Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8536, del 26-04-2019 (2019/3470)

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció d'una central elèctrica fotovoltaica, de potència instal·lada 34,818 MW, denominada CSF Turroneros i de la seua infraestructura d'evacuació, composta per 12 centres de transformació interiors a aquesta, tres línies subterrànies de 30 kV que els connecten, una subestació transformadora de 30/132 kV, denominada ST CSF Turroneros i la línia mixta aerosubterrània en 132 kV, entre aquesta subestació i la subestació de distribució ST Xixona, i es declara, en concret, la utilitat pública d'aquesta línia mixta. Expedients ATREGI/2018/7/03, ATASCT/2018/69/03, ATLINE/2018/107, ATASCT/2018/73/03 a l'ATASCT/2018/82 i ATLINE/2018/111/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8536

Data del DOGV
:   26-04-2019

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2019/3470

CVE


Data del document
:   19-02-2019

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció d'una central elèctrica fotovoltaica, de potència instal·lada 34,818 MW, denominada CSF Turroneros i de la seua infraestructura d'evacuació, composta per 12 centres de transformació interiors a aquesta, tres línies subterrànies de 30 kV que els connecten, una subestació transformadora de 30/132 kV, denominada ST CSF Turroneros i la línia mixta aerosubterrània en 132 kV, entre aquesta subestació i la subestació de distribució ST Xixona, i es declara, en concret, la utilitat pública d'aquesta línia mixta. Expedients ATREGI/2018/7/03, ATASCT/2018/69/03, ATLINE/2018/107, ATASCT/2018/73/03 a l'ATASCT/2018/82 i ATLINE/2018/111/03. [2019/3470]  
  
Antecedents de fet  
Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar una instància davant el Registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 16 de març de 2018, amb núm. de registre GVRTE/2018/53332, en la qual sol·licita autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública en concret d'una central elèctrica fotovoltaica, denominada CSF Turroneros, i de la seua infraestructura d'evacuació. A aquesta sol·licitud acompanya la documentació següent:  
- Projecte d'execució de la instal·lació solar fotovoltaica per a la connexió a la xarxa a Xixona (Alacant) CSF Turroneros, visat núm. 201800641 del corresponent col·legi oficial i acompanyada de declaració responsable per un projectista competent, de data 9 de març de 2018, de compliment de la normativa d'aplicació, d'acord amb l'article 53.1b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. Posteriorment, va presentar projectes separats per a cadascuna de les instal·lacions recollides en aquest projecte: la instal·lació solar fotovoltaica, deu centres de transformació associats i una línia subterrània de mitjana tensió que els uneix.  
- Projecte de LAT S/C 132 kV i ST 132/30 kV, CSF Turroneros, en el paratge l'Espartar, polígon 14, TM Xixona (Alacant), visat núm. 0095/18 del corresponent col·legi oficial i acompanyada de declaració responsable per un projectista competent, de data 9 de març de 2018, de compliment de la normativa d'aplicació, d'acord amb l'article 53.1b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. Posteriorment, va presentar projectes separats, amb el mateix número de visat, per a cadascuna de les instal·lacions recollides en aquest projecte: subestació 132/30 kV, CSF Turroneros, i línia d'alta tensió 132 kV.  
- Separates per a les administracions, organismes i empreses de serveis afectats pel projecte de LAT S/C 132 kV i ST 132/30 kV, CSF Turroneros:  
· Ajuntament de Xixona.  
· Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
· Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant. Vies pecuàries.  
  
· Servei Territorial d'Obres Públiques d'Alacant.  
- Relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats per la línia d'alta tensió S/C 132 kV i la subestació 132/30 kV.  
Posteriorment, en resposta a diferents requeriments, va presentar els annexos següents:  
- Annex al Projecte de LAT S/C 132 kV i ST 132/30 kV sobre protecció de l'avifauna, amb visat núm. 0095/18 de data 15 de juny de 2018.   
- Annex al Projecte de LAT S/C 132 kV i ST 132/30 kV, sobre protecció de la línia en terrenys forestals i càlcul dels camps magnètics de les instal·lacions d'alta tensió, visat núm. 0095/18, de data 19 de juliol de 2018.  
- Annex al Projecte d'execució de la instal·lació solar fotovoltaica, sobre aclariment de diversos aspectes tècnics, amb visat núm. 201800641, de data 19 de juliol de 2018.  
- Actualització de la separata per al Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant-Vies Pecuàries, de data 13 de setembre de 2018.  
- Annex al Projecte de LAT S/C 132 kV i ST 132/30 kV, per correcció d'errors, visat núm. 0095/18, de data 22 de novembre de 2018.  
- Projecte d'execució de la instal·lació solar fotovoltaica CSF Turroneros per a la connexió a la xarxa a Xixona (Alacant), que recull les variacions requerides per la declaració d'interés Comunitari (d'ara en avant DIC), amb declaració responsable per un projectista competent, de data 26 de novembre de 2018. Suposa un menor impacte en l'ocupació de superfície de terrenys, i està inclosa dins del perímetre delimitat pels pronunciaments favorables d'ordenació territorial i avaluació mediambiental.  
- Separata al projecte d'execució de la instal·lació solar fotovoltaica per a Red Eléctrica de España, SAU, com a empresa d'interés econòmic general afectada, de data 26 de novembre de 2018.  
- Escrit de data 24 de gener de 2019, en el qual aporta un esquema unifilar de la instal·lació solar fotovoltaica corregit i confirma que la potència a instal·lar serà de 34.818 kW mitjançant la instal·lació de 90.436 panells.  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació, juntament amb el projecte d'execució, han sigut objecte d'informació pública durant el termini de trenta dies en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 6 d'agost de 2018 (DOGV 8355).  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 6 d'agost de 2018 (BOPA 149).  
- El diari Información d'Alacant, del 3 d'agost de 2018 (amb fe d'errates publicada l'11.08.2018).  
Amb la mateixa finalitat, el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant va remetre a l'Ajuntament de Xixona, per a la seua exposició al tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica, i li va requerir, una vegada finalitzat el període de publicitat, que li remetera la diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, el 27 de desembre de 2018 han sigut presentades al·legacions per José Antonio Soler Miralles, com a propietari d'una part de la finca situada en el polígon 14 parcel·la 37 del terme municipal de Xixona, en referència al vol de la línia d'alta tensió d'evacuació fins a la ST Xixona. En aquesta indica que es va donar audiència, amb notificació expressa, a una altra persona que figurava en el cadastre com a titular dels béns i drets afectats per l'actuació i no va poder exercir els seus drets per les circumstàncies personals que consten en l'expedient. Indica el seu rebuig a autoritzar el pas del vol de la línia esmentada, i al·lega que ja n'hi ha dues en servei que podrien utilitzar-se i que la línia hauria d'anar pels terrenys de l'empresa.  
Remeses aquestes al·legacions a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, aquesta contesta indicant que l'al·legació en qüestió és extemporània, en haver-se presentat fora de termini. Assenyala, a més, que les línies esmentades formen part de la xarxa de distribució i de la de transport, per la qual cosa no poden ser utilitzades per a la finalitat assenyalada. A més, recorda que l'actuació disposa de DIA i DIC.  
Pel que fa a l'al·legació presentada ha d'assenyalar-se que s'ha seguit el procediment legal i reglamentari d'informació i publicitat que aplica a la construcció d'aquest tipus d'instal·lacions, a l'efecte que els interessats en aquest puguen presentar-hi les al·legacions que consideren pertinents. Quant a la possibilitat que l'evacuació de la central elèctrica es produïsca ?utilitzant- les línies elèctriques d'alta tensió ?existents?, tant per la seua diferent tensió i capacitat nominals com la pròpia funció i operació dins del sistema elèctric, la solució no és viable tècnicament. Pel que fa a les qüestions ambientals que planteja, cal remetre's al pronunciament ambiental favorable que les ha valorades. Finalment, la mateixa geometria de la parcel·la 37 de l'al·legant és en si mateixa un condicionant rellevant quant a altres alternatives de traçat, sense que calga sostindre una argumentació la pretensió fonamental de la qual siga que les afeccions recaiguen sobre tercers.  
  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si fora procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre el 23 de juliol de 2018 una separata del projecte de la línia d'alta tensió S/C 132 kV i la subestació 132/30 kV, CSF Turroneros, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general següents, els béns o drets a càrrec dels quals pogueren ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de Xixona. El 30 d'agost de 2018 té entrada en el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant un certificat de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Xixona en la sessió ordinària de 27 d'agost de 2018, pel qual s'assumeix l'informe favorable emés per l'arquitecte en cap d'aquest, condicionat a l'aplicació del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.  
Aquesta documentació va ser remesa a l'interessat, que la va rebre el 25 de setembre de 2018. Les condicions exposades són acceptades per l'interessat mitjançant un escrit de data 24 de gener de 2019.  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Afecció de la línia d'alta tensió S/C 132 kV. Mitjançant un escrit de 21 de setembre de 2018 contesta indicant els condicionats a observar en el cas d'afeccions al domini públic hidràulic i/o a la zona de policia d'un llit públic, i en el cas de l'encreuament d'un llit amb una línia elèctrica.  
Mitjançant un escrit d'1 d'octubre de 2018, l'interessat accepta el condicionat exposat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
- Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant. Vies Pecuàries. Mitjançant un escrit de 14 d'agost de 2018 indica que la separata presentada està incompleta i conté errors, i emet, per tant, un informe desfavorable. Comunicat això a l'interessat, aquest aporta una nova separata d'afeccions el 14 de setembre de 2018.  
El 10 d'octubre de 2018 emet un informe favorable condicionat, que és acceptat per l'interessat mitjançant un escrit de data 21 de gener de 2019.  
- Servei Territorial d'Obres Públiques d'Alacant. Afecció de la línia d'alta tensió S/C 132 kV. Mitjançant un escrit de 30 de juliol de 2018 indica que es remet a la Diputació Provincial d'Alacant, per ser de la seua competència. El 25 de setembre de 2018 es reitera la petició a la Diputació Provincial d'Alacant des del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, i no consta en l'expedient contestació a aquesta.  
Igualment, el 30 de novembre de 2018 es remet una separata del projecte de la instal·lació solar fotovoltaica, referida a la part de la instal·lació que afecta Red Eléctrica de España, SAU, a fi que, en el termini de 20 dies, presente la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeta, si és procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació. El 26 de desembre de 2018 presenta un informe favorable condicionat, que és acceptat per l'interessat el 9 de gener de 2019.  
Consta en els expedients la declaració responsable del sol·licitant, de data 24 de gener de 2019, de disposar d'informe, en el sentit que més avall es detalla, en què es declara, si és el cas, la conformitat amb el condicionat corresponent de les següents administracions, organismes, empreses de servei públic i de serveis d'interés general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació solar fotovoltaica, d'acord amb l'article 9.4 i l'11.2.c del Decret 88/2005, de 29 d'abril:  
- Diputació Provincial d'Alacant, en referència a l'afecció de la instal·lació solar fotovoltaica a la carretera CV-774 Busot a Xixona. Informe favorable.  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en referència a l'afecció de la instal·lació solar fotovoltaica al domini públic hidràulic o a les seues zones de servitud, i policia del barranc Fondo i de dos dels seus afluents. Informe favorable condicionat.  
- Ibedrola Distribución Eléctrica, SAU, en referència a l'encreuament de la línia de 132 kV d'evacuació de la planta solar fotovoltaica Turroneros amb la línia 20 kV DC Arbora i Sepiva, entre els suports 410564 i 410563. Informe favorable.  
  
Consta en l'expedient l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, de 29 de novembre de 2018, a favor de Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, amb les declaracions d'interés comunitari DIC-18/0143, DIC-18/0144 i DIC-18/0145, per a una activitat de generació d'energia renovable mitjançant instal·lació solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable rústic normal, del municipi de Xixona (Alacant), en la parcel·la cadastral 16 del polígon 13 i les parcel·les 18 i 35 del polígon 14.  
Les instal·lacions compten amb declaració d'impacte ambiental (DIA) atorgada per Resolució de 18 de desembre de 2018, de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental (expedient: 115/2018'AIA).  
Amb data 30 de gener de 2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, titular del punt de connexió de la xarxa de distribució ST Xixona (en les barres de 132 kV), on la central elèctrica fotovoltaica evacuarà l'energia elèctrica generada, va emetre un escrit en el qual indica que la instal·lació disposa de permís d'accés i connexió. Consta en l'expedient l'acceptació per part del sol·licitant, amb data 1 de març de 2018, de la proposta tecnicoeconòmica d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de 29 de gener de 2018, en la qual es fixen les condicions de connexió de la instal·lació a la seua xarxa de distribució, per a una potència de 49,98 MW. Igualment, consta un resguard acreditatiu d'haver depositat una garantia econòmica per una quantia equivalent a la potència esmentada. Mitjançant un escrit de data 26 de novembre de 2018, el sol·licitant indica que s'ha plantejat el desenvolupament de la instal·lació en dues fases: la fase 1, de 34,818 MWp, objecte de la present autorització, i la fase 2, de 15,162 MWp.  
Consta en l'expedient comunicació de l'operador del sistema (US), de 14 de maig de 2018, d'acceptabilitat des de la perspectiva de la xarxa de transport per a l'accés a la xarxa de distribució de la instal·lació de generació a la qual fa referència la present resolució, a connectar en el nus de distribució de Xixona en 220 kV. En aquesta comunicació, l'OS informa que en aquest àmbit nodal l'evacuació del contingent d'evacuació de la instal·lació de generació CSF Turroneros resulta viable, d'acord amb l'escenari i els condicionants que es reflecteixen en aquesta comunicació.  
Vistos el contingut i els pronunciaments de tots dos informes, ha de considerar-se que les instal·lacions no generaran incidències negatives en el sistema.  
En tractar-se d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir d'energies renovables, amb la seua construcció i posada en marxa es contribuirà al compliment dels objectius energètics i mediambientals, regionals i nacionals, relatius al major aprofitament dels recursos energètics locals, a l'augment del nivell d'autoproveïment i a l'eliminació de les emissions atmosfèriques procedents de centrals de generació elèctrica convencional equivalents a les interessades en el present procediment.  
El sol·licitant ha acreditat degudament la seua capacitat legal, tècnica i econòmica, així com les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions i de l'equip associat, l'adequat compliment de les condicions de protecció del medi ambient i les característiques de l'emplaçament de la instal·lació.  
Consta en l'expedient l'informe favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient, així com la proposta de resolució formulada per la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquesta direcció general.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat Valenciana, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en concordança amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment, en ser la potència a instal·lar per grup o unitat de producció superior a 5 MVA.  
D'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució, i, si escau, la transformació d'energia elèctrica.  
D'acord amb l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, i se'n podrà efectuar la tramitació i resolució de manera consecutiva, coetània o conjunta. D'acord amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
D'acord amb l'article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les instal·lacions de generació d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment, i de la imposició i l'exercici de la servitud de pas. D'acord amb l'article 55.1 d'aquesta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i per a això caldrà incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar són aplicable el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
En virtut del que es disposa en l'article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i en allò que resulte aplicable de l'article 162.3 del Reial decret 1955/2000, la servitud de pas aeri comprén, a més del vol sobre el predi servent, l'establiment de pals, torres o suports fixos per a la sustentació de cables conductors d'energia; tot això, incrementat en les distàncies de seguretat que reglamentàriament s'establisquen. Per a la servitud de pas subterrani, comprén l'ocupació del subsòl pels cables conductors, a la profunditat i amb les altres característiques que assenyale la legislació urbanística aplicable. En tots dos casos, comprendran igualment el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys o altres béns necessaris per a construcció, vigilància, conservació i reparació de les corresponents instal·lacions.  
  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten; tot això, sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que, potestativament, puga atorgar l'Administració per als qui ja exerceixen l'activitat.  
D'acord amb l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d'instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren aquesta instal·lació, mesures en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.  
En virtut de l'article 11.2 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, no caldrà obtindre el condicionat tècnic de les diferents administracions, organismes o empreses de servei públic o de serveis d'interés general afectades quan el sol·licitant haja presentat, juntament amb la sol·licitud d'aprovació del projecte d'execució, la conformitat amb el condicionat o els informes favorables de les diferents administracions, organismes o, si escau, empreses de servei públic o de serveis d'interés general amb béns o drets al seu càrrec, afectats per la instal·lació elèctrica.  
  
De conformitat amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment constitueix un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental.  
D'acord amb els articles 200 i 202 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, la instal·lació en qüestió requereix declaració d'interés comunitari.  
D'acord amb l'article 36 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, per a l'obtenció de l'autorització de la instal·lació serà un requisit previ indispensable l'obtenció dels permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents per la totalitat de la potència de la instal·lació.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
Tenint en compte això anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
Primer  
Atorgar l'autorització administrativa prèvia a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, per a una instal·lació de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica de potència instal·lada de 34,8 18 MW, denominada CSF Turroneros, i de la seua infraestructura d'evacuació, composta per 12 centres de transformació interiors a aquesta, dues línies subterrànies de 30 kV que els connecten a una subestació transformadora de 30/132 kV, denominada ST CSF Turroneros, i la línia mixta aerosubterrània en 132 kV, entre aquesta subestació i la ST Xixona, a situar al terme municipal de Xixona, a la província d'Alacant.  
  
Aquesta autorització es refereix a les instal·lacions i els equips següents:  
Instal·lació de producció d'energia elèctrica  
- Emplaçament:  
· Coordenades UTM ETRS89: X= 720287 m E, Y= 4265033 m N, zona= 30S.  
· Parcel·les: 16 del polígon 13, i 18 i 35 del polígon 14.  
· Superfície total de la implantació: 660,000 m² (66 ha.66.  
· Terme municipal: Xixona (Alacant).  
- Central elèctrica fotovoltaica CSF Turroneros:  
· 202 inversors DC/AC de potència nominal 168 kVA.  
· 90.436 mòduls fotovoltaics de 385 Wp, agrupats en línies en paral·lel de 28 mòduls en sèrie cadascuna.  
· 1.077 estructures tipus seguidor a un eix horitzontal, amb angle de gir màxim de 55° en direcció E-O. Cada seguidor comptarà amb 84 mòduls.  
- 12 centres de transformació sota envolupant metàl·lica, compostes per:  
· Quadre de baixa tensió de corrent altern, que concentra les connexions provinents dels inversors.  
· Quadre de baixa tensió de serveis auxiliars i transformador associat de 25 kVA, amb relació de transformació 0,8/0,4 kV  
· Transformador de 2.800 kVA ONAN, amb relació de transformació 0,8/30 kV i grup de connexió Dy11-i11.  
· Sistema de cel·les modulars d'alta tensió sota envolupant metàl·lica d'aïllament integral en gas SF6 per a instal·lació interior, tensió assignada de 36 kV i intensitat 400 A, composta per dues cel·les de línia i una de protecció.  
  
Amb la configuració següent:  
  
Núm. del centre de transformació (CT) 1 2 a 3 4 5 a 12  
Inversors per CT 15 17 17 17  
Seguidors per CT 86 90 91 90  
  
  
  
- Dues línies de mitjana tensió subterrànies de 30 kV que interconnecten els centres de transformació 1 a 5 i 6 a 12, entre si i amb l'edifici de la la subestació de 30kV, de longitud aproximada 2.480 m i 2.010 m, respectivament. Compostes per tres cables d'alumini tipus HEPRZ1 de tensió nominal 18/30 kV i secció 240 mm².  
- Sistema de monitoratge i control de planta.  
  
Infraestructura d'evacuació  
- Emplaçament  
· Coordenades UTM ETRS89: X=720237, I=4264578.  
  
· Superfície subestació: 1.764 m².  
· Terme municipal: Xixona (Alacant).  
- Subestació transformadora de 30/132 kV, denominada ST CSF Turroneros, amb les característiques següents:  
· Sistema de 30 kV de simple barra, disposat a l'interior de l'edifici de potència i control i compost per les cel·les SF6 següents:  
1 cel·la de protecció del transformador.  
1 cel·la de mesura i serveis auxiliars, associada a un transformador d'SSAA 250 kVA, relació 30/0,420 kV, en bany d'oli i instal·lació exterior.  
1 cel·la de bateria de condensadors, amb una capacitat d'aquesta de 1.000 kvar.  
4 cel·les de línia.  
· 1 transformador de potència de 50 MVA, relació 132/30 kV, d'intempèrie, en bany d'oli amb refrigeració ONAN, connexió YNd11 i regulació en càrrega de 19 etapes. En el costat de 30 kV disposa de reactància connectada en ziga-zaga amb intensitat de defecte 1.300 A i duració d'aquest de 10 segons, en bany d'oli amb el neutre connectat a terra mitjançant una resistència de 500 A i 15 segons.  
· Sistema d'alta tensió a 132 kV en instal·lació a la intempèrie, en configuració de simple barra, compost per:  
1 posició de connexió a transformador, equipada amb trafos de tensió (inductius i capacitius), seccionador tripolar amb connexió de terra, interruptor automàtic tripolar, trafos d'intensitat i autovàlvules.  
1 posició de línia d'eixida en 132 kV.  
· Edifici de potència i control, en el qual se situa la sala del sistema de 30 kV, i la sala de control, en la qual es disposarà l'armari de mesura de l'energia elèctrica evacuada, dotat de dos comptadors tarificadors d'energia, i els equips de control, protecció i altres serveis auxiliars.  
  
- Línia mixta aerosubterrània de simple circuit i 132 kV (1a categoria), d'evacuació de la central, des del pòrtic de línia de la ST CSF Turroneros a la posició de línia corresponent en la subestació ST Xixona, en la qual es distingeixen:  
· El tram aeri, de 966 metres de longitud, estarà dotat de quatre suports metàl·lics de gelosia d'acer galvanitzat, sobre els quals s'estendran conductors actius nus d'alumini-acer LA-280 (HAWK) i un cable de terra d'acer recobert d'alumini-tub amb nucli òptic OPGW-16-48.  
  
· El tram subterrani d'entrada a la ST Xixona des del suport 4, de 93 metres de longitud, que serà entubat i pel qual aniran conductors d'alumini HEPRZ1 de 1.200mm² i 76/132 kV.  
El pressupost total de la central de generació elèctrica, incloses les seues infraestructures d'evacuació, objecte de la present autorització, és de vint-i-tres milions seixanta mil nou-cents huitanta-un euros amb quatre cèntims d'euro (23.060.981,04 ?), i en corresponen 1.662.855,02 - a la subestació i a la línia d'evacuació de 132 kV, i 21.398.126,02 - al a planta fotovoltaica.  
De conformitat amb el segon paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que calga obtindre per part de Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
La present autorització s'atorga condicionada al compliment de les determinacions reflectides en l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (DIC-18/0143, DIC-18/0144 i DIC-18/0145), de 29 de novembre de 2018, indicades en la part expositiva, pel qual es declara d'interés comunitari l'activitat de generació d'energia renovable mitjançant instal·lació solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable rústic normal, del municipi de Xixona (Alacant), en la parcel·la cadastral 16 del polígon 13 i les parcel·les 18 i 35 del polígon 14, en particular les recollides en el punt primer d'aquest, relatives a l'ús, aprofitament urbanístic (superfície de parcel·les afectades per l'actuació; superfície ocupada per les plaques solars, altres construccions i vials interiors; alçària màxima de les instal·lacions; separació mínima a límits i vials públics), termini de vigència i compliment de totes i cadascuna de les condicions dels informes que hi figuren en aquest i que van motivar aquell.  
Així mateix, aquesta autorització estarà condicionada al compliment de les determinacions que reflecteix la Resolució de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de 18 de desembre de 2018, de declaració d'impacte ambiental de les instal·lacions en qüestió (expedient: 115/2018'AIA):  
1. S'utilitzaran sistemes automatitzats de baix consum d'aigua per a la neteja de la superfície de les plaques solars.  
2. Es disposaran zones específiques d'apilament temporal dels residus d'explotació, degudament segregats, i amb les mesures necessàries de contenció. Aquestes zones se situaran fora de l'envolupant de perillositat per inundació de PATRICOVA. Els residus perillosos s'emmagatzemaran sota coberta. En tot cas, els residus generats es gestionaran a través d'empreses autoritzades.  
3. Els equips transformadors disposaran de sistemes de contenció de vessaments de l'oli mineral.  
4. La línia elèctrica d'evacuació a 132 kV, entre la ST CSF Turroneros i la SE Xixona, incorporarà dispositius de senyalització per a evitar la col·lisió d'avifauna, d'acord amb les previsions del Reial decret 1432/2008 i la Resolució de 15 d'octubre de 2010.  
5. S'executaran les mesures d'integració paisatgística en les condicions establides per l'òrgan competent en la matèria i es disposaran els mitjans per al seu manteniment, en particular, sistemes de reg de la pantalla vegetal.  
6. Durant les obres i els treballs d'explotació i manteniment, se seguiran les prescripcions de prevenció d'incendis establides en el Decret 7/2004, de 23 de gener.  
7. Finalitzada la vida útil de la instal·lació o, si escau, la vigència de la DIC (allò que ocórrega abans), el promotor quedarà obligat al seu desmantellament i a la restauració dels terrenys al seu estat anterior, d'acord amb el projecte presentat.  
8. Les accions incloses en el Programa de vigilància i seguiment ambiental hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades, i la comprovació de la seua eficàcia.  
9. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat haurà de ser comunicada a l'òrgan ambiental competent, que establirà, si escau, l'aplicació de noves mesures correctores.  
Igualment, s'hauran de realitzar els tractaments preceptius de la vegetació situada en la zona de protecció de la línia elèctrica aèria necessaris per a acomplir la instrucció tècnica IT-MVLAT, aprovada mitjançant el Decret 150/2010, de 24 de setembre, del Consell.  
  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i els requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran originar-ne la revocació.  
Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica autoritzades hauran d'inscriure's en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica, amb l'acreditació prèvia del compliment dels requisits i d'acord amb el procediment establit reglamentàriament.  
  
  
Segon  
Atorgar a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, autorització administrativa de construcció per al projecte d'execució de la instal·lació solar fotovoltaica CSF Turroneros, de data 26 de novembre de 2018, amb declaració responsable de la persona projectista del mateix dia, i el projecte de LAT S/C 132 kV i ST 132/30 kV CSF Turroneros, de data 2 de març de 2018, amb visat núm. 0095/18, i els annexos subsegüents a aquests a què s'ha fet referència en la part expositiva, per a la construcció de les instal·lacions descrites en el punt primer d'aquesta resolució, i habilitar-ne el titular de la present autorització a la construcció, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles, i d'acord amb les condicions següents:  
1. Sense perjudici del que es disposa en el punt primer de la present resolució en relació amb les determinacions de les declaracions d'impacte ambiental i d'interés comunitari esmentades, les instal·lacions hauran d'executar-se segons el projecte presentat, els seus annexos, i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per aquestes instal·lacions i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que per a això fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d'aquesta resolució ha de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent aprovació.  
  
2. Les instal·lacions a executar han de complir, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
3. La central elèctrica objecte d'aquesta resolució, d'acord amb la potència instal·lada d'aquesta ha de complir les prescripcions tècniques i l'equipament que sobre aquest tema estableix l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i tota altra normativa de desenvolupament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesura en temps real i la resta d'obligacions establides per la regulació del sector elèctric per al tipus d'instal·lacions en què s'enquadren aquestes.  
4. El període d'execució de les instal·lacions no serà superior a 260 dies, el qual es comptarà des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, se'n podrà sol·licitar una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, i s'adjuntarà a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
5. Als efectes previstos en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, el titular de la present autorització comunicarà a l'òrgan ambiental la data de començament de l'execució de les obres.  
6. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant.  
  
7. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
8. Sense perjudici d'allò previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes, en relació amb la seua adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
9. Finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, en el termini màxim de 10 dies hàbils, ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant i sol·licitarà l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyaran els certificats de direcció i final d'obra, subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que són conformes als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d'obra esmentats no estiguen visats pel corresponent col·legi professional, aniran acompanyats de l'oportuna declaració responsable d'acord amb el que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010. Igualment, s'hi adjuntarà la documentació requerida de conformitat amb la ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i la ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió.  
  
L'atorgament de l'autorització d'explotació estarà condicionada a la presentació d'un annex al projecte autoritzat, en el qual s'hauran d'especificar i descriure les mesures concretes efectivament executades tendents a minimitzar els accidents de col·lisió de l'avifauna que contindrà, almenys, les dades indicades en l'article 8.2 del Reial decret 1432/2008, a la justificació de possibles variacions respecte al projecte (especialment referent a la potència instal·lada) i a les comprovacions indicades en el punt 8.  
10. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de les instal·lacions interessades en aquest procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant ho comunicarà a aquesta direcció general.  
11. Aquesta direcció general, després del tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte aquesta autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions imposades en ella.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la línia elèctrica mixta aerosubterrània d'evacuació que forma part de la central elèctrica autoritzada, entre la ST CSF Turroneros i la subestació de distribució ST Xixona, autoritzada en el punt primer d'aquesta resolució, que es concreta amb l'afecció a les finques particulars incloses en la relació de l'annex I de la present resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, adquirirà la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis d'aquests i zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
- La notificació de la present resolució a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, als titulars de béns i drets afectats, així com la resta d'interessats en l'expedient.  
Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
  
Annex I  
Relació de béns i drets afectats: LAT S/C 132 kV I ST 132/30 kV CSF TURRONEROS  
al terme municipal de Xixona, província d'Alacant  
  
Finca  
Projecte Cadastre Naturalesa Titular Domicili Suport  
(núm./tipus/m²) Ple domini  
(m²) Vol  
(m.l) Servitud de pas  
(m²) Ocupació  
temporal  
(m²)  
 Polígon Parcel·la   
1 14 35 MATOLL VALENT, SA C/ Pintor Agrasot, 6  
03001 Alacant 1/11T190-18m/32  
2/11T120-30m/47  
3/11T140-30m/50 32+47+50 =129 476 7144 2204  
2 14 9009 BARRANC  
FONDO CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER (Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient)  
Plaça de Sant Joan de Déu, 3  
030100 Alacant - 25 456 100  
3 14 37 OLIVERES SECÀ  
ESPARTAR JOSÉ VALERIANO IVARS SOLER Avinguda de Federico Soto, 11, bloc 1, 7é A  
03003 Alacant - 226 3605 904  
4 14 36 MATOLL VALENT, SA C/ Pintor Agrasot, 6  
03001 Alacant - 28 436 112  
5 14 9020 CARRERADA  
ASSAGADOR DEL RACÓ DEL REI A SEGORBE CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA C/ Democràcia, 77, ciutat administrativa 9 d'octubre Edifici B  
46018 València - 12 150 48  
6 14 58 ESPARTAR VALENT, SA C/ Pintor Agrasot, 6  
03001 Alacant - 82 705 328  
7 14 44 OLIVERES-SECÀ ISABEL CHORRO IVORRA C/ Pontevedra, 3, bloc 3, 9é esquerra  
03005 Alacant - 109 1866 516  
8 14 51 ESPARTAR BRAVO MEDITERRÁNEA, SL Avinguda d'Antonio Quesada, 59  
03170 Rojales - Alacant 4/11T190-26m/56 56 12  
(aeri)  
10  
(subterr.) 86  
(aeri)  
30 (subterr.) 148 (aeri)  
30 (subterr.)  
9 14 60 ESPARTAR IBERDROLA DISTRIBUCIONAL ELÉCTRICA, SAU C/ Calderón del Barca, 16  
03010 Alacant - 83  
(subterr.) 249 (subterr.) 249 (subterr.)  
  
  
  
  
\* \* \* \* \*  
  
  
Anexo I  
Relación de bienes y derechos afectados: LAT S/C 132 kV Y ST 132/30 kV CSF TURRONEROS  
en el término municipal de Jijona, provincia de Alicante  
  
Finca  
Proyecto Catastro Naturaleza Titular Domicilio Apoyo  
(núm./tipo/m²) Pleno dominio  
(m²) Vuelo  
(m.l) Servidumbre de paso  
(m²) Ocupación  
Temporal  
(m²)  
 Polígono Parcela   
1 14 35 MATORRAL VALENT, SA C/ Pintor Agrasot, 6  
03001 Alicante 1/11T190-18m/32  
2/11T120-30m/47  
3/11T140-30m/50 32+47+50 =129 476 7144 2204  
2 14 9009 BARRANCO FONDO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)  
Plaza de San Juan de Dios, 3  
030100 Alicante - 25 456 100  
3 14 37 OLIVOS SECANO  
ESPARTIZAR JOSE VALERIANO IVARS SOLER Avenida Federico Soto, 11, Bloque 1, 7º A  
03003 Alicante - 226 3605 904  
4 14 36 MATORRAL VALENT, SA C/ Pintor Agrasot, 6  
03001 Alicante - 28 436 112  
5 14 9020 COLADA  
ASSAGADOR DEL RACO DEL REI A SEGORB CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA C/ Democràcia, 77, Ciutat Administrativa 9 d- octubre, Edificio B  
46018 Valencia - 12 150 48  
6 14 58 ESPARTIZAR VALENT, SA C/ Pintor Agrasot, 6  
03001 Alicante - 82 705 328  
7 14 44 OLIVOS-SECANO ISABEL CHORRO IVORRA C/ Pontevedra, 3, Bloque 3, 9º Izquierda  
03005 Alicante - 109 1866 516  
8 14 51 ESPARTIZAR BRAVO MEDITERRANEA, SL Avenida Antonio Quesada, 59  
03170 Rojales - Alicante 4/11T190-26m/56 56 12  
(AÉREO)  
10  
(SUBTERR.) 86  
(AÉREO)  
30 (SUBTERR.) 148 (AÉREO)  
30 (SUBTERR.)  
9 14 60 ESPARTIZAR IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, SAU C/ Calderón de al Barca, 16  
03010 Alicante - 83  
(SUBTERR.) 249 (SUBTERR.) 249 (SUBTERR.)  
  
  
Aquesta resolució no és definitiva en la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç i Treball, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 19 de febrer de 2019.- La directora general d'Indústria i Energia: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8536, del 26-04-2019 (2019/3470)

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una central eléctrica fotovoltaica, de potencia instalada 34,818 MW, denominada CSF Turroneros y de su infraestructura de evacuación, compuesta por 12 centros de transformación interiores a la misma, tres líneas subterráneas de 30 kV que los conectan, una subestación transformadora de 30/132 kV, denominada ST CSF Turroneros y la línea mixta aéreo-subterránea en 132 kV, entre dicha subestación y la subestación de distribución ST Jijona, y se declara, en concreto, la utilidad pública de dicha línea mixta. Expedientes ATREGI/2018/7/03, ATASCT/2018/69/03, ATLINE/2018/107, ATASCT/2018/73/03 al ATASCT/2018/82 y ATLINE/2018/111/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8536

Fecha DOGV
:   26-04-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2019/3470

CVE


Fecha del documento
:   19-02-2019

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una central eléctrica fotovoltaica, de potencia instalada 34,818 MW, denominada CSF Turroneros y de su infraestructura de evacuación, compuesta por 12 centros de transformación interiores a la misma, tres líneas subterráneas de 30 kV que los conectan, una subestación transformadora de 30/132 kV, denominada ST CSF Turroneros y la línea mixta aéreo-subterránea en 132 kV, entre dicha subestación y la subestación de distribución ST Jijona, y se declara, en concreto, la utilidad pública de dicha línea mixta. Expedientes ATREGI/2018/7/03, ATASCT/2018/69/03, ATLINE/2018/107, ATASCT/2018/73/03 al ATASCT/2018/82 y ATLINE/2018/111/03. [2019/3470]  
  
Antecedentes de hecho  
Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, a través de representante debidamente acreditado, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 16.03.2018, con núm. de registro GVRTE/2018/53332, en la que solicita autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública en concreto de una central eléctrica fotovoltaica, denominada CSF Turroneros, y de su infraestructura de evacuación. A esta solicitud acompaña la siguiente documentación:  
- «Proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica para la conexión a la red en Jijona (Alicante) CSF Turroneros», visado núm. 201800641 del correspondiente colegio oficial y acompañada de declaración responsable por proyectista competente, de fecha 09.03.2018, de cumplimiento de la normativa de aplicación, conforme el artículo 53.1b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. Posteriormente presentó proyectos separados para cada una de las instalaciones recogidas en dicho proyecto: la instalación solar fotovoltaica, diez centros de transformación asociados y una línea subterránea de media tensión que los une.  
- «Proyecto de LAT S/C 132 kV y ST 132/30 kV CSF Turroneros en el paraje El Espartal, polígono 14, TM Jijona (Alicante)» visado núm. 0095/18 del correspondiente colegio oficial y acompañada de declaración responsable por proyectista competente, de fecha 09.03.2018, de cumplimiento de la normativa de aplicación, conforme el artículo 53.1b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. Posteriormente presentó proyectos separados, con el mismo número de visado, para cada una de las instalaciones recogidas en dicho proyecto: subestación 132/30 kV CSF Turroneros y línea de alta tensión 132 kV.  
- Separatas para las administraciones, organismos y empresas de servicios afectados por el proyecto de LAT S/C 132 kV y ST 132/30 kV CSF Turroneros:  
· Ayuntamiento de Jijona.  
· Confederación Hidrográfica del Júcar.  
· Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante. Vías pecuarias.  
· Servicio Territorial de Obras Públicas de Alicante.  
- Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la línea de alta tensión S/C 132 kV y la subestación 132/30 kV.  
Posteriormente, en respuesta a distintos requerimientos, presentó los siguientes anexos:  
- Anexo al Proyecto de LAT S/C 132 kV y ST 132/30 kV sobre protección de la avifauna, con visado núm. 0095/18 de fecha 15.06.2018.  
  
- Anexo al Proyecto de LAT S/C 132 kV y ST 132/30 kV, sobre protección de la línea en terrenos forestales y calculo de los campos magnéticos de las instalaciones de alta tensión, visado núm. 0095/18, de fecha 19.07.2018.  
- Anexo al Proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica, sobre aclaración de diversos aspectos técnicos, con visado núm. 201800641, de fecha 19.07.2018  
€ Actualización de la separata para el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante- Vías Pecuarias, de fecha 13.09.2018.  
- Anexo al Proyecto de LAT S/C 132 kV y ST 132/30 kV, por corrección de errores, visado núm. 0095/18, de fecha 22.11.2018.  
- Proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica CSF Turroneros para la conexión a la red en Jijona (Alicante), que recoge las variaciones requeridas por la declaración de interés comunitario (en adelante DIC), con declaración responsable por proyectista competente, de fecha 26.11.2018. Supone un menor impacto en la ocupación de superficie de terrenos, estando incluida dentro del perímetro delimitado por los pronunciamientos favorables de ordenación territorial y evaluación medioambiental.  
- Separata al proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica para Red Eléctrica de España, SAU, como empresa de interés económico general afectada, de fecha 26.11.2018.  
- Escrito de fecha 24.01.2019, en el que aporta esquema unifilar de la instalación solar fotovoltaica corregido y confirma que la potencia a instalar será de 34.818 kW mediante la instalación de 90.436 paneles.  
  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación junto al proyecto de ejecución han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 06.08.2018 (DOGV 8355),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 06.08.2018 (BOPA 149),  
- el diario Información, de Alicante, del 03.08.2018 (con fe de erratas publicada el 11.08.2018)  
Con la misma finalidad, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante remitió al Ayuntamiento de Jijona, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquel, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, el 27.12.2018 han sido presentadas alegaciones por José Antonio Soler Miralles, como propietario de una parte de la finca ubicada en el polígono 14 parcela 37 del término municipal de Jijona en referencia al vuelo de la línea de alta tensión de evacuación hasta la ST Jijona. En ella indica que se dio audiencia, con notificación expresa, a otra persona que figuraba en catastro como titular de los bienes y derechos afectados por la actuación no pudiendo ejercer sus derechos por las circunstancias personales que constan en el expediente. Indica su rechazo a autorizar el paso del vuelo de la citada línea, alegando que ya existen dos líneas en servicio que podría utilizarse y que la línea debería discurrir por los terrenos de la empresa.  
Remitidas estas alegaciones a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, esta contesta indicando que la alegación en cuestión es extemporánea, al haberse presentado fuera de plazo. Señala además que las citadas líneas forman parte de la red de distribución y de la de transporte, por lo que no pueden ser utilizadas para el fin señalado. Además recuerda que la actuación dispone de DIA y DIC.  
Al respecto de la alegación presentada debe señalarse que se ha seguido el procedimiento legal y reglamentario de información y publicidad que aplica a la construcción de este tipo de instalaciones a los efectos de que los interesados en el mismo puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes. En cuanto a la posibilidad de que la evacuación de la central eléctrica se produzca ?utilizando- las líneas eléctricas de alta tensión ?existentes?, tanto por su diferente tensión y capacidad nominales como su propia función y operación dentro del Sistema Eléctrico la solución no es viable técnicamente. Respecto a las cuestiones ambientales que plantea hay que remitirse al pronunciamiento ambiental favorable que ha valorado aquellas. Finalmente, la propia geometría de la parcela 37 del alegante es en sí misma un condicionante relevante en cuanto a otras alternativas de trazado, sin que quepa sostener una argumentación cuya pretensión fundamental sea que las afecciones recaigan sobre terceros.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió el 23.07.2018 separata del proyecto de la línea de alta tensión S/C 132 kV y la subestación 132/30 kV, CSF Turroneros, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Jijona. El 30.08.2018 tiene entrada en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante certificado del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jijona en la sesión ordinaria de 27.08.2018 por el que se asume el informe favorable emitido por el arquitecto jefe del mismo, condicionado a la aplicación del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  
Esta documentación fue remitida al interesado, siendo recibida el 25.09.2018. Las condiciones expuestas son aceptadas por el interesado mediante escrito de fecha 24.01.2019.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar. Afección de la línea de alta tensión S/C 132 kV. Mediante escrito de 21.09.2018 contesta indicando los condicionados a observar en el caso de afecciones al Dominio Público Hidráulico y/o a la zona de policía de un cauce público y en el caso del cruce de un cauce con una línea eléctrica.  
Mediante escrito de 01.10.2018 el interesado acepta el condicionado expuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante. Vías Pecuarias. Mediante escrito de 14.08.2018 indica que la separata presentada está incompleta y contiene errores, informando por tanto desfavorablemente. Comunicado esto al interesado, este aporta nueva separata de afecciones el 14.09.2018.  
El 10.10.2018 emite informe favorable condicionado, que es aceptado por el interesado mediante escrito de fecha 21.01.2019.  
  
- Servicio Territorial de Obras Públicas de Alicante. Afección de la línea de alta tensión S/C 132 kV. Mediante escrito de 30.07.2018 indica que se remite a la Diputación Provincial de Alicante, por ser de su competencia. El 25.09.2018 se reitera la petición a la Diputación Provincial de Alicante desde el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, no constando en el expediente contestación a la misma.  
Igualmente, el 30.11.2018 se remite separata del proyecto de la instalación solar fotovoltaica, referida a la parte de la instalación que afecta a Red Eléctrica de España, SAU, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentara su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitiera, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación. El 26.12.2018 presenta informe favorable condicionado, que es aceptado por el interesado el 09.01.2019.  
  
Consta en los expedientes la declaración responsable del solicitante, de fecha 24.01.2019, de disponer de informe, con el sentido que más abajo se detalla, declarando en su caso la conformidad con el condicionado correspondiente, de las siguientes Administraciones, organismos, empresas de servicio público y de servicios de interés general con bienes o derechos a su cargo afectados por la instalación solar fotovoltaica, conforme el artículo 9.4 y el 11.2.c del Decreto 88/2005, de 29 de abril:  
- Diputación Provincial de Alicante, en referencia a la afección de la instalación solar fotovoltaica a la carretera CV-774 Busot a Jijona. Informe favorable.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, en referencia a la afección de la instalación solar fotovoltaica al dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y policía del barranc Fondo y de dos de sus afluentes. Informe favorable condicionado.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en referencia al cruzamiento de la línea de 132 kV de evacuación de la planta solar fotovoltaica Turroneros con la línea 20 kV DC Arbora y Sepyva entre los apoyos 410564 y 410563. Informe favorable.  
  
Consta en el expediente el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de 29.11.2018, a favor de Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, con las declaraciones de interés comunitario DIC-18/0143, DIC-18/0144 y DIC-18/0145, para una actividad de generación de energía renovable mediante instalación solar fotovoltaica en suelo no urbanizable rústico normal, del municipio de Jijona (Alicante) en la parcela catastral 16 del polígono 13 y parcelas 18 y 35 del polígono 14.  
Las instalaciones cuentan con declaración de impacto ambiental (DIA) otorgada por Resolución, de 18.12.2018, de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental (Expediente: 115/2018'AIA).  
Con fecha 30.01.2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, titular del punto de conexión de la red de distribución, ST Jijona (en las barras de 132 kV) donde la central eléctrica fotovoltaica evacuará la energía eléctrica generada, emitió escrito en el que indica que la instalación dispone de permiso de acceso y conexión. Consta en el expediente la aceptación por parte del solicitante, con fecha 01.03.2018, de la propuesta técnico-económica de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de 29.01.2018, en la que se fijan las condiciones de conexión de la instalación a su red de distribución, para una potencia de 49,98 MW. Igualmente consta resguardo acreditativo de haber depositado una garantía económica por una cuantía equivalente a la citada potencia. Mediante escrito de fecha 26.11.2018, el solicitante indica que se ha planteado el desarrollo de la instalación en dos fases: la fase 1, de 34,818 MWp, objeto de la presente autorización, y la fase 2, de 15,162 MWp.  
Consta en el expediente comunicación del Operador del Sistema (OS), de 14.05.2018, de aceptabilidad desde la perspectiva de la Red de Transporte para el acceso a la red de distribución de la instalación de generación a la que se refiere la presente resolución, a conectar en el nudo de distribución de Jijona en 220 kV. En dicha comunicación el OS informa que en dicho ámbito nodal la evacuación del contingente de evacuación de la instalación de generación CSF Turroneros resulta viable, conforme al escenario y condicionantes reflejados en dicha comunicación.  
A la vista del contenido y pronunciamientos de ambos informes debe considerarse que las instalaciones no generarán incidencias negativas en el Sistema.  
Al tratarse de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, con su construcción y puesta en marcha se contribuirá al cumplimiento de los objetivos energéticos y medioambientales, regionales y nacionales, relativos al mayor aprovechamiento de los recursos energéticos locales, al aumento del nivel de autoabastecimiento y la eliminación de las emisiones atmosféricas procedentes de centrales de generación eléctrica convencional equivalentes a las interesadas en el presente procedimiento.  
El solicitante ha acreditado debidamente su capacidad legal, técnica y económica, así como las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado, el adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente y las características del emplazamiento de la instalación.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente, así como propuesta de resolución formulada por la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a esta dirección general.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento, al ser la potencia a instalar por grupo o unidad de producción superior a 5 MVA.  
De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.  
Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, pudiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera consecutiva, coetánea o conjunta. De acuerdo con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de generación de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En virtud de los dispuesto en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en lo que resulte de aplicación del artículo 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. Para la servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable. En ambos casos comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con el artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.  
En virtud del artículo 11.2 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, no será necesario obtener el condicionado técnico de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas cuando el solicitante haya presentado, junto con la solicitud de aprobación del proyecto de ejecución, la conformidad con el condicionado o informes favorables de las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o derechos a su cargo afectados por la instalación eléctrica.  
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental.  
De acuerdo con los artículos 200 y 202 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, la instalación en cuestión requiere declaración de interés comunitario.  
Conforme al artículo 36 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, para una instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica de potencia instalada de 34,818 MW, denominada CSF Turroneros, y de su infraestructura de evacuación, compuesta por 12 centros de transformación interiores a la misma, dos líneas subterráneas de 30 kV que los conectan a una subestación transformadora de 30/132 kV, denominada ST CSF Turroneros y la línea mixta aéreo-subterránea en 132 kV, entre dicha subestación y la ST Jijona, a ubicar en el término municipal de Jijona, en la provincia de Alicante.  
Esta autorización se refiera a las siguientes instalaciones y equipos:  
  
Instalación de producción de energía eléctrica  
- Emplazamiento:  
· Coordenadas UTM ETRS89: X= 720287 m E, Y= 4265033 m N, zona= 30S  
· Parcelas: 16 del polígono 13 y 18 y 35 del polígono 14  
· Superficie total de la implantación: 660,000 m² (66 ha.66.  
· Termino municipal: Jijona (Alicante)  
- Central eléctrica fotovoltaica CSF Turroneros:  
· 202 inversores DC/AC de potencia nominal 168 kVA.  
· 90.436 módulos fotovoltaicos de 385 Wp, agrupados en líneas en paralelo de 28 módulos en serie cada una.  
· 1.077 estructuras tipo seguidor a un eje horizontal, con ángulo de giro máximo de 55º en dirección E-O. Cada seguidor contará con 84 módulos.  
- 12 centros de transformación bajo envolvente metálica, compuestas por:  
· Cuadro de baja tensión de corriente alterna, que concentra las conexiones provenientes de los inversores.  
· Cuadro de baja tensión de servicios auxiliares y transformador asociado de 25 kVA, con relación de transformación 0,8/0,4 kV  
· Transformador de 2.800 kVA ONAN, con relación de transformación 0,8/30 kV y grupo de conexión Dy11-y11.  
· Sistema de celdas modulares de alta tensión bajo envolvente metálica de aislamiento integral en gas SF6 para instalación interior, tensión asignada de 36 kV e intensidad 400 A, compuesta por dos celdas de línea y una de protección.  
  
Con la siguiente configuración:  
  
Núm. del centro de transformación (CT) 1 2 a 3 4 5 a 12  
Inversores por CT 15 17 17 17  
Seguidores por CT 86 90 91 90  
  
  
  
- Dos líneas de media tensión subterráneas de 30 kV que interconectan los centros de transformación 1 a 5 y 6 a 12 entre sí y con el edificio de la subestación de 30kV, de longitud aproximada 2.480 m y 2.010 m, respectivamente. Compuestas por tres cables de aluminio tipo HEPRZ1 de tensión nominal 18/30 kV y sección 240 mm².  
- Sistema de monitorización y control de planta.  
  
Infraestructura de evacuación  
- Emplazamiento  
· Coordenadas UTM ETRS89: X=720237, Y=4264578  
  
· Superficie subestación: 1.764 m².  
· Termino municipal: Xixona (Alicante).  
- Subestación transformadora de 30/132 kV, denominada ?ST CSF Turroneros?, con las siguientes características:  
· Sistema de 30 kV de simple barra, dispuesto en el interior del edificio de potencia y control y compuesto por las siguientes celdas SF6:  
1 celda de protección del transformador,  
1 celda de medida y servicios auxiliares, asociada a un transformador de S.SA.A. 250 kVA, relación 30/0,420 kV, en baño de aceite e instalación exterior,  
1 celda de batería de condensadores, con una capacidad de esta de 1.000 kvar y  
4 celdas de línea.  
· 1 transformador de potencia de 50 MVA, relación 132/30 kV, de intemperie, en baño de aceite con refrigeración ONAN, conexión YNd11 y regulación en carga de 19 etapas. En el lado de 30 kV dispone de reactancia conectada en zigzag con intensidad de defecto 1.300A y duración del mismo de 10 segundos, en baño de aceite con el neutro conectado a tierra mediante resistencia de 500 A y 15 segundos.  
·Sistema de alta tensión a 132 kV en instalación a la intemperie, en configuración de simple barra, compuesto por:  
1 posición de conexión a transformador, equipada con trafos de tensión (inductivos y capacitivos), seccionador tripolar con puesta a tierra, interruptor automático tripolar, trafos de intensidad y autovalvulas.  
1 posición de línea de salida en 132 kV.  
· Edificio de potencia y control, en el que se ubica la sala del sistema de 30 kV y la sala de control, en la que se dispondrá el armario de medida de la energía eléctrica evacuada, dotado de dos contadores tarificadores de energía, y los equipos de control, protección y demás servicios auxiliares.  
- Línea mixta aéreo-subterránea de simple circuito y 132 kV (1ª categoría), de evacuación de la central, desde el pórtico de línea de la ST CSF Turroneros a la posición de línea correspondiente en la subestación ST Jijona, en la que se distinguen:  
· El tramo aéreo, de 966 metros de longitud, estará dotado de cuatro apoyos metálicos de celosía de acero galvanizado, sobre los que se tenderán conductores activos desnudos de aluminio-acero LA-280 (HAWK) y un cable de tierra de acero recubierto de aluminio-tuvo con núcleo óptico OPGW-16-48.  
· El tramo subterráneo de entrada a la ST Jijona desde el apoyo 4, de 93 metros de longitud, que será entubado y por el que discurrirán conductores de aluminio HEPRZ1 de 1.200 mm² y 76/132 kV.  
El presupuesto total de la central de generación eléctrica incluidas sus infraestructuras de evacuación, objeto de la presente autorización, es de veintitrés millones sesenta mil novecientos ochenta y un euros con cuatro céntimos de euro (23.060.981,04 ?), correspondiendo 1.662.855,02 - a la subestación y a la línea de evacuación de 132 kV y 21.398.126,02 - a la planta fotovoltaica.  
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
La presente autorización se otorga condicionada al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (DIC-18/0143, DIC-18/0144 y DIC-18/0145), de 29.11.2018, relacionado en la parte expositiva, por el que se declara de interés comunitario la actividad de generación de energía renovable mediante instalación solar fotovoltaica en suelo no urbanizable rústico normal, del municipio de Jijona (Alicante) en la parcela catastral 16 del polígono 13 y parcelas 18 y 35 del polígono 14, en particular las recogidas en el punto primero del mismo atinentes al uso, aprovechamiento urbanístico (superficie de parcelas afectadas por la actuación; superficie ocupada por las placas solares, otras construcciones y viales interiores; altura máxima de las instalaciones; separación mínima a lindes y viales públicos), plazo de vigencia y cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de los informes que en él figuran y que motivaron aquel.  
Asimismo, esta autorización estará condicionada al cumplimiento de las determinaciones que refleja la Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de 18.12.2018, de declaración de impacto ambiental de las instalaciones en cuestión (Expediente: 115/2018'AIA):  
1. Se emplearán sistemas automatizados de bajo consumo de agua para la limpieza de la superficie de las placas solares.  
2. Se dispondrán zonas específicas de acopio temporal de los residuos de explotación, debidamente segregados, y con las medidas necesarias de contención. Estas zonas se situarán fuera de la envolvente de peligrosidad por inundación de PATRICOVA. Los residuos peligrosos se almacenarán bajo cubierta. En todo caso, los residuos generados se gestionarán a través de empresas autorizadas.  
3. Los equipos transformadores, dispondrán de sistemas de contención de derrames del aceite mineral.  
4. La línea eléctrica de evacuación a 132 kV, entre la ST CSF Turroneros y la SE Jijona, incorporará dispositivos de señalización para evitar la colisión de avifauna, de acuerdo con las previsiones del Real decreto 1432/2008 y la Resolución de 15 de octubre de 2010.  
5. Se ejecutarán las medidas de integración paisajística en las condiciones establecidas por el órgano competente en la materia y se dispondrán los medios para su mantenimiento, en particular, sistemas de riego de la pantalla vegetal.  
6. Durante las obras y los trabajos de explotación y mantenimiento, se seguirán las prescripciones de prevención de incendios establecidas en el Decreto 7/2004, de 23 de enero.  
7. Finalizada la vida útil de la instalación o en su caso, la vigencia de la DIC (lo que antes ocurra), el promotor quedará obligado a su desmantelamiento y a la restauración de los terrenos a su estado anterior, de acuerdo con el proyecto presentado.  
8. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
9. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras  
Igualmente se deberán realizar los tratamientos preceptivos de la vegetación situada en la zona de protección de la línea eléctrica aérea necesarios para dar cumplimiento a la Instrucción Técnica IT-MVLAT, aprobada mediante el Decreto 150/2010, de 24 de septiembre, del Consell.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.  
  
Segundo  
Otorgar a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, autorización administrativa de construcción para el proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica CSF Turroneros de fecha 26.11.2018, con declaración responsable de la persona proyectista del mismo día y el proyecto de LAT S/C 132 kV y ST 132/30 kV CSF Turroneros, de fecha 02.03.2018, con visado núm. 0095/18 y los anexos subsiguientes a los mismos referenciados en la parte expositiva, para la construcción de las instalaciones descritas en el punto primero de esta resolución, habilitando al titular de la presente autorización a su construcción, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles, y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto Primero de la presente resolución en relación con las determinaciones de las declaraciones de impacto ambiental y de interés comunitario citadas, las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto presentado, sus anexos, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
3. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.  
4. El período de ejecución de las instalaciones no será superior a 260 días, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
5. A los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el titular de la presente autorización comunicará al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de las obras.  
6. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante.  
7. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
8. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
9. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante y solicitará la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010. Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión.  
El otorgamiento de la autorización de explotación estará condicionada a la presentación de un anexo al proyecto autorizado, en el que se habrán de especificar y describir las medidas concretas efectivamente ejecutadas tendentes a minimizar los accidentes de colisión de la avifauna que contendrá, al menos, los datos indicados en el artículo 8.2 del Real decreto 1432/2008, a la justificación de posibles variaciones respecto al proyecto (especialmente en lo referente a la potencia instalada) y a las comprobaciones indicadas en el punto 8.  
10. Una vez otorgada la autorización de explotación de las instalaciones interesadas en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante lo comunicará a esta dirección general.  
11. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la línea eléctrica mixta aéreo-subterránea de evacuación que forma parte de la central eléctrica autorizada entre la ST CSF Turroneros y la subestación de distribución ST Jijona, autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose con la afección a las fincas particulares incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Fuente Álamo Energía Solar 1, SL. la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
- La notificación de la presente resolución a Fuente Álamo Energía Solar 1, SL, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y con en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 19 de febrero de 2019.- La directora general de Industria y Energía: María Empar Martínez Bonafé.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML