Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6984, del 13-03-2013 (2013/2575)

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2013, de la Direcció General d'Energia, per la qual es modifiquen les autoritzacions administratives d'este mateix òrgan, de dates 11 de setembre de 2008 i 24 de febrer de 2009, per a la construcció de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, per a l'evacuació de les zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, que discorre pels termes municipals d'Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria i Vilamarxant. Expedient número ATLINE/2003/352/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6984

Data del DOGV
:   13-03-2013

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2013/2575

CVE


Data del document
:   21-02-2013

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2013, de la Direcció General d'Energia, per la qual es modifiquen les autoritzacions administratives d'este mateix òrgan, de dates 11 de setembre de 2008 i 24 de febrer de 2009, per a la construcció de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, per a l'evacuació de les zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, que discorre pels termes municipals d'Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria i Vilamarxant. Expedient número ATLINE/2003/352/46. [2013/2575]  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/352, incoat pel Servici Territorial de Indústria i Energia de València de la Conselleria de Indústria i energia a instància d'Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), amb domicili social a València, carrer Dr. Romagosa, núm. 1-4-W 2, relatiu a la sol·licitud de data 18 d'octubre de 2002, d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció de «Línia elèctrica 132 kV doble circuit, ST Peñas de Dios - AP7 ST Boscos - ST Requena», en els termes municipals d'Andilla, Villar del Arzobispo, Llíria, Bugarra, Gestalgar i Chiva, província de València, a la qual s'adjuntava projecte i annex d'este, firmats per tècnic titulat competent i visat pel corresponent col·legi oficial.  
Resultant que el mencionat expedient va ser sotmés a informació pública per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València número 183, de data 03.08.2004, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 4.827, de data 25.08.2004, el diari de premsa Las Provincias de data 07.08.2004 i per mitjà d'exposició pública en els taulers d'anuncis dels ajuntaments dels municipis afectats.  
  
Resultant que de conformitat amb allò que ha establit la Llei 54/1997, de 27 de novembre del Sector Elèctric i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre a les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, amb béns i drets a càrrec seu, separata del projecte a fi que establisquen el condicionat tècnic procedent, pronunciaments que hi ha en l'expedient.  
Resultant que de conformitat amb allò que s'ha establit per l'article 131 del Reial Decret 1955/2000, es va comunicar al sol·licitant els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, així com les al·legacions de particulars, que van ser degudament contestades pel sol·licitant.  
Resultant que hi ha en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/279, incoat pel Servici Territorial de Indústria i energia de València de la Conselleria de Indústria i Energia a instància de Nuevas Energías Valencianas, SA (Nevasa), amb domicili social a València, carrer Pedrapiquers, número 2, polígon industrial Vara de Quart, València, relatiu a la sol·licitud de data 23 d'octubre de 2002, d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció de «Línia elèctrica a 132 kV Bugarra - Vilamarxant», en els termes municipals de Bugarra, Gestalgar, Pedralva, Cheste i Vilamarxant, província de València, a la qual s'adjuntava projecte firmat per tècnic titulat competent i visat pel corresponent col·legi oficial.  
  
Resultant que el mencionat expedient va ser sotmés a informació pública per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València número 229, de data 26 de setembre de 2003, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.595, de data 25 de setembre de 2003, el diari de premsa Las Provincias de data 12 de setembre de 2003 i per mitjà d'exposició pública en els taulers d'anuncis dels ajuntaments dels municipis afectats.  
Resultant que de conformitat amb allò que s'ha establit en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre a les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, amb béns i drets a càrrec seu, una separata del projecte a fi que establisca el condicionat tècnic procedent, pronunciaments que hi ha en l'expedient.  
Resultant que de conformitat amb allò que s'ha establit per l'article 131 del Reial Decret 1955/2000, es comuniquen al sol·licitant els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectats, així com les al·legacions de particulars, que van ser degudament contestades pel sol·licitant.  
Resultant que hi ha en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.  
Resultant que, mitjançant la Resolució de 2 de març de 2007, la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient formula declaració d'impacte ambiental, en els termes següents:  
- Primer: estima no acceptable des del punt de vista ambiental, el projecte d'instal·lacions eòliques del Pla Eòlic de la zona 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, l'evacuació del qual es projecta per enganxall a Boscos 1 de la zona 9 del Pla Eòlic, que al seu torn evacua a la ST de Requena  
- Segon: estima acceptable des del punt de vista ambiental, el projecte d'instal·lacions eòliques de la zona 8, el sistema d'evacuació del qual es projecta a la ST de Vilamarxant, amb els condicionants que s'inclouen en l'apartat tercer de la part dispositiva de la mencionada Declaració d'Impacte Ambiental (d'ara en avant DIA), que implica modificacions en el traçat de la línia d'evacuació elèctrica i determina la unificació en una mateixa línia de l'evacuació de l'energia procedent dels parcs eòlics de les zones 7 i 8.  
Resultant que la modificació del projecte inicial consistix en la variació del traçat i la tipologia de la línia, motivada per la necessitat de complir els requisits mediambientals exigits per la DIA.  
Resultant que amb l'objecte de fer complir el condicionat imposat per la DIA esmentada, Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), va presentar amb data 2 de febrer de 2007 en el Servici Territorial d'Energia de València un escrit sol·licitant continuar amb la tramitació de l'expedient, a què adjunta nou projecte de línia de 132 kV doble circuit, per a evacuació de les zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, iniciant nou expedient amb referència ATLINE/2003/352/46/bis.  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/352/46/bis, incoat pel Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport a instància d'Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), relatiu a la sol·licitud de data 2 de febrer de 2007, d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció de «línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, evacuació zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana», en els termes municipals d'Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil i Vilamarxant, província de València, a la qual s'adjuntava projecte de l'esmentada línia firmat pel tècnic titulat competent i visat pel corresponent col·legi oficial.  
  
Resultant que l'esmentat projecte modificat va ser sotmés a la corresponent informació pública, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València número 127, del dia 30 de maig de 2007, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.522, del 29 de maig de 2007, en el diari de premsa El Mundo del dia 6 de juny de 2007, i per mitjà d'exposició en el tauler d'anuncis dels ajuntaments dels municipis afectats.  
Resultant que de conformitat amb allò que ha establit la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre als ajuntaments afectats pel projecte, Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil i Vilamarxant, una separata de la part d'este als efectes d'establir el condicionat tècnic procedent, havent informat els ajuntaments d'Andilla, Casinos, Llíria, Benaguasil i Vilamarxant en els termes següents:   
  
- Ajuntament de Casinos: a través d'informe de l'oficina tècnica, suggerix un traçat alternatiu, l'establiment d'unes compensacions per mitjà de cànon anual als propietaris afectats pel traçat de la línia elèctrica i el posicionament dels suports en punts situats entre parcel·les.  
  
- Ajuntament de Benaguasil: a través d'ofici de l'alcalde, manifesta que el traçat proposat no s'ajusta dels objectius de planejament urbanístic del municipi, es proposa un canvi de traçat i la connexió amb la futura subestació projectada en el terme municipal de Llíria.  
- Ajuntament de Vilamarxant: a través d'ofici de la regidor delegada d'urbanisme, proposa variar el traçat a l'altura de Navaixet del Fetge, transcorrent la línia cap a Benaguasil deixant a l'est el polígon industrial de Pla de Montero i la realització en subterrani en sòl amb especial protecció paisatgística.  
Resultant que de conformitat amb allò que ha establit l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre, així mateix, una separata del projecte tècnic modificat de la línia elèctrica projectada a:  
- Conselleria d'Infraestructures i Transport, Servici Territorial de Carreteres  
- Diputació Provincial de València, Servici de Carreteres  
- Ministeri de Medi Ambient, Confederació Hidrogràfica del Xúquer  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU  
Amb vista que presenten la seua conformitat i oposició, resultant tots els informes remesos favorables o condicionats acceptats pel sol·licitant, sense que en cap cas no s'observe impediment per a la realització de la instal·lació objecte d'autorització.   
Resultant, que s'ha remés, a cada un dels ajuntaments afectats pel traçat de la línia elèctrica, (d'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana), un ofici en què se sol·licitava informe sobre l'adaptació del projecte remés al planejament urbanístic d'aplicació, havent-hi únicament contestat l'ajuntament d'Andilla amb informe favorable.  
  
Resultant que hi ha en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.  
Resultant que amb data 18 de desembre de 2007, Renomar presenta davant de la Direcció General d'Energia l'Estudi d'Impacte Ambiental del Sistema d'Evacuació de la zona eòlica 8 (connexió a Vilamarxant).  
  
Resultant que a fi d'atendre les al·legacions presentades pels ajuntaments de Casinos, Benaguasil i Vilamarxant, l'empresa Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), presenta adjunt a l'estudi d'impacte ambiental, un estudi d'alternatives (modificacions puntuals) a l'esmentada línia.  
Resultant que l'esmentat estudi d'impacte ambiental junt amb l'estudi d'alternatives va ser sotmés a la corresponent informació pública, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València número 9, del dia 11 de gener de 2008, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.673, de 4 de gener de 2008, en el diari de premsa El Mundo del dia 9 de gener de 2008.  
Resultant que, mitjançant la Resolució de 2 de juny de 2008, la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient formula resolució complementària de la declaració d'impacte ambiental, estimant acceptable des del punt de vista ambiental, el sistema d'evacuació de la zona 8 en la seua totalitat i parcial de la zona 7, amb els condicionants que s'inclouen en l'apartat segon de la part dispositiva de la mencionada resolució complementària de la declaració d'impacte ambiental.  
Resultant que per la resolució de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de data 11 de setembre de 2008, es va atorgar autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública per a la construcció de la Línia elèctrica 132 kV doble circuit, evacuació zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per als trams següents: tram comprés entre la SE Peñas de Dios i Ap70, tram comprés entre els suports Ap83 i Ap85, tram comprés entre els suports Ap91 i Ap102 i el tram comprés entre els suports Ap107 i Ap124, que discorren pels termes municipals d'Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos i Llíria a la província de València.  
  
Resultant que amb l'objecte de fer complir el condicionat imposat per la DIA esmentada, Renomar va presentar amb data 23 de juny de 2008 davant del Servici Territorial d'Energia de València un escrit sol·licitant continuar amb l'expedient d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, evacuació zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, a què adjunta «Annex de modificació del projecte de la línia elèctrica 132 kV, doble circuit, ST Peñas de Dios - ST Vilamarxant, de la zona 7 i 8, del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana», que preveu determinats trams de l'esmentada línia elèctrica.  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/352/46/bis, incoat pel Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport a instància d'Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), relatiu a la sol·licitud de data 23 de juny de 2008, d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció de determinats trams de la «línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, evacuació zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana», que discorren pels termes municipals de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria i Vilamarxant, província de València, a la qual s'adjuntava projecte de l'esmentada línia firmat per tècnic titulat competent i visat pel corresponent col·legi oficial.  
  
Resultant que l'esmentat projecte modificat va ser sotmés a la corresponent informació pública, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València número 264, del dia 5 de novembre de 2008, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.886, de 5 de setembre de 2008, en el diari de premsa El Mundo del dia 18 de novembre de 2008, i per mitjà d'exposició en el tauler d'anuncis dels ajuntaments dels municipis afectats.  
Resultant que de conformitat amb allò que ha establit la Llei 54/1997, de 27 de novembre del Sector Elèctric i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre als ajuntaments afectats pel projecte, Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria i Vilamarxant, una separata de part d'este als efectes d'establir el condicionat tècnic procedent, no havent-se rebut cap informe per la qual cosa s'entén la seua conformitat amb la instal·lació.  
Resultant que de conformitat amb allò que ha establit l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre, així mateix, una separata del projecte tècnic modificat de la línia elèctrica projectada a:  
- Conselleria d'Infraestructures i Transport, Servici Territorial de Carreteres  
- Diputació Provincial de València, Servici de Carreteres  
- Ministeri de Medi Ambient, Confederació Hidrogràfica del Xúquer  
Amb vista a que presenten la seua conformitat i oposició, resultant tots els informes remesos favorables o condicionats acceptats pel sol·licitant, sense que en cap cas no s'observe impediment per a la realització de la instal·lació objecte d'autorització.   
Resultant, que s'ha remés a cada un dels ajuntaments afectats pel traçat de la línia elèctrica, (d'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana), un ofici en què se sol·licitava informe sobre l'adaptació del projecte remés al planejament urbanístic d'aplicació, no havent-se rebut cap informe dels ajuntaments per la qual cosa s'entenen evacuats en sentit favorable.  
  
Resultant que hi ha en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.  
Resultant que per Resolució de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de data 24 de febrer de 2009, es va atorgar autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública per a la construcció de la Línia elèctrica 132 kV doble circuit, evacuació zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per als trams següents: tram comprés entre els suports Ap70 i Ap83, tram comprés entre els suports Ap85 i Ap91, tram comprés entre els suports Ap102 i Ap107 i el tram comprés entre els suports Ap124 i la SE Vilamarxant, que discorren pels termes municipals de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria i Vilamarxant, a la província de València.  
Resultant que mitjançant la Resolució de 18 de setembre de 2012, el director general d'avaluació ambiental i territorial formula resolució complementària de la declaració d'impacte ambiental, estimant acceptable amb caràcter definitiu el sistema d'evacuació conjunt de les zones 7 i 8 del Pla Eòlic corresponent a l'alternativa A entre els suports 16 i 52 (d'acord amb la denominació de l'estudi d'impacte ambiental original) i anul·lant, en conseqüència, l'apartat 1.1 del punt segon de la part dispositiva de la Resolució de 2 de juny de 2008, de la directora general de Gestió del Medi Natural complementària de les declaracions d'impacte ambiental de les zones 7 i 8.  
Resultant que l'esmentada instal·lació compta amb autorització d'explotació atorgada pel Servici Territorial d'Energia de València amb data 30 de juliol de 2009.  
Resultant que amb data 20 de desembre de 2012, Renomar presenta escrit davant de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, registre d'entrada número 29.990, en el qual sol·licita nova autorització administrativa de la línia elèctrica d'evacuació conjunta de les zones 7 i 8, o ratificació o modificació de les autoritzacions administratives de dates 11 de setembre de 2008 i 24 de febrer de 2009, per la qual ratifique que el traçat definitiu del sistema d'evacuació de la zona 8 és el construït, incloent-hi la resolució complementària a la DIA en el cos de l'esmentades autoritzacions administratives.  
Resultant que d'acord amb el que establix l'article 21.7 i el 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, escau a l'Administració autonòmica les autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial, inclosa la connexió, si és el cas, amb la xarxa de transport o distribució, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que calga, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Considerant que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Considerant que, d'acord amb el que disposa l'article 4.1.a) i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en concordança amb l'article 18 del Decret 188/2012, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria, d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, escau a la Direcció General d'Energia d'este departament la resolució del present procediment.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Modificar les autoritzacions administratives d'esta direcció general de dates 11 de setembre de 2008 i 24 de febrer de 2009, atorgades a Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), a fi d'incloure el que disposa la resolució complementària de la declaració d'impacte ambiental de data 18 de setembre de 2012, donant per definitiu el sistema d'evacuació conjunt de les zones 7 i 8 del Pla Eòlic corresponent a l'alternativa A entre els suports 16 i 52, sense modificació de la característiques de la línia elèctrica.  
D'acord amb el que establix l'article 15 de Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes, s'incorporen els condicionants establits en la resolució complementària de la DIA, de 2 de juny de 2008, de la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient, que se citen a continuació:  
1. El traçat s'ajustarà a l'alternativa seleccionada, d'acord amb la documentació gràfica reflectida en la documentació remesa per al Direcció General d'Energia, el 2 d'abril de 2008 denominada «informe relatiu al traçat definitiu del sistema d'evacuació de la zona 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (modificacions puntuals al traçat original aprovat per declaració d'impacte ambiental), excepte en els trams que es detallen a continuació:  
1.1. Entre els suports 16 i 52 la solució definitiva s'ajustarà a l'alternativa de corredor D de l'estudi d'impacte ambiental, permetent la instal·lació provisional a mitjà termini (5 anys) del traçat ajustat a l'alternativa del corredor A.  
Per a això, en un termini màxim de 2 anys, des de la notificació de la present resolució, es presentarà davant d'esta direcció general un estudi d'impacte ambiental amb les alternatives tècnicament viables, Considerant les activitats mineres existents en l'àmbit del corredor D i les possibles afeccions al patrimoni. La documentació gràfica tindrà el detall suficient com per a determinar inequívocament el traçat proposat, de manera que l'òrgan competent en matèria de mines puga emetre un informe respecte d'això.  
Considerant el pronunciament de l'Àrea d'Indústria i Mines i si és el cas el de la Direcció General de Patrimoni, es comunicarà a la Direcció General d'Energia el traçat més adequat, a fi que els promotors de les zones 7 i 8 elaboren el projecte definitiu.  
El projecte amb la solució definitiva se sotmetrà conjuntament amb l'estudi d'impacte ambiental elaborat i la resta de documentació exigida per la legislació sectorial al tràmit d'informació pública. Conclòs este tràmit l'expedient complet serà remés a esta direcció general per a la formulació de la corresponent resolució complementària prèvia a l'autorització definitiva.  
L'execució i entrada en funcionament del tram de línia ajustada a l'alternativa de corredor D, es farà abans de l'1 de juny de 2013, procedint al desmantellament i la restauració de la superfície afectada pels accessos i suports del tram de línia substituït abans de l'1 de setembre de 2013.  
1.2. El tram entre els suports 125 i 126 s'executarà en subterrani ubicant els suports d'acord amb allò que s'ha reflectit en el full 5 del plànol núm. 3 del traçat definitiu, ajustant el traçat a la senda situada a l'est del disseny rectilini proposat.  
L'amplària màxima afectada per l'execució dels trams subterranis, inclosos la zona, el camí de suport i la zona de recollida del material d'excavació, serà de 8 metres i inclourà i aprofitarà la senda existent.  
  
2. El traçat definitiu d'acord amb allò que s'ha especificat en el punt anterior, així com la seua execució quedarà supeditat a:  
2.1. Les mesures preventives i actuacions prèvies per a evitar l'afecció al patrimoni cultural, d'acord amb les propostes de la memòria de prospecció arqueològica, objecte id'nforme favorable per la Conselleria de Cultura, així com al seguiment per tècnic competent en la fase d'obres del tram comprés entre els suports 42 a 48, i als condicionants que la Conselleria de Cultura establisquen sobre el projecte de seguiment paleontològic que s'elabora en este tram.  
Cas que fóra necessari modificar substancialment el traçat, per la detecció de troballes de naturalesa arqueològica i/o paleontològica en la fase de moviments de terres, després d'aplicar les mesures cautelars assenyalades en la declaració d'impacte ambiental i en els informes de la Conselleria de Cultura, es comunicarà a esta direcció general les variacions proposades a fi de valorar-les ambientalment abans de la seua execució.  
2.2. Als condicionants establits per l'organisme competent en matèria de vies pecuàries.  
3. Es modificarà en la mesura que siga possible la ubicació dels suports 129 i 130 a fi que les infraestructures elèctriques s'allunyen al màxim del nucli de vivendes situat a l'est de la línia.  
4. En relació als accessos, a més d'allò que s'ha indicat en la documentació presentada es compliran els criteris següents:  
- La rasant dels nous accessos s'ajustarà al màxim a la cota del terreny a fi d'evitar impactes residuals innecessaris, especialment en el tram comprés entre els suports 16 a 52 per a facilitar la rehabilitació del terreny després del desmantellament de la línia.  
- L'amplària dels nous accessos serà com a màxim la dels camins de què partixen, no sobrepassant en cap cas els 3,5 metres entre arestes interiors de cunetes.  
- Els suports situats en terreny forestal, que requerisquen l'execució de nous trams d'accés i obertura de carrer davall la línia, ajustaran el traçat d'aquell, sempre que la topografia ho permeta a l'àrea tallafocs.  
  
- Per a l'accés al suport 24 s'utilitzarà el camí existent (el mateix camí de què part l'accés al suport 25) sent innecessària l'execució d'un nou tram de camí.  
5. Les mesures preventives per a evitar impactes sobre l'avifauna s'ajustaran als criteris següents:  
- El disseny de la línia complirà les prescripcions tècniques per a la protecció contra l'electrocució establides en el Reial Decret 263/2008, de 22 de febrer.  
- Per a evitar impactes per col·lisió s'intensificaran les mesures proposades de senyalització del cable de terra en el tram 1 en simple circuit en tota la seua longitud i el tram 2, de doble circuit entre els suports 1 i 75, de manera que l'efecte de marca salvaocells siga cada 5 metres, mantenint per a la resta de trams aeris les mesures correctores propostes en l'estudi d'impacte ambiental.  
6. Amb caràcter general es procedirà, després de la fase d'obres a la restauració ambiental d'acord amb el que s'ha descrit en el capítol 10 de l'estudi d'impacte, fent especial insistència en aquells trams inclosos en l'àmbit del PORN del Túria, tant pel que fa al tractament final de la morfologia del terreny com en la revegetació.  
De conformitat amb l'article 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, la present autorització s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
Segon  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, significant-se que la seua publicació es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells a qui, intentada la notificació, no s'haguera pogut practicar.  
  
Esta resolució no és definitiva en via administrativa i en la seua contra podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic de Indústria i Energia en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 21 de febrer de 2013.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6984, del 13-03-2013 (2013/2575)

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de Energía, por la que se modifican las autorizaciones administrativas de este mismo órgano de fechas 11 de septiembre de 2008 y 24 de febrero de 2009, para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, para la evacuación de las zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, que discurre por los términos municipales de Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant. Expediente número ATLINE/2003/352/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6984

Fecha DOGV
:   13-03-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/2575

CVE


Fecha del documento
:   21-02-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de Energía, por la que se modifican las autorizaciones administrativas de este mismo órgano de fechas 11 de septiembre de 2008 y 24 de febrero de 2009, para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, para la evacuación de las zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, que discurre por los términos municipales de Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant. Expediente número ATLINE/2003/352/46. [2013/2575]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/352 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de la Conselleria de Industria y Energía a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), con domicilio social en Valencia, calle Dr. Romagosa, núm. 1-4-W 2, relativo a la solicitud de fecha 18 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de «Línea eléctrica 132 kV doble circuito, ST Peñas de Dios - AP7 ST Bosques - ST Requena», en los términos municipales de Andilla, Villar del Arzobispo, Llíria, Bugarra, Gestalgar y Chiva, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto y anexo del mismo, firmados por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio oficial.  
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia número 183, de fecha 03.08.2004, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.827, de fecha 25.08.2004, el diario de prensa Las Provincias de fecha 07.08.2004 y mediante exposición pública en los tablones de anuncios de los ayuntamientos de los municipios afectados.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/279 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de la Conselleria de Industria y Energía a instancia de Nuevas Energías Valencianas, SA (Nevasa), con domicilio social en Valencia, calle Pedrapiquers, número 2, polígono industrial Vara de Quart, Valencia, relativo a la solicitud de fecha 23 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de «Línea eléctrica a 132 kV Bugarra - Vilamarxant», en los términos municipales de Bugarra, Gestalgar, Pedralva, Cheste y Vilamarxant, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto firmado por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio oficial.  
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia número 229, de fecha 26 de septiembre de 2003, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.595, de fecha 25 de septiembre de 2003, el diario de prensa Las Provincias de fecha 12 de septiembre de 2003 y mediante exposición pública en los tablones de anuncios de los ayuntamientos de los municipios afectados.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que, mediante Resolución de 2 de marzo de 2007, la secretaria autonómica de territorio y medio ambiente formula declaración de impacto ambiental, en los siguientes términos:  
- Primero: estima no aceptable desde el punto de vista ambiental, el proyecto de instalaciones eólicas del Plan Eólico de la zona 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, cuya evacuación se proyecta por enganche a Bosques 1 de la zona 9 del Plan Eólico, que a su vez evacua a la ST de Requena  
- Segundo: estima aceptable desde el punto de vista ambiental, el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 8, cuyo sistema de evacuación se proyecta a la ST de Vilamarxant, con los condicionantes que se recogen en el apartado tercero de la parte dispositiva de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA), que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica y determina la unificación en una misma línea de la evacuación de la energía procedente de los parques eólicos de las zonas 7 y 8.  
Resultando que la modificación del proyecto inicial consiste en la variación del trazado y tipología de la línea, motivada por la necesidad de cumplir los requisitos medioambientales exigidos por la DIA.  
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar) presentó con fecha 2 de febrero de 2007 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia escrito solicitando continuar con la tramitación del expediente, al que adjunta nuevo proyecto de línea de 132 kV doble circuito, para evacuación de las zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, iniciando nuevo expediente con referencia ATLINE/2003/352/46/bis.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/352/46/bis incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), relativo a la solicitud de fecha 2 de febrero de 2007, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de «línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, evacuación zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana», en los términos municipales de Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil y Vilamarxant, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto de la citada línea firmado por el técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio oficial.  
Resultando que el citado proyecto modificado fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 127, del día 30 de mayo de 2007, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.522, del 29 de mayo de 2007, en el diario de prensa El Mundo del día 6 de junio de 2007, y mediante exposición en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de los municipios afectados.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió a los ayuntamientos afectados por el proyecto, Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil y Vilamarxant, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, habiendo informado los ayuntamientos de Andilla, Casinos, Llíria, Benaguasil y Vilamarxant en los siguientes términos:   
- Ayuntamiento de Casinos: a través de informe de la oficina técnica, sugiere un trazado alternativo, el establecimiento de unas compensaciones mediante canon anual a los propietarios afectados por el trazado de la línea eléctrica y el posicionamiento de los apoyos en puntos situados entre parcelas.  
- Ayuntamiento de Benaguasil: a través de oficio del alcalde, manifiesta que el trazado propuesto no se ajusta de los objetivos de planeamiento urbanístico del municipio, se propone un cambio de trazado y la conexión con la futura subestación proyectada en el término municipal de Llíria.  
- Ayuntamiento de Vilamarxant: a través de oficio de la concejal delegada de urbanismo, propone variar el trazado a la altura de Navaixet del Fetge, transcurriendo la línea hacia Benaguasil dejando al este el polígono industrial de Pla de Montero y la realización en subterráneo en suelo con especial protección paisajística.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió asimismo separata del proyecto técnico modificado de la línea eléctrica proyectada a:  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras  
- Diputación Provincial de Valencia, Servicio de Carreteras  
- Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU  
En orden a que presenten su conformidad y oposición, resultando todos los informes remitidos favorables o condicionados aceptados por el solicitante, sin que en ningún caso se observe impedimento para la realización de la instalación objeto de autorización.   
Resultando, que se ha remitido, a cada uno de los ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo únicamente contestado el ayuntamiento de Andilla con informe favorable.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que con fecha 18 de diciembre de 2007, Renomar presenta ante la Dirección General de Energía el Estudio de Impacto Ambiental del Sistema de Evacuación de la zona eólica 8 (conexión a Vilamarxant).  
Resultando que con objeto de atender las alegaciones presentadas por los ayuntamientos de Casinos, Benaguasil y Vilamarxant, la empresa Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), presenta adjunto al estudio de impacto ambiental, un estudio de alternativas (modificaciones puntuales) a la citada línea.  
Resultando que el citado estudio de impacto ambiental junto con el estudio de alternativas fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 9, del día 11 de enero de 2008, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.673, de 4 de enero de 2008, en el diario de prensa El Mundo del día 9 de enero de 2008.  
Resultando que, mediante Resolución de 2 de junio de 2008, la secretaria autonómica de territorio y medio ambiente formula resolución complementaría de la declaración de impacto ambiental, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental, el sistema de evacuación de la zona 8 en su totalidad y parcial de la zona 7, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada resolución complementaria de la declaración de impacto ambiental.  
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 11 de septiembre de 2008, se otorgó autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública para la construcción de la Línea eléctrica 132 kV doble circuito, evacuación zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para los siguientes tramos: tramo comprendido entre la SE Peñas de Dios y Ap70, tramo comprendido entre los apoyos Ap83 y Ap85, tramo comprendido entre los apoyos Ap91 y Ap102 y el tramo comprendido entre los apoyos Ap107 y Ap124, que discurren por los términos municipales de Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos y Llíria en la provincia de Valencia.  
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Renomar presentó con fecha 23 de junio de 2008 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia escrito solicitando continuar con el expediente de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, evacuación zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, al que adjunta «Anexo de modificación del proyecto de la línea eléctrica 132 kV, doble circuito, ST Peñas de Dios - ST Vilamarxant, de la zona 7 y 8, del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana», que contempla determinados tramos de la citada línea eléctrica.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/352/46/bis, incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), relativo a la solicitud de fecha 23 de junio de 2008, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de determinados tramos de la «línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, evacuación zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana», que discurren por los términos municipales de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto de la citada línea firmado por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio oficial.  
Resultando que el citado proyecto modificado fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 264, del día 5 de noviembre de 2008, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.886, de 5 de septiembre de 2008, en el diario de prensa El Mundo del día 18 de noviembre de 2008, y mediante exposición en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de los municipios afectados.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió a los ayuntamientos afectados por el proyecto, Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, no habiéndose recibido informe alguno por lo que se entiende su conformidad con la instalación.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió asimismo separata del proyecto técnico modificado de la línea eléctrica proyectada a:  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras  
- Diputación Provincial de Valencia, Servicio de Carreteras  
- Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar  
En orden a que presenten su conformidad y oposición, resultando todos los informes remitidos favorables o condicionados aceptados por el solicitante, sin que en ningún caso se observe impedimento para la realización de la instalación objeto de autorización.   
Resultando, que se ha remitido, a cada uno de los ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, no habiéndose recibido informe alguno de los ayuntamientos por lo que se entienden evacuados en sentido favorable.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 24 de febrero de 2009, se otorgó autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública para la construcción de la Línea eléctrica 132 kV doble circuito, evacuación zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para los siguientes tramos: tramo comprendido entre los apoyos Ap70 y Ap83, tramo comprendido entre los apoyos Ap85 y Ap91, tramo comprendido entre los apoyos Ap102 y Ap107 y el tramo comprendido entre los apoyos Ap124 y la SE Vilamarxant, que discurren por los términos municipales de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant, en la provincia de Valencia.  
Resultando que, mediante Resolución de 18 de septiembre de 2012, el director general de evaluación ambiental y territorial formula resolución complementaría de la declaración de impacto ambiental, estimando aceptable con carácter definitivo el sistema de evacuación conjunto de las zonas 7 y 8 del Plan Eólico correspondiente a la alternativa A entre los apoyos 16 y 52 (de acuerdo con la denominación del estudio de impacto ambiental original) anulando, en consecuencia, el apartado 1.1 del punto segundo de la parte dispositiva de la Resolución de 2 de junio de 2008, de la directora general de gestión del medio natural complementaria da las declaraciones de impacto ambiental de las zonas 7 y 8.  
Resultando que la citada instalación cuenta con autorización de explotación otorgada por el Servicio Territorial de Energía de Valencia con fecha 30 de julio de 2009.  
Resultando que con fecha 20 de diciembre de 2012, Renomar presenta escrito ante la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, registro de entrada número 29.990, en el que solicita nueva autorización administrativa de la línea eléctrica de evacuación conjunta de las zonas 7 y 8, o ratificación o modificación de las autorizaciones administrativas de fechas 11 de septiembre de 2008 y 24 de febrero de 2009, por la que ratifique que el trazado definitivo del sistema de evacuación de la zona 8 es el construido, recogiendo la resolución complementaria a la DIA en el cuerpo de la citadas autorizaciones administrativas.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, corresponde a la Administración autonómica las autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 18 del Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria, de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
  
Primero  
Modificar las autorizaciones administrativas de esta dirección general de fechas 11 de septiembre de 2008 y 24 de febrero de 2009, otorgadas a Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), al objeto de incluir lo dispuesto en la Resolución Complementaria de la declaración de impacto ambiental de fecha 18 de septiembre de 2012, dando por definitivo el sistema de evacuación conjunto de las zonas 7 y 8 del Plan Eólico correspondiente a la alternativa A entre los apoyos 16 y 52, sin modificación de la características de la línea eléctrica.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, se incorporan los condicionantes establecidos en la resolución complementaria de de la DIA, de 2 de junio de 2008, de la secretaria autonómica de territorio y medio ambiente, que se citan a continuación:  
1. El trazado se ajustará a la alternativa seleccionada, de acuerdo con la documentación gráfica reflejada en la documentación remitida por al Dirección General de Energía, el 2 de abril de 2008 denominada «informa relativo al trazado definitivo del sistema de evacuación de la zona 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (modificaciones puntuales al trazado original aprobado por Declaración de Impacto Ambiental), salvo en los tramos que se detallan a continuación:  
1.1. Entre los apoyos 16 y 52 la solución definitiva se ajustará a la alternativa de pasillo D del estudio de impacto ambiental, permitiendo la instalación provisional a medio plazo (5 años) del trazado ajustado a la alternativa del pasillo A.  
Para ello, en un plazo máximo de 2 años, desde la notificación de la presente resolución, se presentará ante esta Dirección General un estudio de impacto ambiental con las alternativas técnicamente viables, Considerando las actividades mineras existentes en el ámbito del pasillo D y las posibles afecciones al patrimonio. La documentación gráfica tendrá el detalle suficiente como para determinar inequívocamente el trazado propuesto, de forma que el órgano competente en materia de minas pueda emitir informe al respecto.  
Considerando el pronunciamiento del Área de Industria y Minas y en su caso el de la Dirección General de Patrimonio, se comunicará a la Dirección General de Energía el trazado más adecuado, con el fin de que los promotores de la s zonas 7 y 8 elaboren el proyecto definitivo.  
El proyecto con la solución definitiva se someterá conjuntamente con el estudio de impacto ambiental elaborado y demás documentación exigida por la legislación sectorial al trámite de información pública. Concluido este trámite el expediente completo será remitido a esta Dirección General para la formulación de la correspondiente Resolución Complementaria previa a la autorización definitiva.  
La ejecución y entrada en funcionamiento del tramo de línea ajustada a la alternativa de pasillo D, se realizará antes del 1 de junio de 2013, procediendo al desmantelamiento y restauración de la superficie afectada por los accesos y apoyos del tramo de línea sustituido antes del 1 de septiembre de 2013.  
1.2. El tramo entre los apoyos 125 y 126 se ejecutará en subterráneo ubicando los apoyos de acuerdo con lo reflejado en la hoja 5 del plano núm. 3 del trazado definitivo, ajustando el trazado a la senda situada al este del diseño rectilíneo propuesto.  
La anchura máxima afectada par la ejecución de los tramos subterráneos, incluidos la zona, el camino de apoyo y la zona de acopio del material de excavación, será de 8 metros e incluirá y aprovechará la senda existente.  
2. El trazado definitivo de acuerdo con lo especificado en el punto anterior así como su ejecución quedará supeditado a:  
2.1. Las medidas preventivas y actuaciones previas para evitar la afección al patrimonio cultural, de acuerdo con las propuestas de la memoria de prospección arqueológica, informada favorablemente por la Conselleria de Cultura así como al seguimiento por técnico competente en la fase de obras del tramo comprendido entre los apoyos 42 a 48, y a los condicionantes que la Conselleria de Cultura establezcan sobre el proyecto de seguimiento paleontológico que se elabora en este tramo.  
Caso de que fuese necesario modificar sustancialmente el trazado, por la detección de hallazgos de naturaleza arqueológica y/o paleontológica en la fase de movimientos de tierras, tras aplicar las medidas cautelares señaladas en la declaración de impacto ambiental y en los informes de la Conselleria de Cultura, se dará comunicación a esta Dirección General de las variaciones propuestas con el fin de valorarlas ambientalmente antes de su ejecución.  
2.2. A los condicionantes establecidos por el organismo competente en materia de vías pecuarias.  
3. Se modificará en la medida de lo posible la ubicación de los apoyos 129 y 130 con el fin de que las infraestructuras eléctricas se alejen al máximo del núcleo de viviendas situado al este de la línea.  
4. En relación a los accesos, además de lo indicado en la documentación presentada se cumplirán los siguientes criterios:  
- La rasante de los nuevos accesos se ajustará al máximo a la cota del terreno con el fin de evitar impactos residuales innecesarios, especialmente en el tramo comprendido entre los apoyos 16 a 52 para facilitar la rehabilitación del terreno tras el desmantelamiento de la línea.  
- La anchura de los nuevos accesos será como máximo la de los caminos de los que parten, no sobrepasando en ningún caso los 3,5 metros entre aristas interiores de cunetas.  
- Los apoyos situados en terreno forestal, que requieran la ejecución de nuevos tramos de acceso y apertura de calle bajo la línea, ajustarán el trazado de aquel, siempre que la topografía lo permita al área cortafuegos.  
- Para el acceso al apoyo 24 se utilizará el camino existente (el mismo camino del que parte el acceso al apoyo 25) siendo innecesaria la ejecución de un nuevo tramo de camino.  
5. Las medidas preventivas para evitar impactos sobre la avifauna se ajustarán a los siguientes criterios:  
- El diseño de la línea cumplirá las prescripciones técnicas para la protección contra la electrocución establecidas en el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero.  
- Para evitar impactos por colisión se intensificarán las medidas propuestas de señalización del cable de tierra en el tramo 1 en simple circuito en toda su longitud y el tramo 2, de doble circuito entre los apoyos 1 y 75, de forma que el efecto de marca salvapájaros sea cada 5 metros, manteniendo para el resto de tramos aéreos las medidas correctoras propuestas en el estudio de impacto ambiental.  
6. Con carácter general se procederá, tras la fase de obras a la restauración ambiental conforme a lo descrito en el capítulo 10 del estudio de impacto, haciendo especial hincapié en aquellos tramos incluidos en el ámbito del PORN del Turia, tanto en lo relativo al tratamiento final de la morfología del terreno como en la revegetación.  
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
  
Segundo  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Industria y Energía en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 21 de febrero de 2013.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML