Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7416, del 03-12-2014 (2014/11007)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Energia, per la qual atorga l'autorització administrativa per a la modificació per ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 400/132/66/20 kV, denominada ST Rocamora, ubicada al terme municipal de Granja de Rocamora, s'aprova el projecte tècnic d'execució de l'ampliació i se'n declara, en concret, la utilitat pública. Expedient número ATRCCT/2011/57/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7416

Data del DOGV
:   03-12-2014

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2014/11007

CVE


Data del document
:   17-11-2014

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Energia, per la qual atorga l'autorització administrativa per a la modificació per ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 400/132/66/20 kV, denominada ST Rocamora, ubicada al terme municipal de Granja de Rocamora, s'aprova el projecte tècnic d'execució de l'ampliació i se'n declara, en concret, la utilitat pública. Expedient número ATRCCT/2011/57/03. [2014/11007]  
Antecedents de fet  
Amb data 8 de novembre de 2011, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a través d'un representant acreditat, va presentar en el Servici Territorial d'Energia d'Alacant un imprés normalitzat amb el qual sol·licitava:  
- L'autorització administrativa per a l'ampliació de les instal·lacions de distribució elèctrica de la subestació transformadora 400/132/66/20 kV, denominada ST Rocamora.  
- L'aprovació del projecte tècnic d'execució d'esta ampliació.  
- La declaració d'utilitat pública, en concret, d'estes instal·lacions.  
  
Amb l'escrit de presentació d'estes peticions, presentava la documentació següent:  
- El projecte tècnic per a l'execució de les instal·lacions i la declaració responsable, firmats per un tècnic competent.  
  
- La llista concreta i individual de béns i drets afectats, per al reconeixement, en concret, de la utilitat pública d'eixes instal·lacions.  
  
Posteriorment, el peticionari aporta la documentació següent:  
- Una separata per a l'obtenció de les condicions tècniques per a l'Ajuntament de Granja de Rocamora.  
- Documentació complementària del projecte.  
Per la seua relació amb la instal·lació sol·licitada, constituïxen antecedents que cal destacar els actes administratius següents:  
- La Resolució de 27 de juny de 1990, de la Direcció General d'Energia del Ministeri d'Indústria i Energia, per la qual autoritza la instal·lació d'una estació transformadora denominada Rocamora al terme municipal de Granja de Rocamora, a la província d'Alacant, sol·licitada per Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima, i se'n declara en concret la utilitat pública.  
- La Resolució de 28 de gener de 1991, de la Direcció General d'Energia del Ministeri d'Indústria i Energia, per la qual aprova el projecte d'execució de l'estació transformadora de Rocamora, al terme municipal de Granja de Rocamora, a la província d'Alacant, sol·licitada per Hidroeléctrica Española, SA.  
- La Resolució de 7 de juny de 1991, de la Direcció General d'Energia del Ministeri d'Indústria i Energia, per la qual autoritza la subestació a 400kV de Rocamora, en la província d'Alacant, sol·licitada per Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, i en declara en concret la utilitat pública.  
- La Resolució de 10 de setembre de 1996, del Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual autoritza l'ampliació i desenrotllament d'execució de ST Rocamora, a Granja de Rocamora, província d'Alacant, en la part corresponent a Iberdrola, SA.  
- La Resolució de 4 de desembre de 1998, del Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual autoritza l'ampliació i desenrotllament d'execució de ST Rocamora, a Granja de Rocamora, província d'Alacant, a Iberdrola, SA.  
- La Resolució de 26 de gener de 2004, del Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual autoritza l'ampliació i desenrotllament d'execució de ST Rocamora, a Granja de Rocamora, a Iberdrola, SA.  
- La Resolució de 17 de novembre de 2006, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transports de la Generalitat Valenciana, per la qual atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, l'autorització administrativa i aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora denominada ST Rocamora, al terme municipal de Granja de Rocamora, província d'Alacant, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució. Expedient número ATRCCT/2006/116/03.  
  
- La Resolució de 17 de setembre de 2007, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transports de la Generalitat Valenciana, per la qual atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, l'autorització administrativa i aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 400/132/66/20 kV denominada ST Rocamora, al terme municipal de Granja de Rocamora, província d'Alacant, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució. Expedient número ATASCT/2007/286/03.  
El procediment administratiu corresponent a estes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATRCCT/2011/57/03, incoat per a això pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
Les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora denominada ST Rocamora, propietat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, s'ubiquen en la parcel·la 4 del polígon 11 del paratge denominat Devesa de Beniferrejo, al terme municipal de Granja de Rocamora, a la província d'Alacant, ocupen una extensió de 143.336 m², la superfície afectada per l'ampliació és de 243 m².  
  
L'ampliació objecte d'este projecte es durà a terme dins dels terrenys ocupats per les instal·lacions actuals, propietat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, per la qual cosa no se n'amplia la superfície ni es produïx afecció d'elements exteriors a les instal·lacions actuals, està prevista la connexió de les instal·lacions fent frontera amb instal·lacions actuals de la xarxa de transport, de les qual és titular Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, i amb instal·lacions de distribució, igualment en servici, de les quals és titular la sol·licitant, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal.  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, en esta data, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número R1-001, registre accessible en el lloc web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme: ?https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx?.  
Les sol·licituds d'autorització administrativa i de reconeixement, en concret, d'utilitat pública han sigut objecte d'informació pública d'acord amb l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, i l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, durant el termini de vint dies en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 18 de juny de 2013, número 7048.  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de 14 de juny de 2013, número 112.  
- El diari El Mundo, en l'edició de la província d'Alacant, de 27 de juny de 2013.  
Amb la mateixa finalitat i en el mateix termini, el Servici Territorial d'Energia d'Alacant va enviar estes sol·licituds a l'Ajuntament de Granja de Rocamora per a exposar-les en el tauler d'anuncis, i li va demanar, una vegada acabat el període de publicitat, que li enviara una diligència que acreditara l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient no s'hi han presentat al·legacions.  
D'acord amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que, en el termini de vint dies, presentaren la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si calia, plecs de condicions tècniques al projecte tècnic de la instal·lació, se'n va enviar una separata referida a la part corresponent de la instal·lació a les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general següents, els béns o drets dels quals podien ser afectats per l'autorització, i així mateix, d'acord amb el que preveu l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, es va sol·licitar a l'ajuntament afectat un informe per què fera les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació objecte del procediment al planejament urbanístic que s'aplicara. El resultat és el que, en síntesi, es detalla:  
  
  
-  L'Ajuntament de Granja de Rocamora: en el seu informe, de 26 de juny de 2013, els servicis tècnics municipals assenyalen que l'ampliació projectada és compatible amb l'ús actual del sòl on s'ubica, i no es troba en contradicció amb les determinacions del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana i la legislació del sòl no urbanitzable, i mostra la conformitat amb la instal·lació si se subjecta a les condicions que preveu relacionades amb l'obtenció de la llicència municipal d'obres i instal·lacions. Es va comunicar la resposta de l'Ajuntament de Granja de Rocamora al peticionari, el qual, per mitjà d'un escrit de 20 d'agost de 2013, manifesta que no hi ha necessitat de sol·licitar la llicència municipal d'obres que assenyala l'ajuntament, d'acord amb el que preveuen els articles 73 i següents de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, en el cas que la instal·lació projectada siga declarada d'utilitat pública, com havia sol·licitat a la Generalitat.  
  
Consta en l'expedient una còpia de la resolució, de data 8 de maig de 2013, emesa per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que acorda no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte d'ampliació de la subestació transformadora 400/132/66/20 kV ST Rocamora.  
  
En l'actualitat, la ST Rocamora està dotada d'un parc de 132 kV amb 2 transformadors de potència (T-1 i T-2) de relació de transformació 132/20 kV i 40 MVA de potència cada un i l'autotransformador de potència AT-3 de 120 MVA de potència i relació de transformació 132/66/20 kV, amb una potència total instal·lada en el parc de 132 kV de 200 MVA.  
L'ampliació de les instal·lacions de la subestació es fa amb l'objectiu d'instal·lar un altre transformador (T-3) amb relació de transformació 132/20 kV i una potència de 40 MVA, en la posició de reserva actual, de manera que augmente la potència de la instal·lació a 240 MVA en el seu parc de 132 kV, inclòs tot l'aparellatge que constituïx la posició completa. Així mateix, s'ampliarà el sistema de 20 kV amb la instal·lació de 13 noves cel·les, amb aïllament en SF6, que estaran ubicades en l'edifici que hi ha per a això.  
Tot això és per a poder millorar la qualitat del subministrament elèctric i poder atendre el creixement de la demanda d'energia elèctrica en el municipi de Granja de Rocamora i les localitats contigües.  
Consten en l'expedient l'informe favorable del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient, i la proposta de resolució del Servici d'Energia i de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrites a este centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i la resolució del procediment administratiu corresponen a la Generalitat, perquè la instal·lació elèctrica que n'és objecte es troba íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana i no està enquadrada entre les que preveu l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposen l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i amb l'article 18 del Decret 193/2013, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon a la Direcció General d'Energia d'este departament la resolució del procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de la sol·licitud constituïxen part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que disposen l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, els articles 37 i 121 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten. Tot això no impedix el que preveu este últim decret en relació amb l'exempció de l'acreditació d'estes capacitats que pot atorgar l'Administració per als que exercisquen l'activitat.  
D'acord amb l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la modificació d'instal·lacions elèctriques integrades en la distribució requerix l'autorització administrativa.  
D'acord amb l'article 7.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el projecte d'execució d'instal·lacions requerix l'aprovació administrativa.  
  
D'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, pel que fa a l'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per establir-les i a la imposició i exercici de la servitud de pas. Segons l'article 53.1 de la norma legal que s'ha dit, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les instal·lacions. Per a això han d'incloure una llista concreta i individual dels béns o drets que consideren necessari expropiar.  
D'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, els projectes de noves subestacions transformadores amb tensió nominal entre fases superior a 132 kV requerixen una avaluació d'impacte ambiental, abans de l'autorització, si bé, com que es tracta d'una ampliació, segons l'epígraf 9.k de l'annex II del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, que aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes, les ampliacions ja autoritzades només se subjecten a avaluació d'impacte ambiental quan, l'òrgan ambiental competent valore que tenen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els tipus d'incidències que arreplega eixe epígraf.  
  
Com que este procediment es referix a l'autorització administrativa d'una subestació de transformació elèctrica de distribució de 400/132/66/20 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, s'aplica el capítol XX, «Les infraestructures del sector energètic», d'esta norma legal.  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució s'aplica el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, perquè la instal·lació elèctrica objecte d'este procediment està classificada dins del grup primer.  
D'acord amb l'article 5.2.A.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la memòria que s'adjunta a la sol·licitud d'autorització administrativa s'ha de justificar la necessitat de la instal·lació i el fet que no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que establix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació s'han d'elaborar d'acord amb els reglaments tècnics, en concret el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les instruccions tècniques complementàries.  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, s'apliquen el procediment i les disposicions del capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, com establix la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
  
Per la disposició transitòria segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, en relació amb els expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació, els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques iniciats abans de l'entrada en vigor de la llei es tramiten fins a la resolució d'acord amb la legislació anterior. Així mateix, estos procediments els ha de continuar tramitant fins a la resolució l'Administració o l'organisme regulador que hi era competent d'acord amb la legislació anterior, al qual correspon igualment la resolució dels recursos que s'interposen.  
  
Per les disposicions transitòries primera i segona del Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, que aprova el reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries, en relació amb els expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació en la data de compliment obligatori del reglament, es concedix un termini de dos anys, que es compta a partir de l'obtenció de l'autorització administrativa i l'autorització administrativa de construcció, per a la consecució de l'autorització d'explotació, sense perjuí de la pròrroga que s'atorgue segons la disposició transitòria segona que s'ha esmentat.  
  
Les referències al Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'entén que no impedixen el que disposa la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental, en particular el que preveuen la disposició transitòria primera i la disposició final onze.  
Per tant, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, l'autorització administrativa per a la modificació, per ampliació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 400/132/66/20 kV, denominada ST Rocamora, situada en la parcel·la 4 del polígon 11 del paratge denominat Devesa de Beniferrejo, al terme municipal de Granja de Rocamora, província d'Alacant, que s'indiquen a continuació:  
- Un (1) nou transformador de potència trifàsic (denominat T-3) amb les característiques següents:  
· Tipus: trifàsic intempèrie.  
· Potència: 40 MVA (ONAN 30 MVA - ONAF 40 MVA).  
· Classe: ONAN/ONAF.  
· Relació de transformació: 132/20 kV.  
· Grup de connexió: Yd11 (D2).  
· Regulació en càrrega: en AT en 19 escalons.  
· Reactància trifàsica limitadora de connexió de terra, connectada al costat de 20 kV, amb una intensitat de defecte a terra (30 s) de 500 A, grup de connexió zig-zag.  
-  Una (1) nova posició de transformador 132 kV, equipada amb:  
· Tres (3) transformadors d'intensitat (un per fase) per a protecció i mesura.  
· Tres (3) aïlladors de suport.  
· Sis (6) seccionadors pantògrafs unipolars de barres.  
· Un (1) interruptor automàtic de tall en SF6 145 kV 3150 A 31,5 ca.  
  
· Tres (3) autovàlvules 145 kV 10 ca.  
-  Ampliació de les cel·les de mitjana tensió de 20 kV, per mitjà de la instal·lació en els mòduls de cel·les actuals de:  
· Cinc (5) cel·les de línia.  
· Una (1) cel·la de transformador.  
· Una (1) cel·la de bateria de condensadors.  
· Una (1) cel·la d'enllaç de barres.  
· Dos (2) cel·les de partició de barres.  
· Una (1) cel·la de mesura.  
· Dos (2) cel·les d'unió de barres.  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte d'esta autorització és de nou-cents quaranta-dos mil tres-cents cinquanta-huit euros (942.358 ?).  
El titular de l'autorització està subjecte a les condicions d'orde mediambiental que establix la Resolució de 8 de maig de 2013, emesa per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en què resol no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte d'ampliació de la subestació transformadora 400/132/66/20 kV ST Rocamora. Esta resolució assenyala que la bancada del transformador s'ha de dotar de cubeta d'arreplega de vessaments d'oli mineral que s'ha de connectar al depòsit estanc que hi ha a la subestació, i que s'han d'adoptar durant les obres les mesures preventives i correctores i els controls proposats en el document ambiental del projecte i s'han de gestionar tots els residus a través de gestors autoritzats.  
  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 40.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual establix els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, s'atorga esta autorització, però no es menystenen les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que siga necessari que obtinga Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que s'apliquen i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, el projecte de construcció de la instal·lació objecte de l'autorització té les prevalences que preveuen els articles 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de la llei esmentada, en la redacció que en fa l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte d'esta autorització no estan sotmeses a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal. Tot això no menysté les altres llicències o autoritzacions que s'hagen d'exigir segons la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
  
El titular de l'autorització té els drets, deures i obligacions que arrepleguen el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tots els casos, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, ha d'observar els preceptes, mesures i condicions que establix la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits que establix esta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat l'atorgament poden donar lloc a la revocació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució presentat, habilitar Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, per a la construcció de les instal·lacions, d'acord amb les condicions següents:  
La instal·lació elèctrica s'ha d'executar segons el projecte presentat i amb les condicions tècniques establides per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació i que han sigut acceptades pel titular. En el cas que siga necessari introduir modificacions respecte a la documentació presentada i aprovada, el titular de la resolució n'ha de sol·licitar primer a esta direcció general l'aprovació.  
  
La instal·lació que s'execute ha de complir en tots els casos el que establixen el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les instruccions tècniques complementàries, sense perjuí del que establix el Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, que aprova el reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
El termini d'execució de la instal·lació és d'un mes des de l'endemà de la notificació. No obstant això, abans de l'acabament, se'n pot sol·licitar una ampliació concreta, per mitjà d'una sol·licitud que n'explique els motius, a este òrgan directiu, amb la qual s'ha d'aportar la documentació que justifique la demora i el cronograma dels treballs previstos per al termini sol·licitat. S'ha de tindre en compte el que establix la disposició transitòria segona del Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, que aprova el reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
Pel que fa a l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, que aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, ha de comunicar al Servici Territorial d'Energia d'Alacant el començament de les obres, el qual al seu torn ho ha de comunicar a l'òrgan ambiental en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu.  
  
Així mateix, el titular de la resolució queda obligat a comunicar per escrit amb la diligència adequada les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
El titular de la resolució queda obligat a complir, durant la construcció, els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals.  
A banda del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servici Territorial d'Energia poden fer les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan acaben, en relació amb l'adequació de la instal·lació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació i de les condicions d'esta resolució.  
  
En acabar les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils, ho ha de comunicar al Servici Territorial d'Energia d'Alacant, d'acord amb l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i ha de fer la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Al costat d'esta comunicació, s'ha d'aportar un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per una persona facultativa competent, que ha d'acreditar que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que establix la normativa per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a esta autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució. Quan el certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel col·legi professional, s'ha d'aportar també una declaració responsable oportuna, segons el que indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació que es demana en este procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d'Energia d'Alacant ho ha de comunicar a esta direcció general, així com a l'òrgan ambiental segons l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu.  
Esta direcció general, després de tramitar el procediment adequat, ha de deixar sense efecte esta aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions que imposa.  
  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació elèctrica el muntatge de la qual s'autoritza en el punt primer d'esta resolució, amb l'afecció a les finques que es detallen en l'annex I d'esta resolució, amb l'abast i l'efecte previstos en el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Esta declaració porta implícita, en tots els casos, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implica la ocupació urgent segons l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa. Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, adquirix la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l'Estat o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d'estes demarcacions i zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
- La notificació de la resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut o han pogut intervindre en el procediment d'autorització, les que han emés o havien d'emetre, condicions tècniques del projecte d'execució, i les que han informat, o havien d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com a la resta de persones interessades en l'expedient, d'acord amb el que preveu l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa.  
Tot això està d'acord amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual establix els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l'article 148.2 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
La publicació es fa, a més, com a notificació de la resolució a les persones interessades que siguen desconegudes, se n'ignore el lloc o domicili de la notificació o el mitjà que permeta tindre constància que la reben elles o els seus representants, tot això d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Energia d'esta conselleria, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 17 de novembre de 2014.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7416, del 03-12-2014 (2014/11007)

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la modificación por ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 400/132/66/20 kV, denominada ST Rocamora, ubicada en el término municipal de Granja de Rocamora, se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la ampliación y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATRCCT/2011/57/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7416

Fecha DOGV
:   03-12-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2014/11007

CVE


Fecha del documento
:   17-11-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la modificación por ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 400/132/66/20 kV, denominada ST Rocamora, ubicada en el término municipal de Granja de Rocamora, se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la ampliación y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATRCCT/2011/57/03. [2014/11007]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 8 de noviembre de 2011, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones de distribución eléctrica de la subestación transformadora, 400/132/66/20 kV, denominada ST Rocamora,  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución de esta ampliación,  
- Declaración de utilidad pública, en concreto, de estas instalaciones.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de las citadas instalaciones, firmado por técnico competente y acompañado de declaración responsable del mismo.  
- Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones.  
Posteriormente, el peticionario aporta la siguiente documentación:  
- Separata para la obtención del condicionado técnico para el Ayuntamiento de Granja de Rocamora.  
- Documentación complementaria al proyecto.  
Por su relación con la instalación solicitada constituyen antecedentes a reseñar los siguientes actos administrativos:  
- Resolución de 27 de junio de 1990, de la Dirección General de Energía del Ministerio de Industria y Energía, por la que se autoriza la instalación de una estación transformadora denominada Rocamora, en el término municipal de Granja de Rocamora, en la provincia de Alicante, solicitada por Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.  
- Resolución de 28 de enero de 1991, de la Dirección General de Energía del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueba el proyecto de ejecución de la Estación Transformadora de Rocamora en el término municipal de Granja de Rocamora, en la provincia de Alicante, solicitada por Hidroeléctrica Española, SA.  
- Resolución de 7 de junio de 1991, de la Dirección General de Energía del Ministerio de Industria y Energía, por la que se autoriza la subestación a 400kV de Rocamora, en la provincia de Alicante, solicitada por Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, y se declara en concreto, la utilidad pública de la misma.  
- Resolución de 10 de septiembre de 1996, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante por la que se autoriza la ampliación y desarrollo de ejecución de ST Rocamora, en Granja de Rocamora, provincia de Alicante, en la parte correspondiente a Iberdrola, SA.  
- Resolución de 4 de diciembre de 1998, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante por la que se autoriza la ampliación y desarrollo de ejecución de ST Rocamora, en Granja de Rocamora, provincia de Alicante, a Iberdrola, SA.  
- Resolución de 26 de enero de 2004, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante por la que se autoriza la ampliación y desarrollo de ejecución de ST Rocamora, en Granja de Rocamora, a Iberdrola, SA.  
- Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Energía de la Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora denominada ST Rocamora, en el término municipal de Granja de Rocamora, provincia de Alicante, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución. Expediente número ATRCCT/2006/116/03.  
- Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Energía de la Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 400/132/66/20 kV denominada ST Rocamora, en el término municipal de Granja de Rocamora, provincia de Alicante, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución. Expediente número ATASCT/2007/286/03.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATRCCT/2011/57/03, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora denominada ST Rocamora, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, se ubican en la parcela 4 del polígono 11, del paraje denominado Dehesa de Beniferrejo, en el término municipal de Granja de Rocamora, en la provincia de Alicante, ocupando una extensión de 143.336 m², siendo la superficie afectada por la ampliación de 243 m².  
La ampliación objeto de este proyecto se realizará dentro de los terrenos ocupados por las instalaciones actuales, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, por lo que no se amplía la superficie de la misma, ni se produce afección a elementos exteriores a las actuales instalaciones, estando prevista la conexión de aquellas haciendo frontera con instalaciones existentes de la red de transporte, titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, y con instalaciones de distribución, igualmente en servicio, titularidad del propio solicitante, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal.  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a fecha de la presente, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, .  
Las solicitudes de autorización administrativa y de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, han sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo de 20 días en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 18 de junio de 2013, (DOCV 7048),  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de 14 de junio de 2013, (BOPA 112),  
- El periódico El Mundo, en su edición de la provincia de Alicante, de 27 de junio de 2013.  
Con la misma finalidad y plazo el Servicio Territorial de Energía de Alicante remitió estas solicitudes al Ayuntamiento de Granja de Rocamora para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de este, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma y, asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, se solicitó al Ayuntamiento afectado, informe al objeto recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultara de aplicación. El resultado es el que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Granja de Rocamora. En su informe, de 26 de junio de 2013, los servicios técnicos municipales señalan que la ampliación proyectada es compatible con el actual uso del suelo donde se ubica, y no se halla en contradicción con las determinaciones del vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana y la legislación del suelo no urbanizable y muestra su conformidad con la instalación sujetándose la las condiciones contempladas en el mismo, relacionadas con la obtención de la licencia municipal de obras e instalaciones. Trasladada la respuesta del Ayuntamiento de Granja de Rocamora al peticionario, este, mediante escrito de 20 de agosto de 2013, manifiesta la no necesidad de solicitar la licencia municipal de obras que señala dicho ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 73 y siguientes de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, caso de que la instalación proyectada sea declarada de utilidad pública como se ha solicitado a la Generalitat.  
Consta en el expediente copia de la Resolución, de fecha 8 de mayo de 2013, emitida por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de ampliación de la Subestación transformadora 400/132/66/20 kV ST Rocamora.  
En la actualidad la ST Rocamora está dotada de un parque de 132 kV con 2 transformadores de potencia (T-1 y T-2) de relación de transformación 132/20 kV y 40 MVA de potencia cada uno y el autotransformador de potencia AT-3 de 120 MVA de potencia y relación de transformación 132/66/20 kV, con una potencia total instalada en el parque de 132 kV de 200 MVA.  
La ampliación de las instalaciones de la subestación se realiza con el objetivo de instalar un nuevo transformador (T-3) con relación de transformación 132/20 kV y una potencia de 40 MVA, en la posición de reserva existente, aumentado la potencia de la instalación a 240 MVA en su parque de 132 kV, incluida toda la aparamenta que constituye la posición completa. Asimismo, se ampliará el sistema de 20 kV, con la instalación de 13 nuevas celdas, con aislamiento en SF6, que estarán ubicadas en el edificio existente al efecto.  
Todo ello, con el fin de poder mejorar la calidad de suministro eléctrico y poder atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el municipio de Granja de Rocamora y localidades colindantes.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente, y propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 18 del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, los artículos 37 y 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas integradas en la distribución requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de instalaciones precisa de aprobación administrativa.  
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, las instalaciones de distribución de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 53.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
De acuerdo con el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, los proyectos de nuevas subestaciones transformadoras con tensión nominal entre fases superior a 132 kV requieren evaluación de impacto ambiental, previo a la autorización de estos, si bien al tratarse de una ampliación, conforme al epígrafe 9.k del anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, las ampliaciones ya autorizadas solo se sujetan a evaluación de impacto ambiental cuando, valoradas por el órgano ambiental competente, tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme los tipos de incidencias que en dicho epígrafe se recogen.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una subestación de transformación eléctrica de distribución de 400/132/66/20 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la memoria que acompañe a la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto en Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, resulta aplicable el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
En virtud de las disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación en la fecha de obligado cumplimiento del reglamento, se concede un plazo de dos años, que se contará a partir de la obtención de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la consecución de la autorización de explotación, sin perjuicio de la prórroga que pudiera otorgarse según la citada disposición transitoria segunda.  
Las referencias al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, autorización administrativa para la modificación, por ampliación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 400/132/66/20 kV, denominada ST Rocamora, situada en la parcela 4 del polígono 11, del paraje denominado Dehesa de Beniferrejo, en término municipal de Granja de Rocamora, provincia de Alicante, que se relacionan a continuación:  
- Un (1) nuevo transformador de potencia trifásico (denominado T-3) con las siguientes características:  
· Tipo: trifásico intemperie.  
· Potencia: 40 MVA (ONAN 30 MVA - ONAF 40 MVA).  
· Clase: ONAN/ONAF.  
· Relación de transformación: 132/20 kV.  
· Grupo de conexión: Yd11 (D2).  
· Regulación en carga: en AT en 19 escalones.  
· Reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra, conectada al lado de 20 kV, con una intensidad de defecto a tierra (30 s) de 500 A, grupo de conexión zig-zag.  
- Una nueva (1) posición de transformador 132 kV, equipada con:  
· Tres (3) transformadores de intensidad (uno por fase) para protección y medida,  
· Tres (3) aisladores de apoyo,  
· Seis (6) seccionadores pantógrafos unipolares de barras,  
· Un (1) interruptor automático de corte en SF6 145 kV 3150 A 31,5 kA y  
· Tres (3) autoválvulas 145 kV 10 kA.  
- Ampliación de las celdas de media tensión de 20 kV, mediante la instalación en los módulos de celdas existentes de:  
· Cinco (5) celdas de línea,  
· Una (1) celda de transformador,  
· Una (1) celda de batería de condensadores,  
· Una (1) celda de enlace de barras,  
· Dos (2) celdas de partición de barras,  
· Una (1) celda de medida y  
· Dos (2) celdas de unión de barras.  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de novecientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho euros (942.358 ?).  
El titular de la presente autorización estará sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la resolución, de fecha 8 de mayo de 2013, emitida por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de ampliación de la Subestación transformadora 400/132/66/20 kV ST Rocamora. La citada resolución señala que la bancada del transformador deberá dotarse de cubeto de recogida de posibles derrames de aceite mineral que se conectará al depósito estanco ya existente en la subestación, debiendo adoptarse durante las obras las medidas preventivas y correctoras y controles propuestos en el documento ambiental del proyecto, gestionándose todos los residuos a través de gestores autorizados.  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 40.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículo 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estarán sometidas a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución presentado, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal a la construcción de las instalaciones interesadas, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
El plazo de ejecución de la instalación será de un mes desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado. Se tendrá en cuenta lo establecido en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, comunicará al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta Dirección General como órgano sustantivo.  
Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
Finalizadas las obras de construcción de la instalación Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía de Alicante lo comunicará a esta Dirección General, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta Dirección General como órgano sustantivo.  
Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica cuyo montaje se autoriza en el punto primero de la presente resolución, con la afección a las fincas que se detallan en el anexo I a esta resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y de las Secciones 2.ª y 3.ª del capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
- La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía de esta Consellería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 17 de noviembre de 2014.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML