Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9909, del 06-08-2024 (2024/8147)

ANUNCI pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d’autorització administrativa prèvia i l’autorització administrativa de construcció corresponents a una central fotovoltaica denominada “PSFV NRG Vertedero Ontinyent” i la seua infraestructura d’evacuació, amb una potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic) de 2,20704 MW; una potència nominal dels inversors d’1,653 MW, i una capacitat d’accés concedida d’1,653 MW, que se situarà en el terme municipal d’Ontinyent (València). Expedient ATALFE/2022/12/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9909

Data del DOGV
:   06-08-2024

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - A) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

Número del document
:   2024/8147

CVE
:   DOGV-V-2024-8147

Data del document
:   22-07-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Anunci

A l’efecte del que es preveu en:

El Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de reactivació econòmica urgent, i les seues modificacions mitjançant el Decret llei 1/2022, de 22 d’abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, i pel Decret llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat;

la Llei 24/2013 de 26 de desembre, del sector elèctric;

la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat, respecte de la utilització i l’aprofitament dels béns de domini públic,

i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

se sotmeten a informació pública les sol·licituds d’autorització administrativa prèvia i d’autorització administrativa de construcció de la instal·lació elèctrica que s’indica:

Peticionari: Promonrg Solar Fotovoltaica 7, SL, NIF B40640211 i amb domicili social a Bailén 4-6, 46007, València.

Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada “PSFV NRG Vertedero Ontinyent”, amb una potència per a instal·lar d’1,653 MW, incloent-hi les infraestructures d’evacuació.

Emplaçament dels grups generadors: polígon 6, parcel·la 2034, del terme municipal d’Ontinyent (València).

Emplaçament de la infraestructura d’evacuació: polígon 6, parcel·les 2034, 567, 649, 9064 i 650, del terme municipal d’Ontinyent (València).

Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Documents sotmesos a informació pública:

Projectes:

Projecte. Denominació: “Baixa tensió. Instal·lació solar fotovoltaica NRG Vertedero Ontinyent”.

Addenda al projecte denominat “Baixa tensió. Instal·lació solar fotovoltaica NRG Vertedero Ontinyent”

Projecte. Denominació: “Línia subterrània d’alta tensió - abonat. Instal·lació solar fotovoltaica NRG Vertedero Ontinyent”.

Projecte. Denominació: “Centre de transformació. Instal·lació solar fotovoltaica NRG Vertedero Ontinyent”.

Projecte. Denominació: “Centre de protecció i mesura. Instal·lació solar fotovoltaica NRG Vertedero Ontinyent”.

Planimetria.

Estudi d’integració paisatgística.

Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.

Pla de desmantellament i restitució del terreny i l’entorn afectat.

Plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals.

Llista dels elements, els espais, els servicis i les instal·lacions públiques afectats per l’actuació.

Separates dirigides a:

Ajuntament d’Ontinyent.

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Direcció General de Medi Natural i Animal de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

Pressupost: 952.868,52 €

Característiques principals:

La central fotovoltaica denominada “PSFV NRG Vertedero Ontinyent” de 2,20704 MWp, està composta per un camp generador de 3.648 mòduls fotovoltaics de 605 Wp, muntats directament sobre el sòl en una estructura fixa. Estos mòduls fotovoltaics es connecten amb un inversor d’1,955 MW limitat de fàbrica mitjançant un microprogramari a 1,653 MW, per la qual cosa la potència nominal és d’1,653 MW. Al seu torn, l’inversor es connecta amb la part de baixa tensió d’un centre de transformació que està format per un transformador de 20/0,615 kV d’1,7 MVA i per cel·les de mitjana tensió 2L + P. Este centre de transformació es connecta amb un centre de protecció i mesura que albergarà dos cel·les de línia, una cel·la de protecció i la cel·la de mesura mitjançant una línia elèctrica trifàsica subterrània simple amb un circuit de 20 kV i 15 m de longitud formada per un conductor unipolar per fase HEPRZ1 12/20 kV Al + H16 240 mm2. Finalment, este centre de protecció i mesura es connecta amb un centre nou de seccionament independent mitjançant una línia elèctrica trifàsica subterrània simple amb un circuit de 20 kV i de 1.200 m de longitud formada per un conductor unipolar per fase HEPRZ1 12/20 kV Al + H16 240 mm2.

El punt de connexió de la central amb la xarxa de distribució es durà a terme entre els suports núm. 802639 (5569717) i 802640 (5569722) de la línia 39 – Santa Anna de 20 kV de la ST Ontinyent (JATI), per la qual cosa és necessari instal·lar el centre de seccionament nou ja esmentat i les línies elèctriques noves de 20 kV per a connectar (entrada/eixida) este centre de seccionament amb la xarxa de distribució que hi ha.

Les autoritzacions administratives del centre de seccionament i de la connexió amb la xarxa de distribució d’este es tramiten, respectivament, en els expedients ATASCT/2022/94/46 i ATLINE/2022/237/46.

Finalitat: generar energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica, així com evacuar-la a la xarxa de distribució d’energia elèctrica.

La documentació s’exposarà per a consulta pública en l’enllaç següent:

<<https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia>>, en valencià, i <<https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia>>, en castellà, i estaran disponibles l’endemà de la publicació.

El que es fa públic per a coneixement general i perquè totes les persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació relacionada en l’adreça electrònica que s’indica o presencialment, en el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, situat en Gregori Gea, 27, de València, així com dirigir al servici territorial esmentat les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de quinze (15) dies hàbils comptats a partir l’endemà de la publicació d’este anunci segons el procediment d’urgència que preveu la Llei 39/2015, d’acord amb l’article 10.8 del Decret llei 1/2022, de 22 d’abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, que modifica la redacció de l’article 33.1 del DL 14/2020, de 7 d’agost, les quals es podran presentar telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat mitjançant l’enllaç següent <https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp>,o per qualsevol dels mitjans que s’indiquen en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La incompareixença en este tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d’interessades, d’acord amb l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, interposar els recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.

  

València, 22 de juliol de 2024

Roberto Javier Anchel Añó

El cap del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9909, del 06-08-2024 (2024/8147)

ANUNCIO por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción correspondientes a una central fotovoltaica denominada “PSFV NRG Vertedero Ontinyent” y su infraestructura de evacuación, con una potencia máxima total de los módulos fotovoltaicos (pico) de 2,20704 MW; una potencia nominal de los inversores de 1,653 MW, y una capacidad de acceso concedida de 1,653 MW, que se situará en el término municipal de Ontinyent (València). Expediente ATALFE/2022/12/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9909

Fecha DOGV
:   06-08-2024

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2024/8147

CVE
:   DOGV-C-2024-8147

Fecha del documento
:   22-07-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Anuncio

A los efectos previstos en:

el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, y sus modificaciones por Decreto-ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunidad Valenciana por la guerra en Ucrania y por Decreto-ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat,

la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,

la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, respecto a la utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público,

y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,

se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que se indica:

Peticionario: Promonrg Solar Fotovoltaica 7 S.L., NIF B40640211 y con domicilio social en Bailén 4-6, 46007, Valencia.

Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada «PSFV NRG Vertedero Ontinyent», con potencia a instalar 1,653 MW, incluidas sus infraestructuras de evacuación.

Emplazamiento grupos generadores: Polígono 6 parcelas 2034, del término municipal de Ontinyent (Valencia).

Emplazamiento infraestructura de evacuación: Polígono 6 parcelas 2034, 567, 649, 9064 y 650, del término municipal de Ontinyent (Valencia).

Órgano competente para autorizar la instalación: Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Documentos sometidos a información pública:

Proyectos:

Proyecto. Denominación: “Baja Tensión. Instalación Solar Fotovoltaica NRG Vertedero Ontinyent”.

Adenda al proyecto denominado “Baja Tensión. Instalación Solar Fotovoltaica NRG Vertedero Ontinyent”

Proyecto. Denominación: “Línea Subterránea de Alta Tensión - Abonado. Instalación Solar Fotovoltaica NRG Vertedero Ontinyent”.

Proyecto. Denominación: “Centro de Transformación. Instalación Solar Fotovoltaica NRG Vertedero Ontinyent”.

Proyecto. Denominación: “Centro de Protección y Medida. Instalación Solar Fotovoltaica NRG Vertedero Ontinyent”.

Planimetría.

Estudio de Integración Paisajística.

Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.

Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.

Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.

Listado de los elementos, espacios, servicios e instalaciones públicas afectados por la actuación.

Separatas dirigidas a:

Ayuntamiento de Ontinyent.

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

Dirección General de Medio Natural y animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y territorio.

Presupuesto: 952.868,52 €

Características principales:

La central fotovoltaica denominada "PSFV NRG Vertedero Ontinyent" de 2,20704 MWp, está compuesta por un campo generador de 3.648 módulos fotovoltaicos de 605 Wp, montados directamente sobre el suelo en estructura fija. Estos módulos fotovoltaicos se conectan con un inversor de 1,955 MW limitado de fábrica mediante firmware a 1,653 MW, por lo que la potencia nominal es de 1,653 MW. A su vez el inversor se conecta con la parte de Baja Tensión de un centro de transformación formado por un transformador 20/0,615 kV de 1,7 MVA y por celdas de Media Tensión 2L+P. Este centro de transformación se conecta con un centro de protección y medida que albergará dos celdas de línea, una celda de protección y la celda de medida mediante una línea eléctrica trifásica subterránea simple circuito de 20 kV y 15 m de longitud formada por un conductor unipolar por fase HEPRZ1 12/20 kV Al+H16 240 mm2. Por último, este centro de protección y medida se conexiona con un nuevo centro de seccionamiento independiente mediante una línea eléctrica trifásica subterránea simple circuito de 20 kV y de 1.200 m de longitud formada por un conductor unipolar por fase HEPRZ1 12/20 kV Al+H16 240 mm2.

El punto de conexión de la central con la red de distribución se realizará entre los apoyos nº 802639 (5569717) y 802640 (5569722) de la línea 39 – Santa Ana de 20 kV de la ST Onteniente (JATI), siendo necesaria la instalación del nuevo centro de seccionamiento ya mencionado y de nuevas líneas eléctricas de 20 kV para la conexión (entrada/salida) de este centro de seccionamiento con la red de distribución existente.

Las autorizaciones administrativas del centro de seccionamiento y de su conexión con la red de distribución existente se tramitan respectivamente en los expedientes ATASCT/2022/94/46 y ATLINE/2022/237/46.

Finalidad: Generación de energía eléctrica mediante una instalación solar fotovoltaica, así como su evacuación a la red de distribución de energía eléctrica.

La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente dirección electrónica:

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia>, en castellano y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia>, en valenciano, disponibles al día siguiente de la publicación.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, sito en Gregorio Gea, 27 de Valencia, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio según procedimiento de urgencia previsto en la Ley 39/2015, de acuerdo con el artículo 10.8 del Decreto-ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania que modifica la redacción del artículo 33.1 del DL 14/2020, de 7 de agosto, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace

<https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp>,o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

  

València, 22 de julio de 2024

Roberto Javier Anchel Añó

El jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML