d'un parc urbà. Manifesten la inexistència d'un estudi d'alternatives d'ubicació de la instal·lació projectada, així com una inexacta justificació de la instal·lació de la nova subestació transformadora.  
  
Remeses les al·legacions expressades a l'empresa peticionària perquè prestara conformitat o formulara les objeccions que estimara procedents, esta va emetre contestació respecte a les qüestions suscitades: a) Quant a l'afecció electromagnètica derivada del funcionament de la ST Alacant, esmenta que dels estudis epidemiològics realitzats durant els últims anys no es pot afirmar que els camps elèctrics i magnètics de 50 Hz existents en el nostre entorn comporten un risc per a la salut; b) Quant a les línies elèctriques de l'entorn, que si bé no són objecte del present expedient, estes són compatibles amb el planejament urbanístic existent; c) Pel que fa a les manifestacions formulades de caràcter mediambiental, urbanístic i paisatgístic, la peticionària assenyala la compatibilitat de la instal·lació amb el plantejament, així com el baix impacte visual de la instal·lació, la qual procura aconseguir la major integració paisatgística en un entorn prou antropitzat. Igualment assenyala que la instal·lació projectada no representa risc de proliferació i disseminació bacteriològica, igual que no serà significatiu l'impacte electromagnètic total del projecte de la subestació, i d) La falta d'alternatives d'ubicació de la instal·lació és conseqüència de les característiques tècniques d'esta i de la necessitat d'ubicar-la en el nucli d'Alacant, a fi de millorar la xarxa d'abastiment elèctric de la Comunitat Valenciana, i troba la seua justificació a través del document de Planificació dels Sectors d'Electricitat i Gas 2008-2016, en el qual és necessari el mallat de la xarxa de transport.  
  
Vist que d'acord amb el que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha emés consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
  
Vist que d'acord amb l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va traslladar a l'Ajuntament d'Alacant la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa entitat, als efectes de prestar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar a l'esmentat Ajuntament, d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, una sol·licitud d'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
  
L'Ajuntament d'Alacant va emetre un informe on es manifesta la seua conformitat a la instal·lació projectada amb les condicions particulars que es contenen en l'esmentat informe.  
Vist que de la documentació que consta en l'expedient no hi ha afecció a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general que puguen veure's afectats per la instal·lació.   
Vist que el Servici Territorial d'Energia d'Alacant ha informat favorablement la instal·lació sol·licitada.  
Vist que figura en l'expedient una còpia de la resolució emesa en data 4 de gener de 2012, pel director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per mitjà de la qual s'estima acceptable, als efectes ambientals únicament, i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen d'aplicació, el projecte d'execució de subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Alacant, promogut per Red Eléctrica de España, SAU i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el terme municipal d'Alacant, província d'Alacant, sempre que este es realitze amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que consta en l'expedient, i amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva d'esta resolució.   
  
Vist que el projecte presentat té entre la seua documentació els plànols pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Vist que la sol·licitud i la documentació adjunta conté una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i són estos els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que puguen representar a tercers, i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Vist que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la subestació transformadora és fer front a les necessitats de potència i qualitat que requerixen, a més dels subministraments existents i el creixement vegetatiu del consum en la zona, totes les actuacions que en un futur es consoliden en la zona.  
Atés que d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de la xarxa de transport secundari d'energia elèctrica.  
Atés que esta instal·lació, en estar radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana i no estar enquadrada dins de les previstes en l'article 3.2.a) de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que corresponen a l'Administració General de l'Estat, la Generalitat Valenciana és la competent per a la seua tramitació i autorització.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Atés que esta Direcció General és competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció donada pel Decret 122/2011, de 16 de setembre.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Red Eléctrica de España, SAU l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de transport de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Alacant, situada en el terme municipal d'Alacant, província d'Alacant, les característiques tècniques principals de la qual són les següents:  
· Sistema elèctric de 220 kV:   
Estarà format per un sistema de 220 kV d'interior tipus GIS i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), ubicat en un edifici amb esquema de doble barra i compost per les posicions següents:  
- Quatre de línia, composta per: un interruptor automàtic; tres seccionadors tripolars, dos de barra i un d'eixida de línia; tres seccionadors tripolars de presa de terra; tres transformadors d'intensitat en l'interior de l'envolupant; tres transformadors de tensió; dos jocs de barres, i caixa per als terminals dels cables tipus sec (incloent-hi els terminals de SF6).  
- Tres de transformador T-1, T-2 i T-3, composta per: un interruptor automàtic; tres seccionadors tripolars, dos de barra i un d'eixida de transformador; tres seccionadors tripolars de presa de terra; tres transformadors d'intensitat; tres transformadors de tensió; dos jocs de barres; caixa per als terminals de cable tipus sec (incloent-hi els terminals de SF6); i tres transformadors d'intensitat toroïdals per a cada fase.  
  
- Una d'adaptament de barres, composta per: un interruptor automàtic; dos seccionadors tripolars de barres; dos seccionadors tripolars de presa de terra; tres transformadors d'intensitat de posició d'adaptament, i dos jocs de barres.  
- Una de mesura, composta per: quatre transformadors de tensió; dos seccionadors de presa de terra ràpids amb comandament manual/electrònic, i dos jocs de barres.  
Es reserva espai per a dos posicions futures.  
· S'ha previst la instal·lació dels corresponents aparells de mesura, comandament de control i proteccions, així com els sistemes de distribució de servicis auxiliars en corrent altern i corrent continu des dels respectius equips rectificadors-bateria. Són de tipus interior, ubicats en quadros i armaris situats en les sales de l'edifici on s'instal·laran els sistemes de 220 i 20 kV, així com en la sala de control i comunicacions.  
  
· Obra civil: la instal·lació comprén un edifici davall de la rasant de l'aparcament, aprofitant el desnivell existent entre este i la zona enjardinada del Tossal. La subestació s'adapta a la geometria de l'aparcament, tant en l'alçària com en la forma rectangular. La construcció s'ajusta en volum i disposa de planta baixa i soterrani. La planta baixa albergarà la sala del sistema de 220 kV, la sala de MT modulada en tres compartiments, una sala de protecció contra incendis, una sala d'equips, una sala de control, protecció, comunicació, alimentació de baixa tensió, i tres cubicles per a transformadors. La planta soterrani es destina al pas i canalitzacions de cables.  
  
· Pressupost: cinc milions quatre-cents quaranta-set mil quatre-cents seixanta-huit euros amb huitanta-dos cèntims (5.447.468,82 €).  
  
  
Segon  
Aprovar el projecte tècnic d'execució, firmat per tècnic competent, per a la construcció de les instal·lacions de transport secundari relacionades en el punt primer d'esta resolució.  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) D'acord amb el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
  
b) La instal·lació que s'ha d'executar ha de complir els reglaments tècnics aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAU ha d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions han d'executar-se segons el projecte aprovat. En el cas que calga introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular d'esta resolució ha de sol·licitar prèviament a esta Direcció General la corresponent aprovació.  
  
d) El termini d'execució de l'obra serà de díhuit mesos comptadors des de l'endemà a aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a ocupar materialment tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització d'este termini, Red Eléctrica de España, SAU podrà sol·licitar-ne una ampliació concreta per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, a la qual cal acompanyar la documentació justificativa de la demora i del nou termini previst que sol·licite.   
e) El titular ha de donar compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'Administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions hi imposades.  
g) Les d'orde mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental, de 4 de gener de 2012, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient següents:  
  
  
Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte:   
ST Alacant 220/20 kV  
  
Terme municipal d'Alacant, província Alacant  
(Instal·lacions de transport secundari)  
  
  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
1. Cal realitzar el seguiment arqueològic de l'obra, tal com recull l'informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, d'11 d'agost de 2010.  
2. S'han d'adoptar les condicions (mesures d'integració paisatgística i programa d'implementació) fixades en l'estudi d'integració paisatgística que acompanya el projecte, d'acord amb el contingut de l'informe de 27 de setembre de 2010 del Servici de Paisatge.  
3. S'han d'adoptar els aspectes regulats en el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, en relació a l'ús de gasos fluorats.  
4. Pel que fa a l'àmbit urbà de l'emplaçament, a la posada en marxa de la instal·lació s'han de realitzar mesuraments a l'efecte de comprovar les estimacions incloses en l'estudi d'impacte ambiental i en el projecte relatives a emissions sonores (auditoria acústica) i camps electromagnètics i el compliment dels valors establits en la normativa aplicable. Els resultats s'adjuntaran a les condicions de funcionament de la subestació (equips de funcionament, grau de càrrega, horari etc.).  
  
5. Les accions incloses en el programa de vigilància ambiental han de comunicar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.   
6. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat ha de ser comunicada a l'òrgan ambiental competent, que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de les instal·lacions elèctriques de transport secundari autoritzades en el punt primer d'esta resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació de l'annex I, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre i en els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, fent saber que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells als quals s'ha intentat la notificació, però esta no s'ha pogut practicar.  
  
Anexo I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto:   
ST Alicante 220/20 kV  
  
Término municipal de Alicante, provincia Alicante.  
(Instalaciones de transporte secundario)  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Economia, Indústria i Comerç, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 5 juliol de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6892, del 30-10-2012 (2012/9682)

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Alicante, situada en el término municipal de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2009/501/03).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6892

Fecha DOGV
:   30-10-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/9682

CVE


Fecha del documento
:   05-07-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Alicante, situada en el término municipal de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2009/501/03). [2012/9682]  
Vista la solicitud presentada por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 03006 Alicante, c/ Ausó y Monzó núm. 16, en fecha 29 de diciembre de 2009, ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte de la nueva subestación transformadora a 220/20 kV, ST Alicante, cuya ubicación linda por el este con la calle Escultor Bañuls, por el norte con el parking del Tossal y por el sur y el oeste con una zona ajardinada, en el término municipal de Alicante, provincia de Alicante. (ATASCT/2009/501/03).  
  
A la mencionada solicitud, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.   
A tal efecto, con fecha 17 de noviembre de 2010 se registró en este órgano directivo informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la instalación proyectada, en vista del documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008, a los efectos previstos en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 2 de julio de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del día 29 de junio de 2010, en el diario La Verdad de fecha 29 de junio de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alicante, único municipio afectado por el proyecto, desde el día 17 de septiembre al 25 de octubre de 2010, según edicto del citado Ayuntamiento, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente han sido presentadas las siguientes alegaciones:  
Miguel Ángel Pavón García, en nombre y representación de Esquerra Unida del Pais Valencià (EUPV) manifiesta su rechazo al emplazamiento propuesto para la subestación por el impacto negativo de la contaminación electromagnética sobre la salud para las personas, proponiendo que su ubicación no sea en suelo urbano o urbanizable. Asimismo indica que aquellos tendidos que puedan ser necesarios para mejorar el abastecimiento energético no deberían superar la tensión de 20 kV.  
Carlos Arribas Ugarte en nombre y representación de Ecologistas en Acción del País Valenciano, y Rocío Ordóñez Sánchez, en nombre y representación de Plataforma de Afectados contra la Telefonía Móvil de Alicante, presentan escritos independientes de idéntico contendido realizando manifestaciones relativas a la instalación proyectada de carácter medioambiental, urbanístico, y paisajístico, así como relativas a aspectos de seguridad y salud, señalándose que de la documentación sometida a información pública no cumple con lo previsto en la reglamentación de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Igualmente indican que la citada subestación eléctrica acogerá actividades industriales incompatibles con el uso lúdico, de ocio y esparcimiento propios de un parque urbano. Manifiestan la inexistencia de un estudio de alternativas de ubicación de la instalación proyectada, así como una inexacta justificación de la instalación de la nueva subestación transformadora.  
Remitidas las alegaciones expresadas a la empresa peticionaria para que prestase conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, la misma emitió contestación con respecto a las cuestiones suscitadas que: a) En cuanto a la afección electromagnética derivada del funcionamiento de la ST Alicante, los estudios epidemiológicos realizados durante los últimos años no se puede afirmar que los que los campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz existentes en nuestro entorno supongan un riesgo para la salud; b) En cuanto a las líneas eléctricas del entorno, si bien no son objeto del presente expediente, las mismas son compatibles con el planeamiento urbanístico existente; c) Por lo que respecta a las manifestaciones formuladas de carácter medioambiental, urbanístico y paisajístico señala la peticionaria la compatibilidad de la instalación con el planteamiento, así como el bajo impacto visual de la instalación, procurando alcanzar la mayor integración paisajística en un entorno bastante antropizado. Igualmente señala que la instalación proyectada no representa riesgo de proliferación y diseminación bacteriológica, al igual que no será significativo el impacto electromagnético total del proyecto de la subestación; y d) La falta de alternativas de ubicación de la instalación es consecuencia de las características técnicas de la misma y de la necesidad de ubicar la misma en el núcleo de Alicante, a fin de mejorar la red de abastecimiento eléctrico de la Comunitat Valenciana, hallando su justificación a través del documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, siendo necesario el mallado de la red de transporte.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril, se dio traslado al Ayuntamiento de Alicante de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
Por parte del Ayuntamiento de Alicante se emitió informe manifestado su conformidad a la instalación proyectada con las condiciones particulares que en el citado informe se contienen.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, ha informado favorablemente la instalación solicitada.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 4 de enero de 2012 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Alicante, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Alicante, provincia de Alicante, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.   
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la subestación transformadora es afrontar las necesidades de potencia y calidad que requieren, además de los suministros existentes y el crecimiento vegetativo del consumo en la zona, todas las actuaciones que a futuro se vayan consolidando en la zona.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de la red de transporte secundario de energía eléctrica.  
Considerando que la presente instalación al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Alicante, situada en el término municipal de Alicante, provincia de Alicante, y cuyas características técnicas principales, son las siguientes:  
· Sistema eléctrico de 220 kV:   
Estará formado por un sistema de 220 kV de interior tipo GIS y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), ubicado en edificio con esquema de doble barra y compuesto por las siguientes posiciones:  
- Cuatro de línea, compuesta por: un interruptor automático; tres seccionadores tripolares, dos de barra y uno de salida de línea; tres seccionadores tripolares de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad en el interior de la envolvente; tres transformadores de tensión; dos juegos de barras; y caja para los terminales de los cables tipo seco (incluyendo los terminales de SF6).  
- Tres de transformador T-1, T2 y T-3, compuesta por: un interruptor automático; tres seccionadores tripolares, dos de barra y uno de salida de transformador; tres seccionadores tripolares de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad; tres transformadores de tensión; dos juegos de barras; caja para los terminales de cable tipo seco (incluyendo los terminales de SF6); y tres transformadores de intensidad toroidales para cada fase.  
- Una de acoplamiento de barras, compuesta por: un interruptor automático; dos seccionadores tripolares de barras; dos seccionadores tripolares de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad de posición de acoplamiento; y dos juegos de barras.  
- Una de medida, compuesta por: cuatro transformadores de tensión; dos seccionadores de puesta a tierra rápidos con mando manual/electrónico; y dos juegos de barras.  
Se reserva espacio para dos posiciones futuras.  
· Se ha previsto la instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando control y protecciones, así como los sistemas de distribución de servicios auxiliares en corriente alterna y corriente continua desde los respectivos equipos rectificadores-batería. Son de tipo interior, ubicados en cuadros y armarios situados en las salas de edificio donde se instalarán los sistemas de 220 y 20 kV, así como en la sala de control y comunicaciones.  
· Obra civil: la instalación comprende un edificio bajo la rasante del aparcamiento, aprovechando el desnivel existente entre el mismo y la zona ajardinada del Monte Tossal. La subestación se adapta a la geometría del aparcamiento, tanto en su altura como en su forma rectangular. La construcción se ajusta en volumen contando en su distribución con una planta baja y sótano. La planta baja albergará la sala del sistema de 220 kV, la sala de MT modulada en tres compartimentos, una sala de protección contra incendios, una sala de equipos, una sala de control, protección, comunicación, alimentación en baja tensión, y tres cubículos para transformadores. La planta sótano se destina al paso y canalizaciones de cables.  
· Presupuesto: cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con ochenta y dos céntimos (5.447.468,82 €).  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por técnico competente, para la construcción de las instalaciones de transporte secundario relacionadas en el punto primero de la presente resolución.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Conforme el título VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos técnicos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto aprobado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de dieciocho meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando la documentación justificativa de la demora y del nuevo plazo previsto que solicite.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Las de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, de 4 de enero de 2012, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente siguientes:  
  
  
Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte:   
ST Alacant 220/20 kV  
  
Terme municipal d'Alacant, província Alacant  
(Instal·lacions de transport secundari)  
  
  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
1. Se realizará el seguimiento arqueológico de la obra, tal y como se recoge en el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de 11 de agosto de 2010.  
2. Deberán adoptarse las condiciones (medidas de integración paisajística y programa de implementación) fijadas en el estudio de integración paisajística que acompaña al proyecto, de acuerdo con el contenido del informe de 27 de septiembre de 2010 del Servicio de Paisaje.  
3. Se adoptarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, en relación al uso de gases fluorados.  
4. Atendiendo al ámbito urbano del emplazamiento, a la puesta en marcha de la instalación, se realizarán mediciones al efecto de comprobar las estimaciones incluidas en el estudio de impacto ambiental y en el proyecto relativas a emisiones sonoras (auditoria acústica) y campos electromagnéticos y el cumplimiento de los valores establecidos en la normativa aplicable. Los resultados se acompañarán de las condiciones de funcionamiento de la subestación (equipos de funcionamiento, grado de carga, horario etc.)  
5. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán comunicarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.   
6. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano ambiental competente, que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de las instalaciones eléctricas de transporte secundario autorizadas en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del Anexo I, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
Anexo I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto:   
ST Alicante 220/20 kV  
  
Término municipal de Alicante, provincia Alicante.  
(Instalaciones de transporte secundario)  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 5 julio de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML