Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6832, del 02-08-2012 (2012/7374)

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2012, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la remodelació de les instal·lacions de distribució de l'actual subestació STR Moncofa de 66/20 kV, que passa a denominar-se ST Moncofa de 220/20 kV, ubicada al terme municipal de Nules, se n'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública. ATRCCT/2011/11/12.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6832

Data del DOGV
:   02-08-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/7374

CVE


Data del document
:   16-03-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2012, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la remodelació de les instal·lacions de distribució de l'actual subestació STR Moncofa de 66/20 kV, que passa a denominar-se ST Moncofa de 220/20 kV, ubicada al terme municipal de Nules, se n'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública. ATRCCT/2011/11/12. [2012/7374]  
Vista la sol·licitud i la resta de documentació que l'acompanya, presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions a Erandio (Biscaia, CP 48950), c/ Ribera de Axpe, núm. 5, amb data 4 de gener de 2011, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, per a la concessió de l'autorització administrativa per a la remodelació de les actuals instal·lacions elèctriques de distribució de 66/20 kV de la subestació transformadora STR Moncofa, a fi de convertir-la en una subestació transformadora de 220/20 kV, que passarà a denominar-se ST Moncofa, ubicada a la zona sud-oest de la població de Moncofa, a l'altura del punt quilomètric 1 de la carretera CN-320, al terme municipal de Nules, província de Castelló, així com de l'aprovació del projecte tècnic d'execució aportat, firmat per tècnic titulat competent, i la declaració, en concret, de la seua utilitat pública.  
Resultant que es va realitzar la informació pública d'esta sol·licitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 25 de maig de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló del dia 26 de maig de 2011, en el diari Levante de 25 de maig de 2011 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Nules, l'únic municipi afectat pel projecte, des del 12 de maig fins al 20 de juny de 2011, segons un edicte d'este ajuntament, a l'efecte previst en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, ja esmentat; en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia; en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental; en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Resultant que, d'acord amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, ja mencionat, es va traslladar a l'Ajuntament de Nules la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa entitat, a l'efecte de donar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar a l'Ajuntament, d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, les dos de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, sol·licitant informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que hi siga aplicable.  
  
Per part de l'Ajuntament de Nules es va remetre un informe relatiu a l'adaptació del projecte al planejament urbanístic. Quant a les manifestacions formulades relatives a obres de remodelació de la subestació transformadora, es van traslladar a l'empresa peticionària, que hi va adjuntar, a efectes justificatius, un informe relatiu a les necessitats de reducció d'impacte visual de l'ST Moncofa que, al seu torn, es va traslladar a l'ajuntament esmentat.  
Resultant que de la documentació que hi ha en l'expedient no hi ha afecció a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general que es puguen veure afectats per la instal·lació.   
Resultant que el Servici Territorial d'Energia de Castelló ha emés un informe favorable sobre la instal·lació sol·licitada.  
Resultant que figura en l'expedient una còpia de la resolució dictada amb data 23 de desembre de 2011 pel director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per mitjà de la qual es considera acceptable, únicament a l'efecte ambiental, i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte d'execució de remodelació de la subestació transformadora de 220/20 denominada ST Moncofa, promogut per Red Eléctrica de España, SAU, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, al terme municipal de Nules, província de Castelló, sempre que es desplegue amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva d'esta resolució.   
Resultant que el projecte presentat compta entre la seua documentació amb els plànols pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Atés que la sol·licitud i la documentació adjunta reunixen una definició i concreció de les característiques tècniques que garantisquen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, que constituïxen els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que puguen representar a tercers, i això sense perjuí d'indemnitzar-los adequadament.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la remodelació sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment es troba ubicada la subestació transformadora STR Moncofa, situada a la zona sud-oest de la població de Moncofa, a l'altura del punt quilomètric 1 de la carretera CN-320, parcel·la núm. 356 del polígon núm. 27, al terme municipal de Nules, província de Castelló.   
  
Atés que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la remodelació de la subestació transformadora és poder atendre les necessitats actuals i de futur de la demanda elèctrica existent i disposar de les infraestructures elèctriques necessàries que puguen garantir el servici als consumidors d'esta zona geogràfica.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, les instal·lacions de les quals se sol·licita l'autorització constituïxen instal·lacions de les xarxes de distribució d'energia elèctrica.  
Atés que esta instal·lació, atés que es troba ubicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana i no s'enquadra dins de les previstes en l'article 3.2a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que corresponen a l'Administració general de l'Estat, la Generalitat Valenciana és la competent per a la seua tramitació i autorització.  
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Atés que esta direcció general és competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb les disposicions de l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció feta en el Decret 122/2011, de 16 de setembre.  
La Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorització administrativa per a la remodelació de les instal·lacions elèctriques de distribució de l'actual subestació transformadora STR Moncofa, de 66/20 kV, que passarà a denominar-se ST Moncofa i ser de 220/20 kV, ubicada a l'interior del mateix recinte tancat de la ja existent STR Moncofa, situada a la zona sud-oest de la població de Moncofa, a l'altura del punt quilomètric 1 de la carretera CN-320, al terme municipal de Nules, província de Castelló.  
Esta autorització comprén els treballs de desmantellament i construcció necessaris per a passar de les instal·lacions existents del sistema actual de distribució, tal com es detalla a continuació, al nou sistema de distribució que els substituirà, igualment detallat, amb l'abast i les fases que seguixen:  
a) Sistema actual de distribució  
La configuració actual és un sistema de 66/20 kV constituït per:  
- Un (1) transformador trifàsic en bany d'oli de 20 MVA, 66/20 kV, amb regulació de tensió en càrrega, per mitjà de preses disposades en l'enrotllament primari, amb la reactància trifàsica limitadora de corrent corresponent.  
- Un (1) transformador trifàsic en bany d'oli de 25 MVA, 66/20 kV, amb regulació de tensió en càrrega, per mitjà de preses disposades en l'enrotllament primari, amb la reactància trifàsica limitadora de corrent corresponent.  
- Un sistema de 66 kV, dissenyat amb un sistema convencional de barra simple amb les posicions següents:  
· Tres (3) posicions de línia (L/Sagunt, L/Borriana i L/Vall d'Uixó).  
· Dos (2) posicions de transformador.  
· Una (1) posició de mesura.  
- Un sistema de 20 kV, dissenyat amb un sistema de barra partida simple, configurada en dos mòduls de cel·les amb les posicions següents:  
- Mòdul 1  
· Nou (9) posicions de línia.  
· Una (1) posició de transformador.  
· Una (1) posició de bateria de condensadors.  
· Una (1) posició de servicis auxiliars.  
· Una (1) posició de partició de barres.  
· Una (1) posició de mesura.  
· Una (1) posició d'unió.  
- Mòdul 2  
· Huit (8) posicions de línia.  
· Una (1) posició de transformador.  
· Una (1) posició de bateria de condensadors.  
· Una (1) posició de servicis auxiliars.  
· Una (1) posició de partició de barres.  
· Una (1) posició de mesura.  
· Una (1) posició de partició.  
b) Nou sistema de distribució  
La configuració, una vegada realitzada la remodelació, serà un sistema de 220/20 kV constituït per les instal·lacions de distribució següents:  
· Dos (2) transformadors trifàsics de 50 MVA cada un, 220/20 kV, amb regulació de tensió en càrrega, per mitjà de preses disposades en els enrotllaments primaris, amb les reactàncies de connexió de terra (TZ-1 i TZ-2) i resistències (R-1 i R-2) corresponents. Es deixarà espai de reserva per a la instal·lació d'un (1) transformador en el futur (T-3), trifàsic de 50 MVA, 220/20 kV amb regulació de tensió en càrrega, per mitjà de preses disposades en els enrotllaments primaris, amb les reactàncies de connexió de terra (TZ-3) i resistència (R-3) corresponents.  
  
· Un sistema de 20 kV, dissenyat amb un sistema de doble barra en cel·les blindades d'interior, amb envolupant metàl·lica i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), de tipus GIS (gas insulated switchgear) per a 24 kV, configurat en dos mòduls de cel·les amb les posicions següents:  
- Mòdul 1  
· Deu (10) cel·les de posició de línia, compostes per un interruptor automàtic, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra), tres detectors de presència de tensió, terminals per a cables i tres transformadors d'intensitat toroïdals.  
· Dos (2) cel·les de posició de transformador, compostes per un interruptor automàtic, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra), tres detectors de presència de tensió, terminals per a cables i tres transformadors d'intensitat toroïdals.  
· Una (1) cel·la de posició de mesura, composta per sis transformadors de tensió per a la mesura i protecció, i dos seccionadors de dos o tres posicions.  
· Una (1) cel·la de posició de bateria de condensadors composta per un interruptor automàtic, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra), tres detectors de presència de tensió, terminals per a cables i tres transformadors d'intensitat toroïdals.  
· Una (1) cel·la de posició de transformador de servicis auxiliars composta per un interruptor-seccionador, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra), terminals per a cables i tres detectors de presència de tensió.   
· Dos (2) cel·les de posició de partició de barres compostes per un interruptor automàtic, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra), tres detectors de presència de tensió, terminals per a cables i tres transformadors d'intensitat toroïdals.  
· Una (1) cel·la de posició d'enllaç de barres composta per un interruptor automàtic, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra) i tres transformadors d'intensitat.  
· Espai per a una ampliació futura de dos (2) possibles posicions de línia.  
- Mòdul 2  
· Deu (10) cel·les de posició de línia. Ídem mòdul 1.  
· Dos (2) cel·les de posició de transformador. Ídem mòdul 1.  
· Una (1) cel·la de posició de mesura. Ídem mòdul 1.  
· Una (1) cel·la de posició de bateria de condensadors. Ídem mòdul 1.  
· Una (1) cel·la de posició de transformador de servicis auxiliars. Ídem mòdul 1.  
· Dos (2) cel·les de posició d'unió de barres, amb la funcionalitat idèntica a la posició de partició de barres, però compost per un seccionador motoritzat de dos posicions, tres detectors de presència de tensió i els terminals per a cables.  
· Una (1) cel·la de posició d'enllaç de barres. Ídem mòdul 1.  
· Espai per a una ampliació futura de dos (2) possibles posicions de línia.  
· Servicis auxiliars, que seran alimentats per dos transformadors trifàsics d'exterior (TSA-1 i TSA-2) de 250 kVA, relació de transformació 20/0,420-0,242 kV.  
· Dos (2) bateries de condensadors de 20 kV de 10,8 MVAr cada una, connectades a la cel·la de 20 kV corresponent.  
· S'hi inclouen, així mateix, les instal·lacions per a servicis auxiliars, equips per a mesura i control i proteccions que estan associats al mateix sistema de distribució.  
· Obra civil: es demolirà en la fase I part de l'edifici existent i es construiran dos nous edificis. El primer albergarà el GIS de 220 kV, propietat de Red Eléctrica de España, SAU, i la sala de control i comunicacions, compartida entre Red Eléctrica de España, SAU i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. El segon edifici, que es construirà en la fase II, albergarà un mòdul de cel·les de 20 kV, en aïllament SF6, annexat al construït en la fase I. El tancament perimetral estarà format per un tancament no metàl·lic compost per un mur de blocs de formigó.   
  
· Pressupost: quatre milions huit-cents quaranta-tres mil nou-cents deu euros amb huitanta-set cèntims d'euro (4.843.910,87 €).  
  
A fi que la reforma o remodelació total de la instal·lació no deixe l'actual STR Moncofa sense servici, se seguiran les tres fases següents:  
- Fase 1  
Consistirà en:  
· Reculada del tancament existent fins al límit actual de la parcel·la.  
· Demolició edifici subestació existent.  
· Construcció de dos nous edificis. El primer no inclòs en esta autorització per a albergar el GIS de 220 kV (objecte d'una altra autorització independent) i la sala de control i comunicacions de la nova subestació, i el segon, que albergarà un mòdul de les cel·les de distribució de 20 kV en SF6.  
· Instal·lació del nou T-1 amb el seu TZ-1 i R-1.  
· Instal·lació de la primera bateria de condensadors (BCA-1).  
· Una vegada que es pose en servici el T-1, el nou mòdul de cel·les de 20 kV i el mòdul de cel·les existents, es passarà a la fase següent.  
- Fase 2  
Consistirà en:  
· Desmantellament complet del parc d'intempèrie actual de 66 kV.  
  
· Instal·lació del nou T-2 amb el seu TZ-2 i R-2.  
· Construcció de l'edifici (annex al de la fase I) en que s'instal·larà el segon mòdul de cel·les de 20 kV.  
· Instal·lació de la segona bateria de condensadors (BCA-2).  
· Instal·lació dels dos transformadors de servicis auxiliars (TSA-1 i TSA-2).  
- Fase 3  
Una vegada posats en servici els equips i les instal·lacions de les fases anteriors, es demolirà la part de l'edifici de les cel·les de 20 kV existents. Este espai alliberat es reservarà per a la instal·lació d'un futur transformador de potència T-3, de 50 MVA, 220/20 kV.  
  
Segon  
Aprovar el projecte tècnic d'execució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, per a la remodelació de la subestació autoritzada en el punt primer d'esta resolució, amb la construcció i demolició de les instal·lacions de distribució que s'hi concreten.  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) D'acord amb el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que hi resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
  
b) La instal·lació que cal executar complirà els reglaments tècnics aplicables a este tipus d'instal·lacions i, en particular, el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU ha d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions s'han d'executar d'acord amb el projecte aprovat. En cas que siga necesari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular d'esta resolució ha de sol·licitar prèviament a esta direcció general l'aprovació corresponent.  
  
d) El termini d'execució de l'obra serà de vint-i-cinc mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació d'este acte administratiu. No obstant això, abans de la finalització d'este termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrà sol·licitar-ne una ampliació concreta per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, adjuntant-hi la documentació justificativa de la demora i del nou termini previst que sol·licite.   
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu competent, que acreditarà que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'Administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.  
g) Les d'orde mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental de 23 de desembre de 2011, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient següents:  
1. Els residus derivats del desmantellament de les instal·lacions existents seran gestionats adequadament a través d'empreses autoritzades per al tractament i l'eliminació de residus.  
2. Caldrà adoptar les condicions (mesures d'integració paisatgística i programa d'implementació) fixades en l'estudi d'integració paisatgística que acompanya el projecte, d'acord amb el contingut de l'informe de 24 de maig de 2011, del Servici de Paisatge.  
3. En relació amb l'ús de gasos fluorats en la instal·lació, s'observaran els aspectes regulats en el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny.  
  
4. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental s'han de comunicar, a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.   
  
  
Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Moncofa 220/20 kV.   
Terme municipal de Nules, província Castelló (instal·lacions de distribució).  
  
  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
Anexo I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Moncofar 220/20 kV.  
Término municipal de Nules, provincia Castellón (instalaciones de distribución).  
  
  
5. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat s'ha de comunicar a l'òrgan ambiental competent, que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de les instal·lacions elèctriques de distribució autoritzades en el punt primer d'esta resolució, la qual cosa comporta la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la seua ocupació urgent a l'efecte de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, que es concreta en una afecció a les finques particulars incloses en la relació de l'annex I, amb l'abast i l'efecte previst en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, i significar que la seua publicació es realitzarà igualment a l'efecte que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells a qui s'haja intentat la notificació i no s'haja pogut efectuar.  
  
Contra esta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 16 de març de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6832, del 02-08-2012 (2012/7374)

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la remodelación de las instalaciones de distribución de la actual subestación STR Moncófar de 66/20 kV, que pasa a denominarse ST Moncofar de 220/20 kV, ubicada en el termino municipal de Nules, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. ATRCCT/2011/11/12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6832

Fecha DOGV
:   02-08-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/7374

CVE


Fecha del documento
:   16-03-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la remodelación de las instalaciones de distribución de la actual subestación STR Moncófar de 66/20 kV, que pasa a denominarse ST Moncofar de 220/20 kV, ubicada en el termino municipal de Nules, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. ATRCCT/2011/11/12. [2012/7374]  
Vista la solicitud, y demás documentación que la acompaña, presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), c/ Ribera de Axpe núm. 5, en fecha 4 de enero de 2011, ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, para la concesión de la autorización administrativa para la remodelación de las actuales instalaciones eléctricas de distribución de 66/20 kV de la subestación transformadora STR Moncofar, a fin de convertirla en una subestación transformadora de 220/20 kV, que pasará a denominarse S.T. Moncofar, ubicada en la zona suroeste de la población de Moncofa, a la altura del PK 1 de la carretera CN-320, en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón, así como de la aprobación del proyecto técnico de ejecución aportado, firmado por técnico titulado competente, y su declaración, en concreto, de su utilidad pública.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 25 de mayo de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del día 26 de mayo de 2011, en el diario Levante de fecha 25 de mayo de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nules, único municipio afectado por el proyecto, desde el día 12 de mayo al 20 de junio de 2011, según edicto de citado ayuntamiento, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril se dio traslado al Ayuntamiento de Nules de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
Por parte del Ayuntamiento de Nules se remitió informe relativo a la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico. Con respecto las manifestaciones formuladas relativas a obras de remodelación de la subestación transformadora, éstas fueron trasladadas a la empresa peticionaria, que acompañó, a efectos justificativos, informe relativo a las necesidades de reducción de impacto visual de la ST Moncofar, que a su vez, fue trasladado al citado ayuntamiento.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las administraciones públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, ha informado favorablemente la instalación solicitada.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 23 de diciembre de 2011 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de remodelación de la subestación transformadora de 220/20 denominada ST Moncofar, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Nules, provincia de Castellón, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.   
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la remodelación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora STR Moncofar, situada en la zona suroeste de la población de Moncofa, a la altura del PK 1 de la carretera CN-320, parcela núm. 356 del polígono núm. 27, en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón.   
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la remodelación de la subestación transformadora es poder atender las necesidades actuales y de futuro de la demanda eléctrica existente y disponer de las infraestructuras eléctricas necesarias que pueda garantizar el servicio a los consumidores de esta zona geográfica.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de las redes de distribución de energía eléctrica.  
Considerando que la presente instalación al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la remodelación de las instalaciones eléctricas de distribución de la actual subestación transformadora STR Moncofa de 66/20 kV, que pasara a denominarse, ST Moncofa y ser de 220/20 kV, ubicada en el interior del mismo recinto vallado de la existente STR Moncofar, situada en la zona suroeste de la población de Moncofa, a la altura del p.k. 1 de la carretera CN-320, en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón.  
Esta autorización comprende los trabajos de desmantelamiento y construcción necesarios para pasar de las instalaciones existentes del sistema actual de distribución, conforme se detalla abajo, al nuevo sistema de distribución que los sustituirá, igualmente detallado, con el alcance y fases que siguen:  
a) Sistema actual de distribución  
La configuración actual es un sistema de 66/20 kV constituido por:  
- Un (1) transformador trifásico en baño de aceite de 20 MVA, 66/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en el arrollamiento primario, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de corriente.  
- Un (1) transformador trifásico en baño de aceite de 25 MVA, 66/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en el arrollamiento primario, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de corriente.  
- Un sistema de 66 kV, diseñado con un sistema convencional de simple barra con las siguientes posiciones:  
· Tres (3) posiciones de línea (L/Sagunto, L/ Burriana y L/Vall d'Uixó).  
· Dos (2) posiciones de transformador.  
· Una (1) posición de medida.  
- Un sistema de 20 kV, diseñado con un sistema de simple barra partida, configurada en dos módulos de celdas con las siguientes posiciones:  
- Módulo 1  
· Nueve (9) posiciones de línea.  
· Una (1) posición de de transformador.  
· Una (1) posición de batería de condensadores.  
· Una (1) posición de servicios auxiliares.  
· Una (1) posición de partición de barras.  
· Una (1) posición de medida.  
· Una (1) posición de unión.  
- Módulo 2  
· Ocho (8) posiciones de línea.  
· Una (1) posición de de transformador.  
· Una (1) posición de batería de condensadores.  
· Una (1) posición de servicios auxiliares.  
· Una (1) posición de partición de barras.  
· Una (1) posición de medida.  
· Una (1) posición de partición.  
b) Nuevo sistema de distribución  
La configuración una vez realizada la remodelación será un sistema de 220/20 kV constituido por las siguientes instalaciones de distribución:  
· Dos (2) transformadores trifásicos de 50 MVA cada uno, 220/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en sus arrollamientos primarios, con su correspondientes reactancias de puesta a tierra (TZ-1 y TZ-2) y resistencias (R-1 y R-2). Se dejará espacio de reserva para la instalación de un (1) transformador en el futuro (T-3), trifásico de 50 MVA, 220/20 kV con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en sus arrollamientos primarios, con su correspondientes reactancias de puesta a tierra (TZ-3) y resistencia (R-3).  
· Un sistema de 20 kV, diseñado con un sistema de doble barra en celdas blindadas de interior, con envolvente metálica y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), tipo GIS (Gas Insulated Switchgear) para 24 kV, configurado en dos módulos de celdas con las siguientes posiciones:  
- Módulo 1  
· Diez (10) celdas de posición de línea, compuestas por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.  
· Dos (2) celdas de posición de transformador, compuestas por un interruptor automático; Dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.  
· Una (1) celda de posición de medida, compuesta por seis transformadores de tensión para la medida y protección; y dos seccionadores de dos o tres posiciones.  
· Una (1) celda de posición de batería de condensadores, compuesta por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.  
· Una (1) celda de posición de transformador de servicios auxiliares, compuesta por un interruptor-seccionador; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); terminales para cables; y tres detectores de presencia de tensión.   
· Dos (2) celdas de posición de partición de barras, compuestas por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.  
· Una (1) celda de posición de enlace de barras compuesta por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); y tres transformadores de intensidad.  
· Espacio para una futura ampliación de dos (2) posibles posiciones de línea.  
- Módulo 2  
· Diez (10) celdas de posición de línea. Ídem módulo 1.  
· Dos (2) celdas de posición de transformador. Ídem módulo 1.  
· Una (1) celda de posición de medida. Ídem módulo 1.  
· Una (1) celda de posición de batería de condensadores. Ídem módulo 1.  
· Una (1) celda de posición de transformador de servicios auxiliares. Ídem módulo 1.  
· Dos (2) celdas de posición de unión de barras, con la funcionalidad idéntica a la posición de partición de barras, si bien compuesto por un seccionador motorizado de dos posiciones, tres detectores de presencia de tensión y los terminales para cables.  
· Una (1) celda de posición de enlace de barras. Ídem módulo 1.  
· Espacio para una futura ampliación de dos (2) posibles posiciones de línea.  
· Servicios auxiliares, que serán alimentados por dos transformadores trifásicos de exterior (TSA-1 y TSA-2) de 250 kVA, relación de transformación 20/0,420-0,242 kV.  
· Dos (2) baterías de condensadores de 20 kV de 10,8 MVAr cada una, conectadas a su correspondiente celda de 20 kV.  
· Se incluye, asimismo, las instalaciones para servicios auxiliares, equipos para medida y control y protecciones que están asociados al propio sistema de distribución.  
· Obra civil: Se demolerá en la Fase I parte del edificio existente, construyendo dos nuevos edificios. El primero albergará el GIS de 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU, y la sala de control y comunicaciones, compartida entre Red Eléctrica de España, SAU e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, albergando el segundo edificio, a construir en la Fase II, un módulo de celdas de 20 kV, en aislamiento SF6, anexado al construido en la Fase I. El cerramiento perimetral estará formado por un cierre no metálico compuesto por un muro de bloques de hormigón.   
· Presupuesto: cuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos diez euros con ochenta y siete céntimos de euro (4 843 910,87 €).  
Al objeto de que la reforma o remodelación total de la instalación no deje la actual STR Moncofar sin servicio, se seguirán las siguientes tres fases:  
- Fase 1  
Consistirá en:  
· Retranqueo del cerramiento existente hasta el límite actual de la parcela.  
· Demolición edificio subestación existente.  
· Construcción de dos nuevos edificios. El primero no incluido en la presente autorización para albergar el GIS de 220 kV (objeto de otra autorización independiente), y la sala de control y comunicaciones de la nueva subestación, y el segundo, que albergará un módulo de las celdas de distribución de 20 kV en SF6.  
· Instalación del nuevo T-1 con su TZ-1 y R-1.  
· Instalación de la primera batería de condensadores (BCA-1).  
· Una vez se ponga en servicio el T-1, el nuevo módulo de celdas de 20 kV y el módulo de celdas existentes, se pasará a la siguiente fase.  
- Fase 2  
Consistirá en:  
· Desmantelamiento completa del actual parque de intemperie de 66 kV.  
· Instalación del nuevo T-2 con su TZ-2 y R-2.  
· Construcción del edificio (anexo al de la Fase I) en que se instalará el segundo módulo de celdas de 20 kV.  
· Instalación de la segunda batería de condensadores (BCA-2).  
· Instalación de los dos transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2).  
- Fase 3  
Puestos en servicio los equipos e instalaciones de las fases anteriores, se demolerá la parte del edificio de las celdas de 20 kV existentes. Este espacio liberado se reservará para la instalación de un futuro transformador de potencia T-3, de 50 MVA, 220/20 kV.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional, para la remodelación de la subestación autorizada en el punto primero de la presente resolución, con la construcción y demolición de las instalaciones de distribución que en él se concretan.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Conforme el título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos técnicos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto aprobado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de veinticinco meses a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto administrativo. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando la documentación justificativa de la demora y del nuevo plazo previsto que solicite.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Las de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, de 23 de diciembre de 2011, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente siguientes:  
1. Los residuos derivados del desmantelamiento de las instalaciones existente serán gestionados adecuadamente a través de empresas autorizadas para el tratamiento y eliminación de residuos.  
2. Deberán adoptarse las condiciones (medidas de integración paisajística y programa de implementación) fijadas en el estudio de integración paisajística que acompaña al proyecto, de acuerdo con el contenido del informe de 24 de mayo de 2011 del Servicio de Paisaje.  
3. En relación al uso de gases fluorados en la instalación, se observarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio.  
4. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán comunicarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.   
  
  
Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Moncofa 220/20 kV.   
Terme municipal de Nules, província Castelló (instal·lacions de distribució).  
  
  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
Anexo I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Moncofar 220/20 kV.  
Término municipal de Nules, provincia Castellón (instalaciones de distribución).  
  
  
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano ambiental competente, que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de las instalaciones eléctricas de distribución autorizadas en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del Anexo I, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 16 marzo de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML