Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7502, del 10-04-2015 (2015/3024)

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2015, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació parcial de la instal·lació elèctrica de distribució, línia aèria d'alta tensió a 132 kV Benicarló-Cemenmar1 (reposició RAT núm. 32 i RAT núm. 46), titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ubicada en el terme municipal de Vinaròs. Expedient número ATLINE/2014/25/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7502

Data del DOGV
:   10-04-2015

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2015/3024

CVE


Data del document
:   09-02-2015

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2015, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació parcial de la instal·lació elèctrica de distribució, línia aèria d'alta tensió a 132 kV Benicarló-Cemenmar1 (reposició RAT núm. 32 i RAT núm. 46), titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ubicada en el terme municipal de Vinaròs. Expedient número ATLINE/2014/25/12. [2015/3024]  
  
  
Antecedents de fet  
El 20 de febrer de 2014, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló un imprés normalitzat en què sol·licitava:  
- Autorització administrativa per a la modificació parcial de la instal·lació elèctrica de distribució, línia aèria d'alta tensió de 132 kV Benicarló-Cemenmar1, entre els suports núm. 952021 i núm. 952023 (reposició RAT núm. 32) i entre els suports núm. 952041 i núm. 952042 (reposició RAT núm. 46), ubicats en el terme municipal de Vinaròs, província de Castelló,  
- I aprovació del projecte tècnic d'execució (hui autorització administrativa de construcció).  
Juntament amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic per a l'execució de la instal·lació esmentada, acompanyat de la declaració responsable del tècnic projectista competent.  
- Còpia de l'informe (ref. 145/13-CON) de 24 de setembre de 2013, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Consellería d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.  
- Separata per a l'Ajuntament de Vinaròs, acompanyada amb l'informe tècnic de 9 de desembre de 2013, emés per este organisme.  
- I separata per al Ministeri de Foment, acompanyada amb l'informe tècnic de 10 de febrer de 2014, emés per este organisme.  
El procediment administratiu corresponent a estes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATLINE/2014/25/12, incoat a este efecte pel Servici Territorial d'Energia de Castelló.  
La modificació de la línia elèctrica de distribució per a la qual se sol·licita autorització de construcció s'executarà en el terme municipal de Vinaròs (província de Castelló), amb la previsió de la reposició de dos trams de la línia elèctrica de simple circuit a 132 kV Benicarló-Cemenmar1 per a adequar la traça de la línia elèctrica a la nova rasant de la variant Benicarló-Vinaròs. Per al primer tram de línia afectat (reposició RAT núm. 32), serà necessari el desmuntatge de tres suports, núm. 952021, núm. 952022 i núm. 952023, i la instal·lació de quatre suports nous, núm. 952021, núm. 952022, núm. 952023 i núm. 952023 bis, desviant el traçat de la línia de forma paral·lela al vial, segons els plànols presentats. El tram de línia a desmuntar té una longitud de 530 m, i resulta una longitud de 563 m en el nou traçat. Per al segon tram de línia afectat (reposició RAT núm. 46) serà necessària la substitució dels suports núm. 952041 i núm. 952042 per altres de característiques semblants, i en resulta un tram de línia aèria de 244 m. Els nous suports es col·locaran lleugerament desplaçats de la posició actual però davall de la traça de la línia elèctrica i sense variar-ne el traçat.  
  
Actualment, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001, registre accessible en la web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripció per a la qual cal acreditar el compliment de les capacitats esmentades en l'article 37 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, en què s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, la sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 27 de maig de 2014 (DOCV 7282).  
D'acord amb al procediment reglamentàriament establit, a fi d'obtindre els condicionats tècnics de les administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general que puguen estar afectats per la instal·lació, el sol·licitant va presentar, juntament amb la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció, els informes tècnics referits, amb el resultat que en síntesi es detalla:  
  
- Ajuntament de Vinaròs. En el seu informe, de 9 de desembre de 2013, els servicis tècnics concedien llicència d'obra menor a la instal·lació referida, amb la condició d'una vigència de la llicència de 2 mesos. A conseqüència d'este informe, el peticionari, en un escrit de 18 de setembre de 2014, manifestà que acceptava el condicionat tècnic imposat.  
- Unitat de Carreteres de l'Estat de Castelló, del Ministeri de Foment: en el seu informe, de 10 de febrer de 2014, els servicis tècnics informaven que s'haurà de comprovar el replantejament de tots els suports en la reposició de la línia aèria de mitjana tensió [sic], de manera que queden ubicats a una distància superior a vegada i mitja la seua alçària mesurada des de l'aresta exterior de la calçada (línia blanca de vorera d'emergència) segons l'article 94 del Reglament de Carreteres, i resolia informar favorablement l'execució de les obres objecte d'esta autorització. De la mateixa manera, el peticionari, per mitjà d'un escrit de 18 de setembre de 2014, manifestà també que acceptava el condicionat tècnic imposat.  
Consta en l'expedient còpia de l'informe de 24 de setembre de 2013, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Consellería d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (expedient 145/2013-CON), en què es considera que la modificació parcial proposada no suposa l'aparició d'afeccions ambientals rellevants que diferisquen de les ja previstes en la DIA emesa per la Secretaria General per a la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic per a la variant Benicarló-Vinaròs i publicada en la Resolució de 6 d'abril de 2006, en el BOE núm. 111, de 10 de maig de 2006, de manera que no cal avaluar ambientalment l'actuació.  
La necessitat de la instal·lació sol·licitada es fonamenta en l'adequació de la traça de la línia elèctrica de 132 kV Benicarló-Cemenmar1 a la nova rasant de la variant Benicarló-Vinaròs, carretera N-340, en el PK 9 + 110 (reposició RAT núm. 32) i PK 12 + 804 (reposició RAT núm. 46).  
Ha de considerar-se que la instal·lació sol·licitada no genera incidències negatives en el sistema, ja que es tracta d'una modificació parcial de la línia elèctrica que ja existix i en servici a 132 kV Benicarló-Cemenmar1.  
Consta en l'expedient un informe favorable del Servici Territorial d'Energia de Castelló, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient ATLINE/2014/25/12, i la proposta de resolució del Servici d'Energia i de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrites a este centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució d'este procediment administratiu correspon a la Generalitat, perquè esta instal·lació elèctrica està radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana i no està inclosa en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
  
D'acord amb l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 18 del Decret 193/2013, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Consellería d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon a la Direcció General d'Energia d'este departament la resolució d'este procediment.   
D'acord amb l'article 38.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constituïxen una part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, amb l'article 37 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i amb l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als que exercisquen l'activitat.  
  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i amb l'article 7.1.a) b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques integrades en la distribució requerixen autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (d'acord amb la nova terminologia introduïda per la Llei 24/2013).  
D'acord amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març d'Impacte Ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, la instal·lació objecte d'este procediment està subjecta a avaluació d'impacte ambiental. Però d'acord amb l'article 3.2.b del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental en projectes, només hauran de sotmetre's a una avaluació d'impacte ambiental de la forma prevista en esta llei quan ho decidisca l'òrgan ambiental en cada cas, els projectes públics o privats que consistixen en la realització de les obres, instal·lacions o qualsevol altra activitat compresa en l'annex II.  
  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'article 5.2.A.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que establix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret amb el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 i, en especial, amb la seua instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07, «Línies aèries amb conductors nus».  
D'acord amb els articles 155 i 158 del Reial Decret 1955/2000, la servitud de pas aeri d'energia elèctrica comprendrà el vol sobre el predi servent i l'establiment de pals, torres o suports fixos per a la sustentació dels cables conductors d'energia elèctrica, entre altres, i la servitud s'extingirà per la retirada de la instal·lació. Però no es produirà l'extinció per l'addició, canvi o reparació dels seus elements.  
  
Les referències al Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'entenen sense perjuí del que disposa la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental, en particular en la disposició transitòria primera i la disposició final onze.  
Per tot això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia per a la modificació parcial de la instal·lació elèctrica de distribució línia aèria d'alta tensió a 132 kV Benicarló-Cemenmar1, entre els suports núm. 952021 i núm. 952023 (reposició RAT núm. 32), i entre els suports núm. 952041 i núm. 952042 (reposició RAT núm. 46), titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ubicats en el terme municipal de Vinaròs, província de Castelló.   
D'acord amb la documentació tècnica presentada, l'autorització comprén:  
1. Desmuntatge dels tres suports que hi ha, núm. 952021, núm. 952022 i núm. 952023 (RAT núm. 32), i dels conductors de fase i terra que hi ha entre ells de 530 m.  
2. Instal·lació de quatre suports nous, núm. 952021, núm. 952022, núm. 952023 i núm. 952023 bis, i estesa dels conductors de fase i terra entre ells, desviant el traçat de la línia actual respecte a l'anterior de forma paral·lela al vial segons plànols presentats, i amb una longitud de 563 m en el nou traçat.  
Les característiques administratives i tècniques de la instal·lació elèctrica a construir són:  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria   
(segons el RD 223/2008) Primera  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 132  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 145  
Longitud total (m) 563  
Longitud en aeri (m) 563  
Longitud en subterrani (m) 0  
Municipi afectat Vinaròs  
Província afectada Castelló  
Origen instal·lació Suport núm. 952021  
Final instal·lació Suport núm. 952023 bis  
  
  
RECORREGUT AERI  
Nre. de circuits 1  
Configuració fases circuit Al portell  
Nre. de conductors per fase 1 (símplex)  
Tipus de conductor de fase LA-280 (HAWK)  
Material conductor de fase Alumini-Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 281,1  
Potència màxima de transport segons densitat de corrent de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MW) 118  
Tipus de conductor de terra-òptic OPGW-15/48  
Material conductor de terra-òptic Alumini-Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 80  
Tipus d'aïllador Compòsit  
Tensió suportada a freqüència industrial sota pluja (50 Hz) (kV eficaç) 320  
Tensió suportada a impuls tipus raig 1,2/50 s (kV cresta) 650  
Nre. total de suports línia 4  
Tipus de suports (i núm. de cada tipus) 11T-150/B18 (1), 11T-140/B22 (1) i 11T-190/B18 (2)  
Forma dels suports Fust troncopiramidal de secció quadrada, amb cap de trams prismàtics rectes de secció quadrada i amb base per a fonamentacions tetrabloc (potes separades).  
Material dels suports Metàl·lics, constituïts per perfils angulars de costats iguals galvanitzats en calent, fabricats amb acer S275JR per a angulars inferiors a 70 mm i S355J2 per a angulars majors que 70 mm i organitzats en forma de zelosia simple.  
  
Les barres estaran unides entre si per mitjà de xapes i caragols de qualitat 5.6, grau C.  
Fonamentació Fonamentacions monobloc i massissa de formigó en massa tipus H20, segons dimensions de projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte.  
  
  
D'acord amb el projecte, els números de sèrie i la identificació dels suports són:  
  
Núm. Alineació Origen Final Longitud (m) Municipi  
1 Suport núm. 952021 Suport núm. 952022 259 Vinaròs  
2 Suport núm. 952022 Suport núm. 952023 117 Vinaròs  
3 Suport núm. 952023 Suport núm. 952023 bis 187 Vinaròs  
  
  
3. Desmuntatge de dos suports que hi ha, núm. 952041 i núm. 952042 (RAT núm. 46), i dels conductors de fase i terra que hi ha entre ells de 244 m.  
4. Instal·lació de dos suports nous, núm. 952041 i núm. 952042, lleugerament desplaçats de la posició actual però davall de la traça de la línia elèctrica actual, i estesa dels conductors de fase i terra entre ells, sense que en varie el traçat.  
  
Les característiques administratives i tècniques de la instal·lació elèctrica a construir són:  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el   
RD 223/2008) Primera  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 132  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 145  
Longitud total (m) 244  
Longitud en aeri (m) 244  
Longitud en subterrani (m) 0  
Municipi afectat Vinaròs  
Província afectada Castelló  
Origen instal·lació Suport núm. 952041  
Final instal·lació Suport núm. 952042  
  
  
RECORREGUT AERI  
Nre. de circuits 1  
Configuració fases circuit Al portell  
Nre. de conductors per fase 1 (símplex)  
Tipus de conductor de fase LA-280 (HAWK)  
Material conductor de fase Alumini-Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 281,1  
Potència màxima de transport segons densitat de corrent de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MW) 118  
Tipus de conductor cable de terra AC-50  
Material conductor cable de terra Alumini-Acer  
Secció total cable de terra (mm²) 48,5  
Tipus d'aïllador Compòsit  
Tensió suportada a freqüència industrial sota pluja (50 Hz) (kV eficaç) 320  
Tensió suportada a impuls tipus raig 1,2/50 s (kV cresta) 650  
Nre. total de suports línia 2  
Tipus de suports (i nre. de cada tipus) 11T-140/B22 (2)  
Forma dels suports Fust troncopiramidal de secció quadrada, amb cap de trams prismàtics rectes de secció quadrada i amb base per a fonamentacions tetrabloc (potes separades).  
Material dels suports Metàl·lics, constituïts per perfils angulars de costats iguals galvanitzats en calent, fabricats amb acer S275JR per a angulars inferiors a 70 mm i S355J2 per a angulars majors que 70 mm i organitzats en forma de zelosia simple.  
  
Les barres estaran unides entre si per mitjà de xapes i caragols de qualitat 5.6, grau C.  
Fonamentació Fonamentacions monobloc i massissa de formigó en massa tipus H20, segons dimensions de projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte.  
  
  
D'acord amb el projecte, els números de sèrie i la identificació dels suports són:  
  
Núm. Alineació Origen Final Longitud (m) Municipi  
1 Suport núm. 952041 Suport núm. 952042 244 Vinaròs  
  
  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de l'autorització és de cent noranta-cinc mil quatre-cents huit euros amb noranta-sis cèntims (195.408,96 ?).  
De conformitat amb l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i amb l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, públics o privats, que calga obtindre per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, d'acord amb altres disposicions que hi resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
D'acord amb l'informe de 24 de setembre de 2013, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Consellería d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, esta actuació no comporta l'aparició d'afeccions ambientals rellevants que diferisquen de les ja previstes en la DIA emesa per a la «nova variant Benicarló-Vinaròs» emesa per la Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic i publicada en la Resolució de 6 d'abril de 2006, per la qual cosa no cal avaluar ambientalment l'actuació.  
  
El titular d'esta autorització tindrà els drets, deures i obligacions arreplegats en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.   
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en esta autorització o la variació substancial dels pressupostos que n'han determinat l'atorgament podran donar lloc a revocar-la.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció per a la modificació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'esta resolució, segons el projecte d'execució presentat, redactat per tècnic titulat competent segons declaració responsable de 8 de novembre de 2013, i habilitar Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal per a fer la construcció de la instal·lació complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
  
La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per esta instal·lació i que han sigut acceptats pel seu titular. En el cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d'esta resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta direcció general l'aprovació corresponent.  
La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que establix el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 i, en especial, la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07, «Línies aèries amb conductors nus».  
El termini d'execució de la instal·lació serà de tres (3) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, abans d'acabar-la podrà sol·licitar-se una ampliació concreta del termini per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, acompanyant a este efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.   
Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal comunicarà al Servici Territorial d'Energia de Castelló el començament de les obres, que al seu torn ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu.  
  
Així mateix, el titular d'esta resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució a esta direcció general i al Servici Territorial d'Energia de Castelló.  
El titular d'esta resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servici Territorial d'Energia podrà realitzar les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i, quan s'hagen acabat, en relació amb la seua adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils, ho comunicarà al Servici Territorial d'Energia de Castelló als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Esta comunicació s'acompanyarà d'un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per la persona facultativa competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a esta autorització administrativa. Quan el certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel col·legi professional corresponent, s'acompanyarà de la declaració responsable oportuna d'acord amb el que indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV núm. 6389, de 3 de novembre de 2010.  
  
Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en este procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d'Energia de Castelló ho comunicarà a esta direcció general i a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu.  
Esta direcció general, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte esta aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
  
Tercer  
Declarar extingida la servitud de pas de la instal·lació el desmuntatge de la qual s'autoritza en el punt primer de la resolució present, d'acord amb l'incís a de l'article 155 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, sense perjuí de les noves servituds generades per la instal·lació autoritzada a construir. Així mateix, l'amo anterior o els seus drethavents, d'acord amb l'article cinquanta-quatre i concordants de la Llei d'Expropiació Forçosa i del seu reglament de desplegament, podran exercir el dret de reversió, sense perjuí del que ja s'ha indicat respecte a les noves servituds generades.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,  
- La notificació d'esta resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, i a totes les administracions o organismes públics i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o han pogut intervindre, en el procediment d'autorització.  
  
Tot això de conformitat amb els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, en què s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i amb l'article 148.2 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Energia d'esta consellería en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 9 de febrer de 2015.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7502, del 10-04-2015 (2015/3024)

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2015, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación parcial de la instalación eléctrica de distribución, línea aérea de alta tensión a 132 kV Benicarló-Cemenmar1 (reposición RAT número 32 y RAT número 46), titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ubicada en el término municipal de Vinaròs. Expediente número ATLINE/2014/25/12.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7502

Fecha DOGV
:   10-04-2015

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2015/3024

CVE


Fecha del documento
:   09-02-2015

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2015, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación parcial de la instalación eléctrica de distribución, línea aérea de alta tensión a 132 kV Benicarló-Cemenmar1 (reposición RAT número 32 y RAT número 46), titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ubicada en el término municipal de Vinaròs. Expediente número ATLINE/2014/25/12. [2015/3024]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 20 de febrero de 2014, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa para la modificación parcial de la instalación eléctrica de distribución, línea aérea de alta tensión a 132 kV «Benicarló-Cemenmar1», entre los apoyos núm. 952021 y núm. 952023 (reposición RAT núm. 32), y entre los apoyos núm. 952041 y núm. 952042 (reposición RAT núm. 46), ubicados en el término municipal de Vinaròs, provincia de Castellón,  
- Y aprobación del proyecto técnico de ejecución (entendiéndose hoy, autorización administrativa de construcción),  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, acompañado de la declaración responsable del técnico proyectista competente,  
- Copia del informe (Ref. 145/13-CON) de fecha 24 de septiembre de 2013, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
- Separata para el Ayuntamiento de Vinaròs, acompañada con el informe técnico de fecha 9 de diciembre de 2013, emitido por dicho organismo,  
- Y Separata para el Ministerio de Fomento, acompañada con el informe técnico de fecha 10 de febrero de 2014, emitido por dicho organismo.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2014/25/12, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Castellón.  
La modificación de la línea eléctrica de distribución para la que se solicita autorización de construcción se ejecutará en el término municipal de Vinaròs (provincia de Castellón), contemplando la reposición de dos tramos de la línea eléctrica de simple circuito a 132 kV «Benicarló-Cemenmar1» para adecuar la traza de la línea eléctrica a la nueva rasante de la variante «Benicarló-Vinaròs». Para el primer tramo de línea afectado (reposición RAT núm. 32), será necesario el desmontaje de tres apoyos, núm. 952021, núm. 952022 y núm. 952023 y la instalación de cuatro nuevos apoyos, núm. 952021, núm. 952022, núm. 952023 y núm. 952023-bis, desviando el trazado de la línea de forma paralela al vial, según planos presentados. El tramo de línea a desmontar cuenta con una longitud de 530 m, resultando una longitud de 563 m. en el nuevo trazado. Para el segundo tramo de línea afectado (reposición RAT núm. 46), será necesario la sustitución de los apoyos núm. 952041 y núm. 952042 por otros de características similares, resultando un vano de línea aérea de 244 m. Los nuevos apoyos se colocarán ligeramente desplazados de su posición actual pero bajo la traza de la línea eléctrica y no variando su trazado.  
A fecha de la presente Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en el artículo 37 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por le que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, la solicitud de autorización administrativa, ha sido objeto de información pública durante el plazo de 20 días en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 27 de mayo de 2014, (DOCV 7282).  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de obtener los condicionados técnicos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general que pudieran estar afectados por la instalación, el solicitante, presentó junto a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, los referidos informes técnicos, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Vinaròs. En su informe, de 9 de diciembre de 2013, los Servicios Técnicos conceden licencia de obra menor a la instalación referenciada, estableciendo como condición una vigencia de la licencia de 2 meses. Como consecuencia de este informe, el peticionario, mediante escrito de fecha 18 de septiembre de 2014, manifiesta su aceptación al condicionado técnico impuesto.  
- Unidad de Carreteras del Estado de Castellón, del Ministerio de Fomento: En su informe, de fecha 10 de febrero de 2014, los Servicios Técnicos informan que se deberá comprobar el replanteo de todos los apoyos en la reposición de la línea aérea de media tensión [sic] de manera que queden ubicados a una distancia superior a vez y media su altura medida desde la arista exterior de la calzada (línea blanca de arcén) según el artículo 94 del Reglamento de Carreteras, resolviendo informar favorablemente la ejecución de las obras objeto de esta autorización. Del mismo modo, el peticionario, mediante escrito de fecha 18 de septiembre de 2014, manifiesta también su aceptación al condicionado técnico impuesto.  
Consta en el expediente copia del informe de fecha 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (expediente 145/2013-CON), en el que se considera que la modificación parcial propuesta no supone la aparición de afecciones ambientales relevantes que difieran de las ya contempladas en la DIA emitida por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático para la variante «Benicarló-Vinaròs» y publicada en la Resolución de 6 de abril de 2006, en el BOE núm. 111, del 10 de mayo de 2006, por lo que no implica la necesidad de evaluar ambientalmente la actuación.  
La necesidad de la instalación solicitada se fundamenta en adecuar la traza de la línea eléctrica existente a 132 kV «Benicarló-Cemenmar1» a la nueva rasante de la variante «Benicarló-Vinaròs», Carretera N-340, en su p.k. 9+110 (reposición RAT núm. 32) y p.k. 12+804 (reposición RAT núm. 46).  
Debe considerarse que la instalación solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata una modificación parcial de la línea eléctrica ya existente y en servicio a 132 kV «Benicarló-Cemenmar1».  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Energía de Castellón, órgano encargado de la instrucción del expediente ATLINE/2014/25/12, así como propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 18 del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, por el que aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 37 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a) y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas integradas en la distribución requieren autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada ley 24/2013).  
De acuerdo con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, la instalación objeto del presente procedimiento está sujeta a Evaluación de Impacto Ambiental. No obstante, de acuerdo al artículo 3.2.b) del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental en proyectos, solo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II.  
De conformidad con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
De acuerdo con los artículos 155 y 158 del citado Real Decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprenderá el vuelo sobre el predio sirviente y el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica, entre otros, y dicha servidumbre se extinguirá por la retirada de la instalación. Sin embargo, no se producirá la extinción por la adición, cambio o reparación de sus elementos.  
Las referencias al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa para la modificación parcial de la instalación eléctrica de distribución línea aérea de alta tensión a 132 kV «Benicarló-Cemenmar1», entre los apoyos núm. 952021 y núm. 952023 (reposición RAT núm. 32), y entre los apoyos núm. 952041 y núm. 952042 (reposición RAT núm. 46), titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ubicados en el término municipal de Vinaròs, provincia de Castellón.  
De acuerdo con la documentación técnica presentada, la presente autorización comprende:  
1. Desmontaje de los tres apoyos existentes núm. 952021, núm. 952022 y núm. 952023 (RAT núm. 32) y de los conductores de fase y tierra existentes entre ellos de 530 m.  
2. Instalación de cuatro nuevos apoyos, núm. 952021, núm. 952022, núm. 952023 y núm. 952023-bis, y tendido de los conductores de fase y tierra entre ellos, desviando el trazado de la línea actual respecto al anterior de forma paralela al vial según planos presentados, resultando una longitud de 563 m. en el nuevo trazado.  
Las características administrativas y técnicas de la instalación eléctrica a construir son:  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Primera  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Longitud total (m) 563  
Longitud en aéreo (m) 563  
Longitud en subterráneo (m) 0  
Municipio afectado Vinaròs  
Provincia afectada Castellón  
Origen instalación Apoyo núm.: 952021  
Final instalación Apoyo núm.: 952023-bis  
  
  
RECORRIDO AÉREO  
Núm. de circuitos 1  
Configuración fases circuito Tresbolillo  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Tipo de conductor de fase LA-280 (HAWK)  
Material conductor de fase Aluminio - Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 281,1  
Potencia máxima de transporte según densidad de corriente de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MW) 118  
Tipo de conductor de tierra-óptico OPGW-15/48  
Material conductor de tierra-óptico Aluminio-Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 80  
Tipo de aislador Composite  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 320  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s (kV cresta) 650  
Núm. total de apoyos línea 4  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 11T-150/B18 (1), 11T-140/B22 (1) y 11T-190/B18 (2)  
Forma de los apoyos Fuste troncopiramidal de sección cuadrada, con cabeza de tramos prismáticos rectos de sección cuadrada y con base para cimentaciones tetrabloque (patas separadas).  
Material de los apoyos Metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, fabricados con acero S275JR para angulares inferiores a 70mm y S355J2 para angulares mayores que 70mm y organizados en forma de celosía simple.  
Las barras estarán unidas entre sí mediante chapas y tornillos de calidad 5.6,.grado C.  
Cimentación Cimentaciones monobloque y maciza de hormigón en masa tipo H20, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto.  
  
  
De acuerdo con el proyecto, los números de serie y la identificación de los apoyos son:  
  
Núm. Alineación Origen Final Longitud (m) Municipio  
1 Apoyo núm.: 952021 Apoyo núm.: 952022 259 Vinaròs  
2 Apoyo núm.: 952022 Apoyo núm.: 952023 117 Vinaròs  
3 Apoyo núm. 952023 Apoyo núm. 952023-bis 187 Vinaròs  
  
  
3. Desmontaje de dos apoyos existentes núm. 952041 y núm. 952042 (RAT núm. 46) y de los conductores de fase y tierra existentes entre ellos de 244 m.  
4. Instalación de dos nuevos apoyos, núm. 952041 y núm. 952042, ligeramente desplazados de la posición actual pero bajo la traza de la línea eléctrica actual, y tendido de los conductores de fase y tierra entre ellos, no variando su trazado.  
  
Las características administrativas y técnicas de la instalación eléctrica a construir son:  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Primera  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Longitud total (m) 244  
Longitud en aéreo (m) 244  
Longitud en subterráneo (m) 0  
Municipio afectado Vinaròs  
Provincia afectada Castellón  
Origen instalación Apoyo núm.: 952041  
Final instalación Apoyo núm.: 952042  
  
  
RECORRIDO AÉREO  
Núm. de circuitos 1  
Configuración fases circuito Tresbolillo  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Tipo de conductor de fase LA-280 (HAWK)  
Material conductor de fase Aluminio - Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 281,1  
Potencia máxima de transporte según densidad de corriente de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MW) 118  
Tipo de conductor cable de tierra AC-50  
Material conductor cable de tierra Aluminio-Acero  
Sección total cable de tierra (mm²) 48,5  
Tipo de aislador Composite  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 320  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s (kV cresta) 650  
Núm. total de apoyos línea 2  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 11T-140/B22 (2)  
Forma de los apoyos Fuste troncopiramidal de sección cuadrada, con cabeza de tramos prismáticos rectos de sección cuadrada y con base para cimentaciones tetrabloque (patas separadas).  
Material de los apoyos Metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, fabricados con acero S275JR para angulares inferiores a 70mm y S355J2 para angulares mayores que 70mm y organizados en forma de celosía simple.  
Las barras estarán unidas entre sí mediante chapas y tornillos de calidad 5.6,.grado C.  
Cimentación Cimentaciones monobloque y maciza de hormigón en masa tipo H20, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto.  
  
  
De acuerdo con el proyecto, los números de serie y la identificación de los apoyos son:  
  
Núm. Alineación Origen Final Longitud (m) Municipio  
1 Apoyo núm.: 952041 Apoyo núm.: 952042 244 Vinaròs  
  
  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de ciento noventa y cinco mil cuatrocientos ocho euros con noventa y seis céntimos (195.408,96 ?).  
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
De acuerdo al informe de fecha 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Consellería de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente, la presente actuación no supone la aparición de afecciones ambientales relevantes, que difieran de las ya contempladas en la DIA emitida para la «nueva Variante Benicarló-Vinaròs» emitida por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático y publicada en la Resolución de 6 de abril de 2006, por lo que no es necesario evaluar ambientalmente la actuación.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción para la modificación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, según el proyecto de ejecución presentado, redactado por técnico titulado competente según declaración responsable de fecha 8 de noviembre de 2013, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal para realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
El plazo de ejecución de la instalación será de tres (3) meses desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal comunicará al Servicio Territorial de Energía de Castellón el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Energía de Castellón.  
El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía de Castellón lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar extinguida la servidumbre de paso de la instalación cuyo desmontaje se autoriza en el punto primero de la presente resolución, de acuerdo al inciso a) del artículo 155 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sin perjuicio de las nuevas servidumbres generadas por la instalación autorizada a construir. Asimismo, el primitivo dueño o sus causahabientes, conforme previene el artículo cincuenta y cuatro y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento de desarrollo podrán ejercer el derecho de reversión, sin perjuicio de lo ya indicado respecto a las nuevas servidumbres generadas.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, y a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía de esta Consellería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 9 de febrero de 2015.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML