Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9860, del 30-05-2024 (2024/5030)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a Univergy ES SPC 9, SL, l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i l'aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat per a una central fotovoltaica situada en el terme municipal de Sant Vicent del Raspeig, de potència instal·lada de 2,275 MW, denominada FV Bayona Alta I, inclosa la infraestructura d'evacuació. ATALFE/2021/47.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9860

Data del DOGV
:   30-05-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/5030

CVE


Data del document
:   17-05-2024

Organisme emissor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme](javascript:void(0))
    * [energia solar](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a Univergy ES SPC 9, SL, l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i l'aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat per a una central fotovoltaica situada en el terme municipal de Sant Vicent del Raspeig, de potència instal·lada de 2,275 MW, denominada FV Bayona Alta I, inclosa la infraestructura d'evacuació. ATALFE/2021/47. [2024/5030]  
  
Antecedents  
  
Primer. Sol·licitud  
Univergy ES SPC 9, SL, mitjançant representant degudament acreditat, va presentar instància davant el registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 26 de març de 2021, amb núm. de registre GVRTE/2021/793631, en la qual sol·licita autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i l'aprovació del Pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat, relatius a una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, denominada FV Bayona Alta I, de potència nominal 2,405 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 2,5896 MWp, per a situar al terme municipal de Sant Vicent del Raspeig (Alacant), incloent-hi la seua infraestructura d'evacuació exclusiva.  
D'acord amb les característiques i la ubicació de la instal·lació sol·licitada, esta està sotmesa al procediment integrat d'autorització de centrals fotovoltaiques que s'ubicaran sobre sòl no urbanitzable establit pel Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent (d'ara en avant, Decret llei 14/2020). Per a la tramitació d'esta, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant (d'ara en avant, STIEMA) incoa l'expedient ATALFE/2021/47.  
  
Consta en l'expedient la justificació de l'ingrés de la taxa administrativa corresponent en data 8 d'abril de 2021, que cobrix el pressupost del projecte de la instal·lació que finalment s'ha sotmés a autorització.  
  
En data 6 d'abril de 2021, en vista de la documentació presentada, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant acorda l'admissió a tràmit de la sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de producció d'energia elèctrica de 2,405 MW de potència instal·lada, segons la definició vigent en aquell moment, promoguda per Univergy ES SPC 9, SL, per a situar en el terme municipal de Sant Vicent del Raspeig, província d'Alacant, únicament a l'efecte del que estipula l'article 1.1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.  
Segon. Informació pública  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació, junt amb la documentació presentada, ha sigut objecte d'informació pública durant el termini de quinze (15) dies, a l'efecte del que preveu l'article 23 del Decret llei 14/2020, en els mitjans següents:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 24 de febrer de 2023,  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 21 de febrer de 2023 i  
L'STIEM d'Alacant, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig perquè s'exposara en el tauler d'anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d'autorització, i li requeria que li remetera la diligència acreditativa de l'exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l'expedient. L'anunci s'ha publicat en el tauler de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig des del 27 de febrer fins al 17 de març de 2023.  
Així mateix, es posa la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica (en valencià) i https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica (en castellà).  
La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:  
- Projecte. Denominació: «Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica Bayona Alta I de 2,275 kW connectada a xarxa».  
- Projecte infraestructura evacuació a cedir al gestor de la xarxa, I-DE REDes Eléctricas Inteligentes, SAU, denominació: «Instal·lació de LSAT 20 kV i centre de seccionament per a PSFV Bayona Alta I de 2.589,60 kW».  
- Estudi d'integració paisatgística.  
- Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.  
- Pla de desmantellament i restitució del terreny i l'entorn afectat.  
  
- Separates dirigides a:  
• Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig  
• I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
• Confederació Hidrogràfica del Xúquer  
• Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural  
• Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat  
- Document ambiental.  
Tercer. Al·legacions  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, durant el tràmit d'informació pública s'ha presentat una al·legació.  
Esta al·legació s'ha contestat per escrit i s'ha notificat als al·legants, de conformitat amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, siguen interessats o no en el procediment.  
Quart. Condicionats  
d'acord amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de quinze (15) dies presentaren la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general, els béns o els drets dels quals que estaven a càrrec seu pogueren ser afectats per esta, i es van rebre els informes següents, amb el resultat que es detalla en síntesi:  
1. Resolució d'autorització emesa per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, OA, per a la instal·lació, en zona de policia de llit públic, de data 21 d'abril de 2021, amb els condicionats següents:  
- Com que l'actuació (planta fotovoltaica) es troba en zona catalogada com amb el risc d'inundació, les edificacions es dissenyaran tenint en compte este risc i les instal·lacions de producció d'energia elèctrica es disposaran a una cota de manera que no es vegen afectades per l'avinguda amb període de retorn de 500 anys, així com complir amb el que disposa l'article 14.bis de l'RDPH (o 9 bis, 9 ter).  
- Tota l'actuació se situarà fora dels terrenys de domini públic hidràulic i fora de la zona de servitud (5 metres, des del marge) del llit. Per a este expedient es considerarà com a límit del llit el cap del talús de cada un dels màrgens. En cas de dubte, l'alineació del marge serà indicada pel Servici de Policia d'Aigües i Llits Públics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
- Els closos de la parcel·la a on es localitza la planta solar fotovoltaica es faran a més de 5 metres dels màrgens dels llits pròxims, de manera que es garantisca l'efectivitat de la servitud.  
- Queda totalment prohibit l'abocament d'aigües i productes residuals al llit públic o al subsol.  
2. Informes favorables de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental del 7 de juny i 3 de juliol de 2023 condicionat a les mesures que arreplega el resolc primer de la resolució.  
  
El promotor manifesta conformitat amb els informes de 20 de juliol de 2023.  
3. Informe del Servei de Gestió Territorial de data 1 de març de 2023 en el qual es conclou que la instal·lació «es troba afectada per risc d'inundació i no és viable a costa de la presentació d'un estudi d'inundabilitat, mentres que la seua línia d'evacuació es considera viable, segons les consideracions finals, atenent les determinacions del PATRICOVA, i les consideracions i normatives aplicables i les cartografies oficials d'ordenació del territori.  
Addicionalment al que s'ha exposat, la planta s'instal·la en part sobre sòls d'elevada capacitat agrològica, d'acord amb criteris d'un ús sostenible i racional del sòl, l'ocupació d'esta mena de sòls haurà de minimitzar-se.»  
L'informe especifica la necessitat de la presentació d'un estudi d'inundabilitat per a concernir o no l'afecció per perillositat d'inundació.  
D'altra banda, s'assenyala que: «s'haurà d'evitar l'ús de sòl d'elevada capacitat agrològica, vist que la superfície de sòls de moderada capacitat agrològica és elevada en el terme municipal de Sant Vicent del Raspeig i, per tant, s'haurà d'estudiar la reubicació de la planta solar en zones aptes o minimitzar l'ocupació d'estos tipus de sòl (coincidix amb la zona amb afecció per perillositat d'inundació).»  
El promotor de la instal·lació respon a l'informe emés pel Servei de Gestió Territorial en data 14 de març de 2023, adjunta nou estudi d'inundabilitat amb el que sol·licita este servici, i establix mesures per a la infiltració i justificant la zona d'implantació triada respecte d'altres alternatives en la zona. Es trasllada la documentació al servici esmentat per a nou informe.  
En data 14 de juliol de 2023 el Servei de Gestió Territorial emet un informe desfavorable de l'estudi d'inundabilitat presentat i es conclou que la instal·lació de la planta solar fotovoltaica viable condicionada, segons les determinacions normatives del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable que es té en compte en l'elaboració de l'informe. S'indica que la zona nord-est ha de quedar lliure de mòduls per a mitigar la possible afecció.  
Quant a la justificació feta pel promotor sobre la capacitat agrològica, el Servei de Gestió Territorial la considera adequada.  
En data 3 d'agost de 2023 el promotor de la instal·lació accepta el condicionat del Servei de Gestió Territorial i deixa lliure de mòduls la zona nord-est amb la consegüent reducció del clos, de manera que canvia la disposició dels mòduls i passa de seguidors a un eix amb els mòduls disposats de nord a sud, a una estructura fixa d'est a oest.  
En data 8 de gener de 2024 el Servei de Gestió Territorial, revisada la nova disposició de la instal·lació, emet un informe en el qual indica que el nou projecte és viable condicionat la presentació d'un nou projecte d'execució amb la nova distribució, d'acord amb les determinacions normatives del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable que es té en compte en l'elaboració de l'informe.  
  
El promotor manifesta conformitat amb l'informe el 17 de gener de 2024.  
4. Informe de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig en matèria d'infraestructura verda i paisatge de data 2 de febrer de 2024, en el qual s'informa favorablement la integració paisatgística de l'actuació proposada i el pla de desmantellament d'esta.  
El promotor manifesta conformitat amb l'informe el 13 de febrer de 2024.  
Els organismes següents no han contestat la sol·licitud efectuada: l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig respecte a l'article 24 del DL 14/2020 i i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, per la qual cosa, transcorregut el termini concedit, s'entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.  
Quint. Adaptació a condicionats  
A causa dels condicionants indicats pel Servei de Gestió Territorial, en els informes es presenta el Projecte de desenvolupament refós de la instal·lació de planta solar fotovoltaica PSFV Bayona Alta connectada a xarxa, d'abril de 2024 (visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Burgos i Palència en data 2 de maig de 2024, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que té la titulació indicada, no està inhabilitat i que complix els requisits legals per a l'exercici de la professió), i declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmades pel tècnic projectista del 14.05.2024), les modificacions del qual consistixen en:  
- Eliminació de la zona nord-est de la instal·lació, amb la reducció de la superfície del clos de la instal·lació, des de 3,53 fins a 2,99 ha.  
- Es modifica la distribució de les files de mòduls i es passa d'una estructura de seguidors a un eix (nord a sud) fins a una estructura fixa (d'est a oest).  
- El projecte refós ha passat d'una quantitat inicial de 4.316 mòduls bifacials de 642 W de potència màxima (considerant el guany màxim especificat pel fabricant) fins a la quantitat de 5.760 mòduls bifacials de 585 W de guany màxim (considerant el guany màxim especificat pel fabricant). Per això, la potència màxima de la instal·lació passa de 2.589,6 kWp a 3.369,6 kWp.  
- Es modifica la quantitat i potència dels inversors, de 13 inversors de 185 kW passa a 8 inversors de 330 kW. Per això, la potència d'inversors passa de 2,405 MW a 2,64 MW, però es limitarà de fàbrica esta potència a una potència instal·lada de 2,275 MW.  
Revisat això, s'observa que les modificacions esmentades, d'acord amb l'article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i els procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, s'han de considerar com no substancials. Per tant, conformement a l'article 23.5 del Decret llei 14/2020, no serà necessari sotmetre de nou al tràmit d'informació pública estos canvis, ja que compta també amb la cessió del dret corresponent de les persones propietàries afectades per estos.  
Dècim. Implantació en sòl no urbanitzable  
Consta un informe de compatibilitat urbanística municipal favorable emés el 7 de febrer de 2023 per l'Ajuntament de Sant Vicent, en virtut de l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, respecte a les parcel·les en què se situaran els grups generadors.  
  
Consten en l'expedient informes favorables de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig en matèria de paisatge i del Servei de Gestió Territorial, de dates 2 de febrer i 8 de gener de 2024, respectivament, este últim servici dependent de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Els condicionats arreplegats en estos s'indiquen en el punt primer de la part dispositiva d'esta resolució.  
  
Onzé. Evacuació i connexió a la xarxa  
consta garantia econòmica per a la tramitació de la sol·licitud d'accés a la xarxa de distribució, depositada en data 11 de juny de 2020 davant de l'Agència Tributària Valenciana amb número de garantia 032020V130, per a una instal·lació de producció denominada FV Bayona Alta de tecnologia fotovoltaica per a situar al terme municipal de Sant Vicent del Raspeig i de 6,99636 MWp instal·lats, per import de 279.854,40 € (dos-cents setanta-nou mil huit-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims d'euro) corresponents a una quantia equivalent a 40 €/kW instal·lats, en virtut de l'article 66 bis del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
El promotor disposa dels permisos d'accés i connexió atorgats per l'empresa distribuïdora, de data 8 d'octubre de 2020 i actualitzats en data 14 de juny de 2021, relatius a la sol·licitud de la instal·lació FV Bayona Alta I, amb una potència d'accés concedida de 2,275 MWn en 20 kV en la línia Bayona de l'ST Sant Vicent i, concretament, en un nou suport situat entre els suports 437536 i 437541.  
  
A la vista del contingut i els pronunciaments d'estos permisos, ha de considerar-se que les instal·lacions no generaran incidències negatives en el sistema.  
Dotzé. Acreditacions prèvies a la resolució  
Consta en l'expedient una justificació dels criteris energètics específics per a la implantació i el disseny de centrals fotovoltaiques, arreplegats en l'article 11 del Decret llei 14/2020.  
L'agent promotor acredita els aspectes següents, d'acord amb el que establix l'article 30.1 del Decret llei 14/2020, de manera prèvia a la resolució del procediment:  
- Capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte, així com que disposa, de manera efectiva, dels recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat. El projecte es finançarà amb recursos propis d'un soci directe de l'empresa sol·licitant. En el cas de canvis en la participació dels socis accionistes de l'empresa promotora, s'haurà de comunicar esta circumstància, i se subrogaran en els compromisos adquirits per a justificar esta capacitat, i serà causa de revocació de l'autorització administrativa, en cas contrari, per incomplir el condicionament.  
- Disposar dels terrenys a on s'implantarà la instal·lació. El promotor de la instal·lació disposa de contracte privat d'opció a compra elevat a públic de la parcel·la a on s'implantarà la instal·lació.  
  
- Disposar dels permisos d'accés i connexió per a la instal·lació, indicats anteriorment.  
S'ha sol·licitat a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, en data 10 de febrer de 2023, l'informe preceptiu i no vinculant establit en l'article 30.2 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost. Este informe no ha sigut emés per la corporació local esmentada. Transcorregut el termini per a l'emissió d'este informe, es continua la tramitació conforme a l'article 80 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 22 de la mateixa norma legal.  
Tretzé. Procediment d'urgència  
Com que es tracta d'un projecte amb una potència de generació inferior o igual a 10 MW, en virtut de l'article 33.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, es tramita, des del 23 d'abril de 2022, pel procediment d'urgència d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es reduïxen a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.  
Catorzé. Instal·lacions cedides al gestor de la xarxa  
Consten en l'expedient el document d'acceptació per part del gestor de la xarxa de distribució, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, dels projectes de les instal·lacions que seran cedides després de l'execució d'estes (centre de seccionament i línia d'alta tensió).  
  
Quinzé. Nous departaments  
Que les referències realitzades en els diferents informes emesos a departaments del Consell, actualment inexistents, han d'entendre's referides als nous departaments, de conformitat amb les noves competències i l'organització derivades del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i les modificacions realitzades.  
Consta en l'expedient la proposta de resolució de la secció tramitadora de l'expedient del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.  
  
Fonaments de dret  
  
Primer. La instrucció i la resolució d'este procediment administratiu correspon a la Generalitat, perquè la instal·lació elèctrica objecte d'esta es troba íntegrament al territori de la Comunitat Valenciana i no s'enquadra en les que preveu l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
Segon. Este servici territorial és competent per a resoldre d'acord amb el que disposa l'article 4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i considerant el que establix l'article 14 de l'Orde 3/2024, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant la qual es desplega el Decret 226/2023, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, la resolució del procediment és competència del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, ja que la potència que cal instal·lar és igual o inferior a 10 MW.  
Tercer. Segons l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica requerix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, i la tramitació i resolució han de fer-se de manera conjunta, segons establix l'article 21.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.  
A més, d'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d'energia elèctrica.  
  
Quart. Com que es tracta d'una central fotovoltaica que s'implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que establix l'article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, és aplicable el procediment que establix el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.  
Segons l'epígraf i de l'article 2 del DL 14/2020, l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable és el pronunciament de l'òrgan competent en matèria d'energia que, d'acord amb l'informe previ, preceptiu i favorable de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, autoritza a implantar una instal·lació de producció d'energia elèctrica que utilitza energia primària d'origen renovable en unes parcel·les concretes de sòl no urbanitzable i establix les condicions en què podrà realitzar-se esta implantació. Este pronunciament substituïx la intervenció que realitza la Generalitat en el procediment d'autorització d'usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable previst en la normativa d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.  
  
Quint. Segons el que indica l'article 25 del Decret llei 14/2020, l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant i haurà de ser favorable a l'efecte de poder atorgar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supòsits en els quals l'autorització esmentada no es requerisca d'acord amb la legislació d'ordenació del territori, urbanística i del paisatge.  
  
Els ajuntaments elaboraran els informes en matèria de paisatge requerits en la tramitació de centrals fotovoltaiques, sempre que no s'implanten en sòls no urbanitzables amb alguna protecció paisatgística i responguen a alguna d'estes característiques: a) ocupen menys de 10 ha de sòl no urbanitzable comú i disten de qualsevol altra planta més de 2 km; b) s'instal·len sobre sòls urbans i o urbanitzables que hagen superat l'avaluació ambiental estratègica; c) siguen d'iniciativa de les administracions o les entitats públiques adscrites i ocupen menys de 10 ha.  
  
Sext. De conformitat amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment no constituïx un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental.  
Sèptim. Les línies aèries es troben dins d'una zona definida com a àrea prioritària de reproducció, alimentació i dispersió de les aus, en virtut de la Resolució de 6 de juliol de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'amplien les zones de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució (DOGV 9138, 29.07.2021), per la qual cosa es troba en zona de protecció d'avifauna segons article 4.1.c del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'establixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, i, per tant, li són aplicables les prescripcions tècniques establides en este reial decret.  
Octau. D'acord amb l'article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'autorització administrativa d'instal·lacions de generació no es podrà atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d'accés i de connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.  
De conformitat amb l'article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, per a obtindre l'autorització de la instal·lació serà un requisit previ indispensable obtindre els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents per la totalitat de la potència de la instal·lació, sense perjuí que l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, disposa que les autoritzacions administratives d'instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d'accés que figure en el permís d'accés.  
D'acord amb la redacció vigent de l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d'instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada serà la inferior entre les dos següents:  
a) La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.  
b) La potència màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.  
Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que, una vegada comencen a tramitar-se, encara no hagen obtingut l'autorització d'explotació definitiva, segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.  
Nové. D'acord amb el que disposen l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, les persones sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a realitzar cada un dels projectes que presenten; tot això, sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als que estiguen exercint l'activitat. En el present s'han acreditat estes.  
  
D'acord amb l'article 30.1 del DL 14/2020, abans de la resolució, el promotor ha d'acreditar la disponibilitat efectiva dels recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat.  
El projecte, segons consta en l'expedient, es finançarà amb recursos propis d'un soci directe de l'empresa sol·licitant. Consta en l'expedient documentació acreditativa del compromís de finançament del projecte per part d'este soci.  
En el cas de canvis i amb la finalitat que es mantinga el compliment del que establix el precepte indicat anteriorment, qualsevol variació en la forma de finançament del projecte o en la participació dels socis accionistes de l'empresa promotora s'haurà de comunicar, i en este últim cas, haurà de constar la subrogació dels nous socis en els compromisos adquirits per a justificar esta capacitat, i serà causa de revocació de l'autorització administrativa en cas contrari, tal com s'indica en les condicions de compliment d'esta resolució.  
  
Dècim. D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.  
Onzé. D'acord amb l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric, per a la sol·licitud de l'autorització administrativa de construcció, el promotor presentarà un projecte d'execució amb una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable.  
DOTZÉ. Segons el que establix el capítol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i l'entorn una vegada finalitzada l'activitat, per a la qual cosa ha de constituir una garantia econòmica a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia per a autoritzar la instal·lació, l'import de la qual serà la capitalització del pressupost de desmantellament de la central fotovoltaica i de restauració del terreny i l'entorn afectat al tipus d'interés legal dels diners, amb la consideració d'una vida útil de la instal·lació de trenta anys. En cap cas este import serà inferior al 5 % del pressupost d'execució material del projecte tècnic. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.  
  
Tretzé. En virtut de la disposició transitòria única del Decret llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, les modificacions que establix este decret llei que afecten la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables seran aplicables als procediments en tràmit.  
  
Com que es tracta d'un projecte amb una potència de generació inferior o igual a 10 MW, en virtut de l'article 33.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, es tramita, des del 23 d'abril de 2022, pel procediment d'urgència, d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es reduïxen a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.  
Catorzé. Segons s'indica en l'article 45.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària haja de practicar-se en tauler d'anuncis o edictes, s'entendrà complida per la seua publicació en el diari oficial corresponent.  
Quinzé. Conforme al que es disposa en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estes podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
Setzé. L'eficàcia dels actes administratius quedarà demorada quan així ho exigisca el contingut de l'acte o estiga supeditada a la seua notificació, publicació o aprovació superior, segons el que estipula l'article 39 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.  
Desseté. Consten en l'expedient administratiu tots els informes preceptius i vinculants en matèria de territori i paisatge, així com la compatibilitat urbanística emesa per l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig i la sol·licitud dels preceptius informes d'acord amb l'article 24 i 30 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.  
Tal com s'ha indicat en l'antecedent dotzé, en data 10 de febrer de 2023 es va sol·licitar a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig l'informe preceptiu i no vinculant establit en l'article 30.2 del Decret llei 14/2020, sense constar en l'expedient resposta a esta petició. Transcorregut el termini per a l'emissió d'este informe, es continua la tramitació conforme a l'article 80 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 22 de la mateixa norma legal.  
  
En consideració d'això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, i, en concret, d'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, este Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes, resol  
  
  
Primer  
Autorització d'implantació en sòl no urbanitzable del projecte de central fotovoltaica FV Bayona Alta I per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
Atenent el sentit de l'informe emés per l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, s'atorga autorització d'implantació en sòl no urbanitzable a Univergy ES SPC 9, SL de la central fotovoltaica FV Bayona Alta I per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica, en les parcel·les següents:  
  
Municipi: Sant Vicent del Raspeig Polígon Parcel·la Referència cadastral  
 9 55 03122A009000550000MS  
Àrea de la superfície ocupada (ha) 2,99  
  
  
Sotmesa a les condicions següents:  
Servei de Gestió Territorial: Segons el que arreplega en el seu informe amb data d'1 de març de 2023:  
- El subsol a on es localitza la instal·lació se situa en àrees que cal millorar per a la recàrrega estratègica d'aqüífers. S'hauran de plantejar mesures correctores que incidisquen sobre la infiltració i la minimització de l'escolament i que se centren bàsicament en els aspectes següents:  
• Es mantindran les condicions d'infiltració amb els canvis de pendents, comptant amb una estratificació en forma de taules del terreny (nivells de topografia) entre zones de plaques solars i zones de pas, realitzades en sentit transversal al pendent i que disminuïsquen l'escolament i augmenten la infiltració.  
• S'han de plantar i conservar zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la infiltració amb la disminució dels escolaments.  
• S'han de fer tasques del sòl que en mantinguen la textura esponjosa, perquè es facilite la infiltració o, si és el cas, desenvolupar tasques agrícoles com a activitats complementàries.  
• El tancat perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable al flux.  
  
Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental: Segons el que arreplega en el seu informe amb data de 7 de juny de 2023:  
- S'haurà d'efectuar el mínim desbrossament, moviment de terres o compactat de sòl durant la construcció amb la finalitat de disminuir les escorrenties i evitar les pèrdues de sòl.  
- No s'haurà d'alterar la geomorfologia del terreny i ni es permet destruir els bancals, ribassos i estructures agràries que participen en la funció protectora del sòl i que eviten la pèrdua d'este per erosió, al mateix temps que afavorixen més infiltració d'aigua cap a capes subterrànies i eviten l'augment de les conseqüències patides en cas de sequera. Per això, la disposició dels mòduls fotovoltaics haurà d'ajustar-se als bancals i excloure la zona de pendents superiors al 25 %.  
  
- En la zona en què se situen els mòduls fotovoltaics, en acabar la fase de construcció, es disposarà d'una capa de mulch o biomassa llenyosa que evite l'erosió laminar fins que es tinga lloc el creixement de la vegetació herbàcia espontània.  
- En la superfície de la planta que no estiga ocupada pels equips i instal·lacions s'haurà de mantindre la vegetació existent o, com a mínim, instal·lar un estrat herbaci (gramínies o lleguminoses) amb l'objectiu de disminuir l'erosió hídrica i afavorir el manteniment de l'estructura edàfica.  
- L'última capa d'ompliment de rases de cablejat, tant en els recintes com les excavades per a l'execució de línia d'evacuació (sempre que esta no discórrega dins de la caixa del camí), s'haurà de fer aportant un mínim de 20 cm de terra vegetal (capes superficials de la terra d'excavació) per a afavorir la recolonització de la vegetació afectada, ja que suposarà un banc de llavors locals.  
  
- S'evitarà la tala de peus arboris existents dins del recinte o pròxims al clos, siguen espècies forestals o agrícoles i l'estrat arbustiu associat a estes amb l'objectiu de crear mosaics agroforestals.  
  
- El clos perimetral dels recintes de la planta complirà el que disposa l'article 3 apartat c del Decret 178/2005, pel qual s'establixen les condicions dels closos en el medi natural i dels tancaments cinegètics; este haurà de ser íntegrament de tipus cinegètic per a assegurar els desplaçaments naturals de la fauna silvestre.  
- A més, per a evitar la col·lisió d'aus contra el clos de la planta solar, s'hauran de col·locar plaques metàl·liques o d'un material plàstic, de color blanc i acabat mat de 20x20 cm (o 25x25 cm). Es col·locarà almenys una placa per obertura. Estes plaques s'han de ser revisar periòdicament i reposar les que puguen haver-se després per a evitar la pèrdua d'eficàcia de la mesura anticol·lisió.  
- Quan es requerisca mantindre o limitar el creixement de vegetació en la planta solar, no s'empraran herbicides i és recomanable la ramaderia extensiva o el desbrossament selectiu mecanitzat d'esta.  
- Per a minimitzar el possible impacte de la contaminació lumínica en la fauna, especialment aquella amb hàbits nocturns, quan es requerisca instal·lar lluminàries en l'àrea d'actuació de la planta, estes hauran de ser de baixa intensitat i consum i presentar un sistema d'apantallament que dirigisquen la llum només a les zones desitjades i per davall del pla horitzontal. S'intentarà que estos punts de llum s'instal·len només en llocs en els quals siga estrictament necessari (com ara edificis auxiliars).  
  
- La neteja i manteniment de panells es realitzarà únicament amb aigua, sense utilitzar productes químics.  
- La implantació de la planta fotovoltaica suposarà pèrdua d'hàbitat per a espècies de fauna silvestre presents en la zona associades a l'ecosistema agroforestal. La deterioració dels hàbitats comporta una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat; es proposen les mesures següents:  
• Mantindre els cultius existents o crear cobertures vegetals en totes les zones possibles de les parcel·les cadastrals que no s'utilitzen per a la disposició dels panells solars (mesura prevista anteriorment també per a la protecció del sòl). Instal·lació de caixes niu per a aus a l'entorn de la planta (4 unitats) i fer un seguiment anual per a verificar-ne l'eficàcia i el manteniment.  
• Seleccionar alguns punts d'interés, que actuaran a manera d'illes de vegetació com a refugi i zona d'alimentació per a la fauna local existent.  
El període de vigència d'esta autorització d'implantació serà de 30 anys, sense perjuí de les possibles pròrrogues que s'atorguen, amb una sol·licitud prèvia per la persona titular amb anterioritat al final del termini esmentat, i que estiguen justificades plenament.  
La caducitat de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable suposarà la caducitat de les autoritzacions energètiques concedides i l'obligació per part de la persona titular del desmantellament de la instal·lació i de la restauració del terreny i l'entorn afectat.  
De la mateixa manera, en cas de tancar definitivament la instal·lació, es produirà la caducitat de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, fet que s'especificarà en l'autorització del tancament.  
En el plànol que consta en l'annex I, es reflectix la zona delimitada per tancat per a ocupació, pels grups convertidors, d'energia solar a electricitat, així com les coordenades geogràfiques que la definixen.  
  
Segon  
Autorització administrativa prèvia del projecte de central fotovoltaica FV Bayona Alta I, incloent-hi la seua infraestructura d'evacuació exclusiva d'esta, així com l'autorització administrativa prèvia de la infraestructura d'evacuació que serà cedida al gestor de la xarxa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Atorgar autorització administrativa prèvia a la mercantil Univergy ES SPC 9, SL, per a instal·lar una central fotovoltaica i la infraestructura d'evacuació, que es detalla a continuació:  
  
DADES GENERALS DE LA CENTRAL ELÈCTRICA AUTORITZADA I ACCÉS A LA XARXA  
  
Denominació FV Bayona Alta I  
Titular Univergy ES SPC 9, SL.  
Tecnologia Fotovoltaica  
Termes municipals grups (província) Sant Vicent del Raspeig (Alacant)  
Termes municipals d'evacuació fins al punt de connexió amb la xarxa (província) Sant Vicent del Raspeig (Alacant)  
Potència nominal inversors (MWn) 2,275 (8 inversors de 330 kW, limitats de fàbrica)  
Potència pic dels mòduls fotovoltaics (MWp) 3,3696 (bifacials al guany màxim de l'especificació tècnica del fabricant)  
Potència instal·lada (MW) (segons l'article 3, RD 413/2014) 2,275  
Capacitat d'accés a la xarxa concedida (MW) 2,275  
Necessitat de sistema de control coordinat de potència (segons DA 1a, RD 1183/2020) No  
Xarxa a la qual es connecta: Distribució  
Punt de connexió amb la xarxa En la línia Bayona de l'ST Sant Vicent i, concretament, entre els suports 437536 i 437541 20 kV, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. El punt de connexió té afecció al nus de transport ST Sant Vicent 220 kV  
  
  
  
EMPLAÇAMENT DE LA PART DE LA CENTRAL AMB TANCAT PERIMETRAL  
  
Municipi: Sant Vicent del Raspeig Polígon: 9 Parcel·la: 55  
Nre. de zones 1  
Àrea de la superfície de tancat (m²) 29.900  
Àrea de la superfície ocupada per mòduls (m²) 12.470  
  
  
  
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DINS DEL TANCAT  
  
CAMP GENERADOR  
Nre. de mòduls FV 5.760  
Dimensions del mòdul (mm) 1909 x 1134 x 30  
Potència unitària màxima (Wp) 585  
Potència total mòduls (kWp) 3.369,6  
Tipus de cèl·lules Silici monocristal·lí  
Cares actives dels mòduls Bifacial  
Inclinació (°) N-S (25°)  
Orientació Fixa  
Ancoratge de l'estructura al terreny Clavament directe al terreny, sense fonamentació  
INVERSORS  
Nre. inversors 8  
Potència unitària nominal (kWn) 330 (limitada de fàbrica a 284,375)  
Potència total nominal (kWn) 2.640 (limitada de fàbrica a 2.275)  
 Tipus 1 Tipus 2  
Nre. inversors 4 4  
Nre. mòduls/strings 32 32  
Nre. strings/inversors 23 22  
Cablejat 6 mm² tipus PV-ZZ-F 6 mm² tipus PV-ZZ-F  
  
  
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  
Nre. total 1  
Potència (kVA) ONAN 3.000  
Tensió nominal (kV) 0,8/20  
Tipologia Cel·les SF6 / Dyn11  
CT servicis auxiliars  
Nre. 1  
Tensió nominal (kV) 0,4/0,8  
  
  
  
INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ D'ÚS EXCLUSIU / O NO COMPARTIT FINS AL PUNT D'ACCÉS I CONNEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ  
  
LÍNIA D'EVACUACIÓ DES DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ FINS A CENTRE DE PROTECCIÓ I MESURA  
  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Polígons i parcel·les afectades Polígon: 9 del TM Sant Vicent del Raspeig Parcel·la: 55  
Nre. línies (cable) evacuació 1  
Origen Centre de transformació  
Final Centre de protecció i mesurament  
Longitud total línia (m) 103 m (5 m d'entrada a CPM + 93 m de conductor en rasa  
+ 5 m d'entrada a CT)  
Tensions nominals cable (U0/Un) kV 12/20  
Freqüència (Hz) 50  
Tipus de conductor A L'HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x150) mm²  
Tipus de canalització Directament soterrada  
Potència admissible (MVA) 9,526  
  
  
  
CENTRE DE PROTECCIÓ I MESURAMENT  
Nre. total 1  
Tipus PFU-5/20 en edifici de formigó prefabricat  
Dimensions exteriors (mm) 6.080 x 2.380 x 3.045  
Tensió nominal (kV) 0,4/20  
Tipologia Cel·les SF6 / OLI, 2L+4P  
CT servicis auxiliars  
Nre. 1  
Potència (kVA) ONAN 25  
  
  
  
LÍNIA 20 kV CPM - CS  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 20  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 24  
Municipis afectats Sant Vicent del Raspeig  
Província afectada Alacant  
Polígons i parcel·les afectades Polígon: 9 del TM Sant Vicent del Raspeig Parcel·les: 55  
Origen instal·lació Centre de protecció i mesurament  
Final instal·lació Centre de seccionament  
Longitud (m) 12 m (5 m d'entrada a CPM + 2 m de conductor en rasa  
+ 5 m d'entrada a CS)  
Tipus de conductor A L'HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x150) mm²  
Tipus de canalització Directament soterrada  
Nre. de circuits 1  
Potència admissible (MVA) 9,526  
  
  
  
INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ QUE SE CEDIX AL GESTOR DE LA XARXA FINS AL PUNT D'ACCÉS I CONNEXIÓ  
  
Centre de seccionament  
Emplaçament: parcel·la 55 del polígon 9 del terme municipal de Sant Vicent del Raspeig (Alacant).  
El centre de seccionament serà de formigó prefabricat, de dimensions 3.760 x 2.500 i altura 3.300 mm (l'altura útil des del nivell del terreny és de 2.770 mm), i s'emprarà per al seu aparellament cel·les prefabricades davall envolupant metàl·lica de SF6. El centre de transformació tindrà un conjunt de cel·les 3L+1A de SF6 amb tres cel·les de línia automatitzades, equipades amb interruptor-seccionador i seccionador de connexió a terra, i una cel·la de servicis auxiliars.  
  
LÍNIA 20 kV des de CS fins a línia LAAT Bayona  
  
Emplaçament: parcel·la 55 del polígon 9 del terme municipal de Sant Vicent del Raspeig (Alacant).  
  
Origen Centre de seccionament  
Final Doble entroncament amb l'LSMT Bayona  
Longitud total línia (m) 41 m (13 m de pujada al suport + 26 m de conductor en rasa  
+ 2 m d'entrada a CS)  
Tipus d'instal·lació Línia subterrània  
Tensió nominal (kV eficaç) 20  
Sistema Doble circuit  
Tipus de cable HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm² Al  
Potència admissible 11.951,15 kW  
Tipus de canalització En rasa directament enterrada  
Nou suport a instal·lar en la línia LAAT Bayona  
  
  
Emplaçament: parcel·la 55 del polígon 9 del terme municipal de Sant Vicent del Raspeig (Alacant).  
Nou suport a instal·lar en la línia existent LAAT L-Bayona propietat del gestor de la xarxa de distribució i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, entre els suports existents 437537 i 437538, i tindrà funció d'alineació-amarrament.  
Tipus de suport C-2000-18, amb pes 732 kg, amb creuera recta i se situarà en el punt definit per les coordenades georeferenciades (coordenades ETRS89, projecció UTM fus 30): X=717.376,66; Y=4.254.554,93.  
Forma part de la infraestructura d'evacuació de la planta el centre de seccionament i la connexió mitjançant doble entroncament amb la línia subterrània existent LMT Bayona de 20 kV de l'ST Sant Vicent, pertanyent a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. El punt de connexió té afecció al nus de transport ST Sant Vicent 220 kV. No obstant això, després de l'execució de l'obra i l'emissió del corresponent certificat final d'obra, abans de l'autorització d'explotació, està prevista la cessió de l'esmentat centre de seccionament i la derivació, incloent-hi la connexió a favor de la distribuïdora, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de manera que esta part de la infraestructura d'evacuació estaria a nom de la distribuïdora en la realització de posada en marxa de la instal·lació.  
  
  
Pressupostos de les instal·lacions  
  
Pressupost global d'execució (€) 1.226.520,00 € (dels quals 97.504,80 € corresponen a la línia d'evacuació)  
Pressupost de desmantellament i restauració (€) 96.193,56 €  
  
  
Les autoritzacions referides s'atorguen condicionades al compliment de les determinacions que preveuen els condicionants imposats per les diferents administracions i organismes, i que han acceptat els titulars d'esta autorització.  
La persona titular de l'autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el desplegament reglamentari d'esta; en particular, els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil ha d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i els requisits que establix l'autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s'atorgue podran ocasionar que es revoque.  
D'acord amb el paràgraf segon de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre necessàriament la part titular, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.  
  
Per als treballs que es realitzen en terreny forestal o a una distància inferior o igual a 100 metres d'este, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessari presentar davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, amb 20 dies naturals d'antelació a l'inici dels treballs, una declaració responsable, acompanyada de la documentació indicada en l'article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.  
  
Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica autoritzades hauran d'inscriure's en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, amb una acreditació prèvia del compliment dels requisits i segons el procediment establit reglamentàriament.  
  
L'annex II reflectix la disposició dels mòduls fotovoltaics, així com la infraestructura d'evacuació.  
  
Tercer. Autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt segon  
Atorgar les autoritzacions administratives de construcció per a les instal·lacions descrites en el punt segon de la present resolució, sobre la base dels projectes d'execució, i annexos a estos, que es relacionen a continuació i consten en l'expedient instruït:  
- «Projecte refós d'instal·lació de planta solar fotovoltaica FV Bayona Alta connectada a xarxa d'abril de 2024 visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Burgos i Palència en data de 2 de maig de 2024, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que té la titulació indicada, no està inhabilitat i que complix els requisits legals per a l'exercici de la professió), i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmades pel tècnic projectista el 14 de maig de 2024. El projecte citat inclou el centre de seccionament i línia d'alta tensió fins a la seua connexió en un nou suport a col·locar en una línia existent propietat de la companyia distribuïdora, que cal cedir a esta.  
Els condicionats que establixen els informes de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig en matèria de paisatge i del Servei de Gestió Territorial s'arrepleguen en este projecte.  
Esta autorització habilita les persones titulars d'esta a construir les instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
1. Les instal·lacions s'han d'executar segons el projecte o els projectes presentats, els annexos, si és el cas, i d'acord amb els condicionants tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general afectats per les instal·lacions presents i que ha acceptat la part sol·licitant. En cas que, per a fer-ho, siga necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular d'esta autorització ha de sol·licitar a este òrgan l'autorització corresponent prèviament a l'execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.  
  
2. Les instal·lacions que s'executaran han de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries. Així mateix, el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'establixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en les línies elèctriques d'alta tensió.  
3. Amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, serà requisit imprescindible per a atorgar-la que la titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la limitació dels inversors i que estos complixen la funcionalitat limitadora del fet que en cap règim de funcionament de la central s'injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d'accés atorgada.  
4. La central elèctrica objecte d'esta resolució, d'acord amb la potència instal·lada d'esta, haurà de complir les prescripcions tècniques i d'equipament que, sobre esta qüestió, establix l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de normativa de desplegament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesurament en temps real i la resta d'obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d'instal·lacions en què estes s'enquadren.  
5. Condicionat al pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats, davant de l'Agència Tributària Valenciana, en relació amb el contracte subscrit per a la disponibilitat dels terrenys, que s'haurà d'elevar a escriptura pública, i tots dos hauran de presentar-se en este servici territorial en el termini d'un mes des de la notificació d'esta resolució.  
6. D'acord amb l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, el període d'execució de les instal·lacions no serà superior a díhuit (18) mesos, que es comptarà des de l'endemà de la notificació d'esta resolució. No obstant això, abans que finalitze, se'n podrà sol·licitar una ampliació concreta amb una sol·licitud motivada davant d'este òrgan, que s'haurà d'acompanyar, a este efecte, de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
Les pròrrogues de dates o ampliacions de terminis s'atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards produïts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l'autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudiquen tercers.  
En cap cas podran atorgar-se pròrrogues o ampliacions de termini que vagen més enllà de les dates de caducitat dels permisos d'accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d'impacte ambiental per a l'inici de les obres o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.  
Tampoc caldrà atorgar-les quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l'execució i la posada en marxa d'este per no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a la realització, o l'entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d'ajornar-se perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.  
Segons la documentació presentada per a acreditar la capacitat economicofinancera de l'empresa sol·licitant i de la viabilitat del projecte, basada en el finançament del 100 % del pressupost d'execució amb fons propis dels socis que s'han declarat en el procediment, haurà de justificar-se a este centre directiu en el termini màxim d'un (1) mes que estos socis han posat estos fons a la disposició de la titular de la present autorització. La present resolució quedarà revocada, amb un tràmit d'audiència previ, en cas contrari.  
Tenint en compte que s'ha acreditat la disposició de manera efectiva de recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució mitjançant un compromís aprovat per l'òrgan d'administració/govern de l'empresa, qualsevol canvi en relació amb els membres o socis directes o indirectes de la mercantil s'haurà de comunicar a este òrgan substantiu en el termini màxim de 10 dies des que es produïsca la variació, i en esta comunicació haurà de constar que els nous socis s'han subrogat en les obligacions i els compromisos del titular anterior, ja que d'una altra manera no es complirà el que establix l'article 30.1 del Decret llei 14/2020, i podrà ser causa de revocació de la resolució.  
La caducitat dels permisos d'accés i connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s'hagen atorgat i la necessitat d'obtindre'n de noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjuí que puguen convalidar-se certs tràmits, les quals només es podran tornar a atorgar després d'obtindre els nous permisos d'accés i connexió per part dels agents gestors i els titulars, respectivament, de les xarxes.  
  
Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol mena o denominació vinculades a l'ocupació del sòl o edificacions.  
En tot cas, s'ha de complir el termini establit per a acreditar l'obtenció de l'autorització d'explotació definitiva que arreplega l'article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.  
  
7. La persona titular d'esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.  
8. La persona titular d'esta resolució haurà de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
9. Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d'energia podrà fer les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
  
10. Una vegada finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l'autorització d'explotació provisional per a proves, segons el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i en els termes que establix l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
11. Amb esta sol·licitud s'han de presentar els certificats de direcció i final d'obra subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que s'adeqüen als reglaments tècnics en la matèria segons el que establix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte de la present autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d'obra esmentats no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s'acompanyaran de la declaració responsable oportuna, segons indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, del 3 de novembre de 2010.  
  
12. Igualment, s'ha d'adjuntar la documentació requerida segons la ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió; la ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques que el complementen.  
13. Consten els acords dels terrenys pels quals discorren les infraestructures d'evacuació/línies d'interconnexió de la instal·lació.  
Així mateix, s'ha de presentar la cartografia de la instal·lació efectivament executada, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obertes compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià i segons el format establit per l'òrgan substantiu.  
Es justificarà documentalment que el projecte executat s'ajusta als condicionats imposats en esta resolució. Abans d'emetre l'informe previ a l'autorització d'explotació, el servici territorial sol·licitarà de les administracions i els organismes que els han emés la conformitat de l'obra executada respecte d'estos.  
Les persones titulars d'esta autorització podran sol·licitar l'autorització d'explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d'obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per a la qual cosa és igualment aplicable el que s'indica en el paràgraf anterior.  
14. Conforme a l'article 28 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no superior a 3 mesos des de l'obtenció d'esta autorització administrativa de construcció, l'extensió del termini per a complir la fita que arreplega l'article 1.1.b 5é del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, d'obtenció de l'autorització d'explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l'autorització administrativa d'explotació supere els 8 anys. En esta sol·licitud s'ha d'indicar, almenys:  
1. El semestre de l'any natural en què la instal·lació obtindrà l'autorització administrativa d'explotació i   
2. El compromís d'acceptació expressa de la impossibilitat d'obtenció de l'autorització administrativa d'explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb anterioritat a l'inici del semestre indicat.  
15. La persona titular té l'obligació de constituir una garantia econòmica per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i el seu entorn, per un import de 251.100,63 € (dos-cents cinquanta-un mil cent seixanta-tres), i haurà d'acreditar-ne la constitució deguda (amb l'aportació de la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional de la instal·lació, requisit indispensable per a poder atorgar-se esta.  
  
La garantia haurà de depositar-se en l'Agència Tributària Valenciana, amb l'òrgan competent en matèria d'energia que atorga l'autorització, hi hauran de constar les dades de la instal·lació (nom, potència instal·lada, municipis a on se situen els grups generadors) i que es deposita per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l'entorn.  
  
Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.  
  
16. L'autorització d'explotació provisional no podrà concedir-se si la totalitat de les instal·lacions d'evacuació, incloent-hi les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de transport, no estan finalitzades i amb autorització d'explotació, de manera que l'entrada en servici de la central elèctrica puga ser efectiva.  
17. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació provisional, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l'article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica l'article 41 pel que fa a la caducitat i a la cancel·lació d'esta inscripció.  
D'acord amb el que indica l'article 39.6 de l'esmentat Reial decret 413/2014, la inscripció de la instal·lació en el Registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d'esta.  
18. Finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la persona titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l'autorització d'explotació definitiva segons el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i segons el Decret 88/2005, de 29 d'abril. S'hi han d'adjuntar els certificats pertinents segons el que s'ha indicat en els punts anteriors.  
19. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l'article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. No sol·licitar les autoritzacions d'explotació dins del termini podrà suposar la caducitat de les autoritzacions concedides, amb la resolució prèvia.  
20. S'advertix que, si en el transcurs de l'execució del projecte i per a la connexió de la infraestructura d'evacuació de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura titularitat i en servici propietat d'i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, és necessari tramitar una modificació de les instal·lacions de la xarxa de distribució, haurà d'iniciar-se l'expedient administratiu corresponent i serà l'empresa distribuïdora la que haurà de presentar la sol·licitud corresponent com a titular de la instal·lació.  
21. La persona titular de la instal·lació té l'obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l'entorn afectats una vegada caducades les autoritzacions o pel tancament definitiu de la instal·lació. Ha d'obtindre l'autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l'article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.  
22. La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia, d'acord amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat. Així mateix, no podran transmetre's les autoritzacions concedides mentres la central no estiga completament executada i haja obtingut l'autorització d'explotació.  
23. Tal com indica l'article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l'exacció dels tributs que corresponga legalment per la prestació del servici municipal o per l'execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.  
  
El respectiu cànon d'ús i aprofitament l'establirà l'ajuntament en la llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d'edificació i de les obres necessàries per a la implantació de la instal·lació, i el pressupost d'execució material del total de la instal·lació ascendix a 1.226.520,00 € (un milió dos-cents vint-i-sis mil cinc-cents vint euros). El cànon es pagarà d'una sola vegada en ocasió de l'atorgament de la llicència urbanística i l'ajuntament podrà acordar, a sol·licitud de la part interessada, el fraccionament o l'ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L'atorgament d'una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.  
L'ajuntament podrà acordar la reducció de fins a un 50 % quan la instal·lació siga susceptible de crear ocupació de manera significativa en relació amb l'ocupació local. L'impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s'integraran en el patrimoni municipal del sòl.  
24. Segons el que establix l'article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, els permisos d'accés i de connexió d'instal·lacions construïdes i en servici, caducaran quan, per causes imputables a la persona titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze l'abocament d'energia a la xarxa per un període superior a tres anys.  
  
Quart. Aprovació del Pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l'entorn afectat.  
Aprovar el Pla de desmantellament i de restauració del terreny i l'entorn afectat referit a la instal·lació descrita en l'apartat segon, el pressupost del qual ascendix a 96.193,56 € (noranta-sis mil cent noranta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims d'euro) i, amb l'abast següent, en atenció a l'informe favorable emés per l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, del 2 de febrer de 2024: la remoció i la restitució dels terrenys comprendran les actuacions següents:  
  
• Retirada de les estructures fixes (tancat, estructura de suport dels mòduls, cablejats, caixes de registre, perfils…) i evitar l'abandó de qualsevol element en el medi.  
• Reutilització o reciclatge dels components retirats i transferir-los a gestors autoritzats perquè estos procuren valorar-los en la mesura que siga possible.  
• Restauració o recuperació ambiental de les superfícies afectades després del desmantellament de les instal·lacions.  
Els passos que cal seguir per a l'adequació dels terrenys que han albergat la planta solar seran els següents:  
• S'haurà de descompactar prèviament a l'aportació de les terres vegetals, cosa que es durà a terme amb mitjans mecànics. Es milloraran les característiques físiques del sòl, descompactant-lo, a fi d'evitar la formació de reguerons o regalls.  
• S'avaluarà el volum de terres necessàries per a cobrir íntegrament les superfícies alterades per les labors de desmantellament, així com per a restaurar les àrees que albergaven infraestructures diferents.  
• Es condicionaran els terrenys afectats per a aconseguir així pendents suaus i no discordants amb la topografia regnant en l'àrea. Estes superfícies es localitzaran al voltant de les infraestructures que cal restaurar.  
• S'hi identificaran les superfícies o les àrees d'extracció de terres vegetals, que hauran de comptar amb els permisos mediambientals corresponents. Les característiques agrològiques hauran de ser similars als sòls afectats (mateixa textura, color, permeabilitat...).  
• Es realitzarà també una aportació d'adob i una remenada posterior amb mitjans mecànics.  
Els passos que cal seguir per a l'adequació dels terrenys que han albergat la planta solar seran els següents:  
1) Desmantellament de la instal·lació elèctrica BT.  
Desconnexió i arreplega de cablejat d'interconnexió de mòduls, d'inversors, de cablejat elèctric instal·lat en rases sota terra i d'elements de connexió i protecció.  
Desmantellament de les rases amb posterioritat al desmuntatge de les estructures de suport dels mòduls fotovoltaics i dels bàculs de les càmeres de videovigilància. Per a fer-ho, es recuperaran totes les arquetes i caldrà restituir les zones afectades del terreny mitjançant rebliment de rases.  
2) Desmantellament dels mòduls fotovoltaics.  
3) Desmantellament de l'estructura suporte dels mòduls. Produirà residus, fonamentalment inerts (bàsicament, metall). Se separaran els que es puguen reutilitzar, quan les seues característiques i ús ho permeten, dels que es consideren deixalles.  
4) Desmantellament d'LSATS, bàculs i casetes.  
Esta part del desmantellament es farà sense entrar en conflicte amb les indicacions de la companyia distribuïdora, amb una consulta prèvia. Es preveu que els treballs consistisquen en:  
1. Desconnectar les línies subterrànies d'alta tensió del CT al CPiM, d'este al CS, així com els servicis auxiliars.  
2. Desconnexió i desmuntatge de bàculs utilitzats en el sistema de videovigilància.  
3. Desmantellament de les rases. Per a fer-ho, es recuperaran totes les arquetes i caldrà restituir les zones afectades del terreny mitjançant rebliment de rases.  
4. Desconnectar els equips de control, les cel·les de mesura, els transformadors i els ferratges, i tots els elements es guardaran si són susceptibles de ser usats com a recanvis per a emergència o reutilitzats en instal·lacions similars.  
5) Demolició de l'estructura de formigó i formigó armat i excavació de terres dels edificis del CT i CPiM amb mitjans mecànics.  
6) Desmantellament del tancat perimetral. Es procedirà al desmuntatge de la malla metàl·lica i dels pals de tub d'acer reforçat i galvanitzat que constituïxen el tancat perimetral del parc fotovoltaic extraient els tacs prismàtics de formigó en massa, i gestió de cada residu segons la seua naturalesa.  
7) Restitució dels nous vials interns i les seues cunetes.  
Serà necessari restituir el sòl afectat per la construcció de nous vials interns que donen accés a la planta solar fotovoltaica. El terreny haurà patit un desbrossament i una compactació que s'ha d'esmenar perquè quede en el mateix estat previ a la instal·lació del parc.  
  
Amb esta intenció, només seran objecte de desmantellament els vials de nova construcció, atés que els vials disponibles complixen la funció d'accés i via de comunicació als terrenys confrontants; per tant, hauran de quedar-se per a mantindre esta funció.  
Per a la recuperació del sòl ocupat pels vials de nova construcció i les seues cunetes, es proposa una escarificació del terreny amb la intenció de descompactar-lo. A continuació, es reblirà amb terra apropiada; esta actuació pertany a la restauració de sòl.  
8) Restauració de les rases: es tindrà en compte que l'extracció d'esta xarxa podria alterar la vegetació que de manera natural haja cobert la superfície que cobrix les línies elèctriques. Este pla preveu l'extracció del cablejat, fet que implicaria desbrossar, obrir les rases, tornar a tancar i restaurar.  
9) Restauració vegetal i paisatgística.  
Es restaurarà el medi amb espècies pròpies de la zona geogràfica. Les tasques consistiran en:  
1. Preparació del terreny.  
• Neteja manual d'enderrocs, materials i fem presents en la superfície.  
• Aportació de terra vegetal en zones amb sòl degradat.  
• Estesa de terra vegetal mitjançant ajuda mecànica, en pendents inferiors al 30 %, arribant a una profunditat de llaurada de 50 cm, amb remoció de terra sense extracció.  
2. Subsolatge del sòl solt amb ajuda mecànica. El marc de plantació utilitzat és un quadrat de 5x5 metres.  
3. Compra d'exemplars vegetals:  
S'utilitzaran un total de 3.000 plantes:  
• 600 de timó (Thymus vulgaris)  
• 600 de romer (Salvia rosmarinus)  
• 600 de ginesta (Ginesta sphaerocarpa)  
• 600 de lavanda (Lavandula angustifolia)  
• 600 d'espart (Spartium junceum)  
Per a l'elecció d'espècies s'ha tingut en compte tant les plantes observades en camp com el mapa forestal espanyol i les sèries de vegetació de Rivas Martínez.  
La densitat de plantació és d'aproximadament 350 plantes/ha. Es considera una densitat adequada, ja que es busca afavorir l'aparició d'espècies naturals de la zona, d'esta manera es deixen espais i recursos per a estes i s'evita la pèrdua de sòl per erosió.  
4. Plantació.  
• Trasllat des dels vivers forestals locals fins a una distància de 500 m, de planta forestal d'1-2 sabes certificades i subministrades en envàs en sòls amb pendent inferior al 35 %.  
• Plantació manual de planta forestal de 2 sabes com a mínim, presentada en envàs, feta amb aixada en sòl solt prèviament preparat i amb pendent inferior a 35 %.  
• Reg d'establiment de planta forestal mitjançant camió cisterna 131/160 CV.  
La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l'autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, segons el que indica el Decret llei 14/2020.  
  
  
Quint. Publicacions, notificacions i comunicacions que es faran d'esta resoluci  
Ordenar, de conformitat amb el que disposa l'article 31 del Decret llei 14/2020:  
- La publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, i es fa constar que la publicació s'efectuarà igualment als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d'esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a les que s'ha intentat notificar, però no s'ha pogut aconseguir.  
  
- La publicació en el lloc d'internet de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l'apartat d'«Energia» (https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er en castellà, i https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er en valencià).  
- La notificació/comunicació de la present resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o han hagut d'intervindre, en el procediment d'autorització; les que han emés, o hagueren d'emetre, un condicionat tècnic al projecte d'execució, a les persones titulars de béns i drets afectats i a la resta de parts interessades en l'expedient.  
Les autoritzacions concedides es traslladaran a l'Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.  
D'acord amb el paràgraf segon de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre el sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix la resolució actual, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.  
  
Serà causa de revocació d'esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l'incompliment o la inobservança de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l'incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s'han tingut en compte per a l'atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d'accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que atorga esta resolució.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, és possible interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Energia i Mines en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació d'esta, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
Alacant, 17 de maig de 2024.- La cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant: Rosa María Aragonés Pomares.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9860, del 30-05-2024 (2024/5030)

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2024, del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por la que se otorga a Univergy ES SPC 9, SL, autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado para una central fotovoltaica, ubicada en el término municipal de San Vicente del Raspeig, de potencia instalada de 2,275 MW, denominada FV Bayhona Alta I, incluida su infraestructura de evacuación. ATALFE/2021/47.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9860

Fecha DOGV
:   30-05-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/5030

CVE


Fecha del documento
:   17-05-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo](javascript:void(0))
    * [energía solar](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2024, del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por la que se otorga a Univergy ES SPC 9, SL, autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado para una central fotovoltaica, ubicada en el término municipal de San Vicente del Raspeig, de potencia instalada de 2,275 MW, denominada FV Bayhona Alta I, incluida su infraestructura de evacuación. ATALFE/2021/47. [2024/5030]  
  
Antecedentes  
  
Primero. Solicitud  
UNIVERGY ES SPC 9, SL., mediante representante debidamente acreditado, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 26 de marzo de 2021, con núm. de registro GVRTE/2021/793631, en la que solicita autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, y la aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado, relativos a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada «FV Bayona Alta I», de potencia nominal 2,405 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 2,5896 MWp, a ubicar en el término municipal de San Vicente del Raspeig (Alicante), incluida su infraestructura de evacuación exclusiva.  
Conforme a las características y ubicación de la instalación solicitada, esta está sometida al procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (en adelante Decreto ley 14/2020). Para la tramitación de la misma se incoa por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, (en adelante STIEMA), el expediente ATALFE/2021/47.  
Consta en el expediente la justificación del ingreso de la tasa administrativa correspondiente en fecha 8 de abril de 2021, que cubre el presupuesto del proyecto de la instalación que finalmente se ha sometido a autorización.  
Con fecha 6 de abril de 2021 en vista de la documentación presentada, se acuerda la admisión a trámite por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante de la solicitud de autorización para la instalación de producción de energía eléctrica de 2,405 MW de potencia instalada, según definición vigente en ese momento, promovida por UNIVERGY ES SPC 9, SL. a ubicar en el término municipal de San Vicente del Raspeig, provincia de Alicante, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1.1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.  
Segundo. Información pública  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación, junto con la documentación presentada han sido objeto de información pública durante el plazo de quince (15) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en los siguientes medios:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 24 de febrero de 2023,  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 21 de febrero de 2023 y  
El STIEM de Alicante, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización, requiriendo de aquel le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente. El anuncio ha sido publicado en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, desde el 27 de febrero hasta el 17 de marzo de 2023.  
Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica (en castellano) y https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica (en valenciano).  
La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:  
- Proyecto. Denominación: «Proyecto de instalación solar fotovoltaica «Bayona Alta I» de 2,275 kW conectada a red».  
- Proyecto infraestructura evacuación a ceder al gestor de la red, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. Denominación: «Instalación de LSAT 20 kV y centro de seccionamiento para PSFV «Bayona Alta I» de 2.589,60 kW».  
- Estudio de Integración Paisajística.  
- Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.  
- Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.  
- Separatas dirigidas a:  
• Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.  
• I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
• Confederación Hidrográfica del Júcar.  
• Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.  
• Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad  
- Documentación Ambiental.  
Tercero. Alegaciones  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se ha presentado 1 alegación.  
Dicha alegación ha sido contestada por escrito y notificadas, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento.  
Cuarto. Condicionados  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de quince (15) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
1. Resolución de autorización emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar O.A. para la instalación, en zona de policía de cauce público, de fecha 21 de abril de 2021, con los siguientes condicionados:  
- Dado que la actuación (planta fotovoltaica) se encuentra en zona catalogada como con riesgo de inundación, las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta dicho riesgo y las instalaciones de producción de energía eléctrica se dispondrán a una cota tal que no se vean afectadas por la avenida con periodo de retorno de 500 años, así como cumplir con lo dispuesto en el artículo 14.bis del RDPH (o 9 bis, 9ter).  
- Toda la actuación se situará fuera de los terrenos de Dominio Público Hidráulico y fuera de la zona de servidumbre (5 metros, desde el margen) del cauce. Para este expediente se considerará como límite del cauce la cabeza del talud de cada una de las márgenes. En caso de duda, la alineación del margen le será indicará por el Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
- Los vallados de la parcela donde se localiza la planta solar fotovoltaica, se realizarán a más de 5 metros de la margen de los cauces próximos, garantizando la efectividad de la servidumbre.  
- Queda totalmente prohibido el vertido de aguas y productos residuales al cauce público o al subsuelo.  
2. Informes favorables de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fechas 7 de junio y 3 de julio de 2023 condicionado a las medidas recogidas en el Resuelvo Primero de la resolución.  
El promotor manifiesta conformidad con los informes en fecha 20 de julio de 2023.  
3. Informe del Servicio de Gestión Territorial de fecha 1 de marzo de 2023 en el que se concluye que la instalación «se encuentra afectada por riesgo de inundación, siendo no viable a expensas de la presentación de un estudio de inundabilidad, mientras que su línea de evacuación se considera viable, según las consideraciones finales, atendiendo las determinaciones del PATRICOVA, y las consideraciones y normativas de aplicación y las cartografías oficiales de ordenación del territorio.  
Adicionalmente a lo expuesto, la planta se instala en parte, sobre suelos de elevada capacidad agrológica, de acuerdo a criterios de un uso sostenible y racional del suelo, la ocupación de este tipo de suelos deberá minimizarse.»  
El informe especifica la necesidad de la presentación de un estudio de inundabilidad para concernir o no la afección por peligrosidad de inundación.  
Por otra parte, se señala que: «se deberá evitar el uso de suelo de elevada capacidad agrológica, visto que la superficie de suelos de moderada capacidad agrológica es elevada en el término municipal de San Vicent del Raspeig, y por tanto, se deberá estudiar la reubicación de la planta solar en zonas aptas o minimizar la ocupación de estos tipos de suelo (coincide con la zona con afección por peligrosidad de inundación).»  
El promotor de la instalación responde al informe emitido por el Servicio de Gestión Territorial en fecha 14 de marzo de 2023, adjunto nuevo estudio de inundabilidad con lo solicitado por dicho servicio, estableciendo medidas para la infiltración y justificando la zona de implantación elegida respecto de otras alternativas en la zona. Se traslada la documentación al Servicio mencionado para nuevo informe.  
En fecha 14 de julio de 2023 el Servicio de Gestión Territorial emite informe desfavorable del estudio de inundabilidad presentado y se concluye, que la instalación de la planta solar fotovoltaica viable condicionada, conforme a las determinaciones normativas del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe. Se indica que la zona noreste debe quedar libre de módulos para mitigar la posible afección.  
En cuanto a la justificación hecha por el promotor sobre la capacidad agrológica el Servicio de Gestión Territorial la considera adecuada.  
En fecha 3 de agosto de 2023 el promotor de la instalación acepta el condicionado del Servicio de Gestión Territorial dejando libre de módulos la zona noreste con la consiguiente reducción del vallado, cambiando la disposición de los módulos pasando de seguidores a un eje con los módulos dispuestos de norte a sur, a una estructura fija de este a oeste.  
En fecha 8 de enero de 2024 el Servicio de Gestión Territorial, revisada la nueva disposición de la instalación emite informe indicando que el nuevo proyecto es viable condicionado la presentación de un nuevo proyecto de ejecución con la nueva distribución, conforme a las determinaciones normativas del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.  
El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 17 de enero de 2024.  
4. Informe del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en materia de infraestructura Vede y Paisaje de fecha 2 de febrero de 2024, donde se informa favorablemente la integración paisajística de la actuación propuesta y el plan de desmantelamiento de la misma.  
El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 13 de febrero de 2024.  
Los siguientes organismos no han contestado a la solicitud efectuada: el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig respecto al artículo 24 del DL 14/2020 e iDE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a las autorizaciones.  
Quinto. Adaptacion a condicionados  
Debido a los condicionantes indicados por el Servicio de Gestión Territorial en sus informes se presenta «Proyecto de desarrollo refundido Instalación de planta solar fotovoltaica PSFV Bayona Alta conectada a red» de abril de 2024 (visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia en fecha 2 de mayo de 2024, junto con la declaración responsable del técnico proyectista (que posee la titulación indicada, no está inhabilitado y que cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión), y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmadas por el técnico proyectista del 14.05.2024), cuyas modificaciones consisten en:  
- Eliminación de la zona noreste de la instalación, con la reducción de la superficie del vallado de la instalación, desde 3,53 hasta 2,99 ha.  
- Se modifica la distribución de las filas de módulos pasando de una estructura de seguidores a un eje (norte a sur) hasta una estructura fija (de este a oeste).  
- El proyecto refundido ha pasado de una cantidad inicial de 4.316 módulos bifaciales de 642 W de potencia máxima (considerando la ganancia máxima especificada por el fabricante) hasta la cantidad de 5.760 módulos bifaciales de 585 W· de ganancia máxima (considerando la ganancia máxima especificada por el fabricante). Por lo que la potencia pico de la instalación pasa de 2.589,6 kWp a 3.369,6 kWp.  
- Se modifica la cantidad y potencia de los inversores, de 13 inversores de 185 kW pasa a 8 inversores de 330 kW. Por lo que la potencia de inversores pasa de 2,405 MW a 2,64 MW, pero se limitará de fábrica dicha potencia a una potencia instalada de 2,275 MW.  
Revisado este se observa que las modificaciones mencionadas, conforme al artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se deban considerar como sustanciales. Por tanto, conforme el artículo 23.5 del Decreto ley 14/2020 no será necesario someter de nuevo al trámite de información pública estos cambios, al contar también con la cesión del correspondiente derecho de las personas propietarias afectadas por estos.  
Décimo. Implantación en suelo no urbanizable  
Consta informe de compatibilidad urbanística municipal favorable emitido el 7 de febrero de 2023 por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, en virtud del artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, respecto a las parcelas donde se ubicarán los grupos generadores.  
Constan en el expediente informes favorables del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en materia de paisaje y del Servicio de Gestión Territorial, de fechas 2 de febrero y 8 de enero de 2024, respectivamente, este último servicio dependiente de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. Los condicionados recogidos en los mismos, se indican en el punto primero de la parte dispositiva de la presente resolución.  
Décimo primero. Evacuación y conexión a la red  
Consta garantía económica para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de distribución, depositada en fecha 11 de junio de 2020 ante la Agencia Tributaria Valenciana con número de garantía 032020V130, para una instalación de producción denominada «FV BAYONA ALTA» de tecnología fotovoltaica a ubicar en el término municipal de San Vicente del Raspeig y de 6,99636 MWp instalados, por importe de 279.854,40 € (doscientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta céntimos de euro) correspondientes a una cuantía equivalente a 40 €/kW instalados, en virtud del artículo 66 bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
El promotor dispone de los permisos de acceso y conexión otorgados por la empresa distribuidora, de fecha 8 de octubre de 2020 y actualizados en fecha 14 de junio de 2021, relativos a la solicitud de la instalación «FV Bayona Alta I», con una potencia de acceso concedida de 2,275 MWn en 20 kV en la línea «Bayona» de la ST San Vicente y, concretamente en un nuevo apoyo situado entre los apoyos 437536 y 437541.  
A la vista del contenido y pronunciamientos de dichos permisos, debe considerarse que las instalaciones no generarán incidencias negativas en el Sistema.  
Décimo segundo. Acreditaciones previas a la resolución  
Consta en el expediente justificación de los criterios energéticos específicos para la implantación y diseño de centrales fotovoltaicas, recogidos en el artículo 11 del Decreto ley 14/2020.  
El agente promotor acredita los siguientes aspectos, tal y como establece el artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020, de forma previa a la resolución del procedimiento:  
- Capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto, así como que dispone de forma efectiva de recursos económicos y financieros necesarios para materializar el proyecto de ejecución solicitado. El proyecto se financiará con recursos propios de un socio directo de la empresa solicitante. En el caso de cambios en la participación de los socios accionistas de la empresa promotora, deberá ser comunicada dicha circunstancia, y se subrogarán en los compromisos adquiridos para justificar esta capacidad, siendo causa de revocación de la autorización administrativa en caso contrario por no cumplimiento condicionamiento.  
- Disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación. El promotor de la instalación dispone de contrato privado de opción a compra elevado a público de la parcela donde se va a implantar la instalación.  
- Disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente.  
Se ha solicitado al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en fecha 10 de febrero de 2023 el informe preceptivo y no vinculante establecido en del artículo 30.2 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto. Dicho informe no ha sido emitido por la citada corporación local. Transcurrido el plazo para la emisión de dicho informe, se continua la tramitación conforme al artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en relación con el artículo 22 de la misma norma legal.  
Décimo tercero. Procedimiento de urgencia  
Al tratarse de un proyecto con una potencia de generación menor o igual a 10MW, en virtud del artículo 33.1 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, se tramita, desde el 23 de abril de 2022, por el procedimiento de urgencia de acuerdo con la Ley 39/2015, de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.  
Décimo cuarto. Instalaciones cedidas al gestor de la red.  
Constan en el expediente documento de aceptación por parte del gestor de la red de distribución, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de los proyectos de las instalaciones que van a ser cedidas tras la ejecución de las mismas. (centro de seccionamiento y línea de alta tensión).  
Décimo quinto. Nuevos departamentos  
Que las referencias realizadas en los diferentes informes emitidos a departamentos del Consell, actualmente inexistentes, deben entenderse referidas a los nuevos departamentos, de conformidad con las nuevas competencias y organización derivada del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y sus modificaciones realizadas.  
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Sección tramitadora del expediente del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
Segundo. Este Servicio Territorial es competente para resolver de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y considerando lo establecido en el artículo 14 de la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, mediante la que se desarrolla el Decreto 226/2023, del Consell, de 19 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, la resolución del procedimiento es competencia del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, al ser la potencia a instalar igual o inferior a 10 MW.  
Tercero. Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, debiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera conjunta, según establece el artículo 21.1 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.  
Además, de acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.  
Cuarto. Al tratarse de una central fotovoltaica a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título II del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.  
Según el epígrafe i) del artículo 2 del D-L 14/2020, la autorización de implantación en suelo no urbanizable es el pronunciamiento del órgano competente en materia de energía que, conforme al informe previo, preceptivo y favorable del órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje, autoriza a implantar una instalación de producción de energía eléctrica que utiliza energía primaria de origen renovable en unas concretas parcelas de suelo no urbanizable y establece las condiciones en que podrá realizarse tal implantación. Este pronunciamiento sustituye a la intervención que realiza la Generalitat en el procedimiento de autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable previsto en la normativa de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.  
Quinto. Según lo indicado en el artículo 25 del Decreto ley 14/2020, el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje tendrá carácter vinculante y deberá ser favorable a efectos de poder otorgar la autorización de implantación en suelo no urbanizable de la instalación, excepto en los supuestos en los que la citada autorización no se requiera de acuerdo con la legislación de ordenación del territorio, urbanística y del paisaje.  
Los ayuntamientos realizarán los informes en materia de paisaje requeridos en la tramitación de centrales fotovoltaicas, siempre que no se implanten en suelos no urbanizables con alguna protección paisajística y respondan a alguna de estas características: a) Ocupen menos de 10 hectáreas de suelo no urbanizable común y disten de cualquier otra planta más de 2 km. b) Se instalen sobre suelos urbanos y o urbanizables que hayan superado la evaluación ambiental estratégica. c) Sean de iniciativa de las administraciones o entidades públicas adscritas y ocupen menos de 10 hectáreas  
Sexto. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento no constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental.  
Séptimo. Las líneas aéreas se encuentran dentro de una zona definida como área prioritaria de reproducción, alimentación y dispersión de las aves, en virtud de la Resolución de 6 de julio de 2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución (DOGV Núm. 9138 / 29.07.2021), por lo que se encuentra en zona de protección de avifauna según artículo 4.1.c del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, siéndole por tanto aplicables las prescripciones técnicas establecidas en este real decreto.  
Octavo. De acuerdo con el artículo 53.1.a de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.  
De conformidad con el artículo 36.2 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación, sin perjuicio de que el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dispone que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso.  
De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:  
a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.  
b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.  
Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.  
Noveno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad. En el presente se ha acreditado las mismas.  
De acuerdo con el artículo 30.1 del D-L 14/2020, previa a la resolución, el promotor debe acreditar la disponibilidad efectiva de recursos económicos y financieros necesarios para materializar el proyecto de ejecución solicitado.  
El proyecto, según consta en el expediente, se financiará con recursos propios de un socio directo de la empresa solicitante. Consta en el expediente documentación acreditativa del compromiso de financiación del proyecto por parte de dicho socio.  
En el caso de cambios y con el fin de que se mantenga el cumplimiento de lo establecido en el precepto anteriormente indicado, cualquier variación de la forma de financiación del proyecto o en la participación de los socios accionistas de la empresa promotora, deberán ser comunicadas, y en el caso de esto último, deberá constar la subrogación de los nuevos socios en los compromisos adquiridos para justificar esta capacidad, siendo causa de revocación de la autorización administrativa en caso contrario, tal y como se indica en las condiciones de cumplimiento de la presente resolución.  
Décimo. De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
Décimo primero. Conforme al artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para la solicitud de la autorización administrativa de construcción, el promotor presentará un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.  
DÉCIMO SEGUNDO. Según lo establecido en el Capítulo III del Decreto ley 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe será la capitalización del presupuesto de desmantelamiento de la central fotovoltaica y de restauración del terreno y entorno afectado al tipo de interés legal del dinero, considerando una vida útil de la instalación de 30 años. En ningún caso este importe será inferior al 5 % del presupuesto de ejecución material del proyecto técnico. Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.  
Décimo tercero. En virtud de la disposición transitoria única del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, las modificaciones establecidas en el dicho decreto ley que afectan a la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables serán de aplicación a los procedimientos en trámite.  
Al tratarse de un proyecto con una potencia de generación menor o igual a 10MW, en virtud del artículo 33.1 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, se tramita, desde el 23 de abril de 2022, por el procedimiento de urgencia de acuerdo con la Ley 39/2015, de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.  
Décimo cuarto. Según se indica en el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente.  
Décimo quinto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, estas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  
Décimo sexto. La eficacia de los actos administrativos quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior, según lo estipulado en el artículo 39 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
Décimo séptimo. Constan en el expediente administrativo todos los informes preceptivos y vinculantes en materia de territorio y paisaje, así como la compatibilidad urbanística emitida por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y la solicitud de los preceptivos informes de acuerdo con el artículo 24 y 30 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.  
Tal y como se ha indicado en el antecedente DÉCIMO SEGUNDO, en fecha 10 de febrero de 2023 se solicitó al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig el informe preceptivo y no vinculante establecido en el artículo 30.2 del Decreto ley 14/2020, no constando en el expediente respuesta a dicha petición. Transcurrido el plazo para la emisión de dicho informe, se continua la tramitación conforme al artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en relación con el artículo 22 de la misma norma legal.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell en la redacción vigente en el momento de la solicitud, este Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, resuelve  
  
Primero  
Autorización de implantación en suelo no urbanizable del proyecto de central fotovoltaica «FV Bayona Alta I» para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica.  
Atendiendo al sentido del informe emitido por el órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje, se otorga autorización de implantación en suelo no urbanizable a Univergy ES SPC 9, SL., de la central fotovoltaica «FV Bayona Alta I» para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica, en las siguientes parcelas:  
  
Municipio: San Vicente del Raspeig Polígono Parcela Referencia catastral  
 9 55 03122A009000550000MS  
Área de la superficie ocupada (ha) 2,99  
  
  
Sometida a las siguientes condiciones:  
Servicio de Gestión Territorial: Según lo recogido en su informe de fecha 1 de marzo de 2023:  
- El subsuelo donde se localiza la instalación se sitúa en áreas a mejorar para la recarga estratégica de acuíferos. Se deberán plantear medidas correctoras que incidan sobre la infiltración y la minimización de la escorrentía y que se centren básicamente en los siguientes aspectos:  
• Se mantendrán las condiciones de infiltración con los cambios de pendientes, contando con una estratificación en forma de tablas del terreno (niveles de topografía) entre zonas de placas solares y zonas de paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la escorrentía y aumenten la infiltración.  
• Se deberá plantar y conservar zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y generan condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las escorrentías.  
• Se deberán hacer labores del suelo que mantengan su textura esponjosa para que se facilite la infiltración o, en su caso, desarrollar tareas agrícolas como actividades complementarias.  
• El cerramiento perimetral de la parcela deberá ser permeable al flujo.  
Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental: Según lo recogido en su informe de fecha 7 de junio de 2023:  
- Se deberá realizar el mínimo desbroce, movimiento de tierras o compactado de suelo durante la construcción con la finalidad de disminuir las escorrentías y evitar las pérdidas de suelo.  
- No se deberá alterar la geomorfología del terreno y ni se permite la destrucción de los bancales, ribazos y estructuras agrarias que participen en la función protectora del suelo y que eviten la pérdida de este por erosión, favoreciendo al mismo tiempo una mayor infiltración de agua hacia capas subterráneas y evitando el aumento de las consecuencias sufridas en caso de sequía. Por ello, la disposición de los módulos fotovoltaicos deberá ajustarse a los bancales y excluir la zona de pendientes superiores al 25 %.  
- En la zona donde se ubiquen los módulos fotovoltaicos, al terminar la fase de construcción, se dispondrá de una capa de «mulch» o biomasa leñosa que evite la erosión laminar hasta que se tenga lugar el crecimiento de la vegetación herbácea espontánea.  
- La superficie de la planta que no esté ocupada por los equipos e instalaciones, se deberán mantener la vegetación existente o como mínimo instalar un estrato herbáceo (gramíneas o leguminosas) con el objetivo de disminuir la erosión hídrica y favorecer el mantenimiento de la estructura edáfica.  
- La última capa de rellenado de zanjas de cableado, tanto en los recintos como las excavadas para la ejecución de línea de evacuación (siempre y cuando esta no discurra dentro de la caja del camino), se deberá realizar aportando un mínimo de 20 cm de tierra vegetal (capas superficiales de la tierra de excavación) para favorecer la recolonización de la vegetación afectada, ya que va a suponer un banco de semillas locales.  
- Se evitará la tala de pies arbóreos existentes dentro del recinto o próximos al vallado, ya sean especies forestales o agrícolas y el estrato arbustivo asociado a ellas con el objetivo de crear mosaicos agroforestales.  
- El vallado perimetral de los recintos de la planta cumplirá con lo dispuesto en el articulo 3 apartado c del Decreto 178/2005 que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos; este deberá ser de en su totalidad de tipo cinegético para asegurar los desplazamientos naturales de la fauna silvestre.  
- Además, para evitar la colisión de aves contra el vallado de la planta solar, se deberán colocar placas metálicas o de un material plástico, de color blanco y acabado mate de 20x20 cm (o 25x25cm). Se colocará al menos una placa por vano. Estas placas deben ser revisadas periódicamente reponiéndose las que puedan haberse desprendido para evitar la pérdida de eficacia de la medida anticolisión.  
- Cuando se requiera mantener o limitar el crecimiento de vegetación en la planta sola, no se emplearán herbicidas, siendo recomendable la ganadería extensiva o el desbroce selectivo mecanizado de la misma.  
- Para minimizar el posible impacto de la contaminación lumínica en la fauna especialmente aquella con hábitos nocturnos, cuando se requiera instalar luminarias en el área de actuación de la planta, estas deberán ser de baja intensidad y consumo y presentar un sistema de apantallamiento que dirijan la luz solo a las zonas deseadas y por debajo del plano horizontal. Se intentará que dichos puntos de luz se instalen solo en lugares donde sea estrictamente necesario (como por ejemplo edificios auxiliares).  
- La limpieza y mantenimiento de paneles se realizará únicamente con agua, sin utilizar productos químicos.  
- La implantación de la planta fotovoltaica va a suponer pérdida de hábitat para especies de fauna silvestre presentes en la zona asociadas al ecosistema agroforestal. El deterioro de los hábitats conlleva una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, se proponen las siguientes medidas:  
• Mantener los cultivos existentes o crear coberturas vegetales en todas aquellas zonas posibles de las parcelas catastrales que no se utilicen para la disposición de los paneles solares (medida contemplada anteriormente también para la protección del suelo). Instalación de cajas nido para aves en el entorno de la planta (4 unidades) y realizar un seguimiento anual para verificar su eficacia y mantenimiento.  
• Seleccionar algunos puntos de interés, que actuarán a modo de islas de vegetación como refugio y zona de alimentación para la fauna local existente.  
El periodo de vigencia de esta autorización de implantación será de 30 años, sin perjuicio de las posibles prórrogas que se otorguen, previa solicitud por la persona titular con anterioridad al fin del citado plazo, y que estén plenamente justificadas.  
La caducidad de la autorización de implantación en suelo no urbanizable supondrá la caducidad de las autorizaciones energéticas concedidas y la obligación por parte de la persona titular del desmantelamiento de la instalación y de restauración del terreno y entorno afectado.  
Del mismo modo, en caso de cierre definitivo de la instalación, se producirá la caducidad de la autorización de implantación en suelo no urbanizable, lo cual se especificará en la autorización del cierre.  
En el plano que consta en el anexo I se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, así como las coordenadas geográficas que la definen.  
  
Segundo  
Autorización administrativa previa del proyecto de central fotovoltaica «FV Bayona Alta I», incluida su infraestructura de evacuación exclusiva de esta, así como la autorización administrativa previa de la infraestructura de evacuación que va a ser cedida al gestor de la red I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Otorgar autorización administrativa previa a la mercantil Univergy ES SPC 9, SL., para la instalación de una central fotovoltaica, y de su infraestructura de evacuación exclusiva, que a continuación se detalla:  
  
DATOS GENERALES DE LA CENTRAL ELÉCTRICA AUTORIZADA Y SU ACCESO A LA RED  
  
Denominación FV bayona alta I  
Titular Univergy ES SPC 9, SL.  
Tecnología Fotovoltaica  
Términos municipales grupos (provincia) San Vicente del Raspeig (Alicante)  
Términos municipales evacuación hasta punto de conexión con la red (provincia) San Vicente del Raspeig (Alicante)  
Potencia nominal inversores (MWn) 2,275 (8 inversores de 330 kW, limitados de fábrica)  
Potencia pico módulos fotovoltaicos (MWp) 3,3696 (bifaciales a la ganancia máxima de la especificación técnica del fabricante)  
Potencia instalada (MW) [según art 3 RD 413/2014] 2,275  
Capacidad de acceso a la red concedida (MW) 2,275  
Necesidad de sistema de control coordinado de potencia [según DA 1ª RD 1183/2020) No  
Red a la que se conecta: Distribución  
Punto de conexión con la red En la línea «Bayona» de la ST San Vicente y, concretamente entre los apoyos 437536 y 437541 20 kV, titularidad de I-De Redes Electricas Inteligentes SAU. El punto de conexión tiene afección al nudo de transporte ST San Vicente 220 kV  
  
  
  
EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DE LA CENTRAL CON VALLADO PERIMETRAL  
  
Municipio: San Vicente del Raspeig Polígono: 9 Parcela: 55  
Núm. zonas 1  
Área de la superficie de vallado (m²) 29.900  
Área de la superficie ocupada por módulos (m²) 12.470  
  
  
  
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DENTRO DEL VALLADO  
  
CAMPO GENERADOR  
Núm. módulos FV 5.760  
Dimensiones del módulo (mm) 1909 x 1134 x 30  
Potencia unitaria máxima (Wp) 585  
Potencia total módulos (kWp) 3.369,6  
Tipo de células Silicio monocristalino  
Caras activas módulos Bifacial  
Inclinación (º) N-S (25º)  
Orientación Fija  
Anclaje estructura al terreno Hincado directo al terreno, sin cimentación  
INVERSORES  
Núm. inversores 8  
Potencia unitaria nominal (kWn) 330 (limitada de fábrica a 284,375)  
Potencia total nominal (kWn) 2.640 (limitada de fábrica a 2.275)  
 Tipo 1 Tipo 2  
Núm. Inversores 4 4  
Núm. módulos/string 32 32  
Núm. strings/inversor 23 22  
Cableado 6 mm² tipo PV-ZZ-F 6 mm² tipo PV-ZZ-F  
  
  
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  
Núm. total 1  
Potencia (kVA) ONAN 3.000  
Tensiones nominales (kV) 0,8/20  
Tipología Celdas SF6 / Dyn11  
CCTT servicios auxiliares  
Núm. 1  
Tensiones nominales (kV) 0,4/0,8  
  
  
  
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE USO EXCLUSIVO/O NO COMPARTDO HASTA EL PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN  
  
LÍNEA DE EVACUACIÓN DESDE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN HASTA CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA  
  
Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Polígonos y parcelas afectadas Polígono: 9 del TTMM San Vicente del Raspeig Parcela: 55  
Núm. líneas (cable) evacuación 1  
Origen Centro de Transformación  
Final Centro de Protección y Medida  
Longitud total línea (m) 103 m (5m de entrada a CPM + 93 m de conductor en zanja  
+ 5m de entrada a CT)  
Tensiones nominales cable (U0/Un) kV 12/20  
Frecuencia (Hz) 50  
Tipo conductor AL HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x150) mm²  
Tipo de canalización Directamente enterrada  
Potencia admisible (MVA) 9,526  
  
  
  
CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA  
Núm. total 1  
Tipo PFU-5/20 en edificio de hormigón prefabricado  
Dimensiones exteriores (mm) 6.080 x 2.380 x 3.045  
Tensiones nominales (kV) 0,4/20  
Tipología Celdas SF6 / ACEITE, 2L+4P  
CCTT servicios auxiliares  
Núm. 1  
Potencia (kVA) ONAN 25  
  
  
  
LÍNEA 20 kV CPM - CS  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 20  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 24  
Municipios afectados San Vicente del Raspeig  
Provincia afectada Alicante  
Polígonos y parcelas afectadas Polígono: 9 del TTMM San Vicente del Raspeig Parcelas:   
55  
Origen instalación Centro de Protección y Medida  
Final instalación Centro de Seccionamiento  
Longitud (m) 12 m (5m de entrada a CPM + 2 m de conductor en zanja  
+ 5m de entrada a CS)  
Tipo conductor AL HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x150) mm²  
Tipo de canalización Directamente enterrada  
Núm. de circuitos 1  
Potencia admisible (MVA) 9,526  
  
  
  
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN QUE SE CEDE AL GESTOR DE LA RED HASTA EL PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN  
  
Centro de seccionamiento  
Emplazamiento: parcela 55 del polígono 9 del término municipal de San Vicente del Raspeig (Alicante).  
El centro de seccionamiento será de hormigón prefabricado, de dimensiones 3.760 x 2.500 y altura 3.300 mm (la altura útil desde el nivel del terreno es de 2.770 mm), empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica de SF6. El centro de transformación tendrá un conjunto de celdas 3L+1A de SF6 con tres celdas de línea automatizadas, equipadas con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra, y una celda de servicios auxiliares.  
  
LÍNEA 20 kV desde CS hasta línea LAAT «Bayona»  
  
Emplazamiento: parcela 55 del polígono 9 del término municipal de San Vicente del Raspeig (Alicante).  
  
Origen Centro de Seccionamiento  
Final Doble empalme con la LSMT «Bayona»  
Longitud total línea (m) 41 m (13 m de subida al apoyo + 26 m de conductor en zanja  
+ 2 m de entrada a CS)  
Tipo de instalación Línea subterránea  
Tensión nominal (kV eficaz) 20  
Sistema Doble circuito  
Tipo de cable HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm² Al  
Potencia admisible 11.951,15 kW  
Tipo de canalización En zanja directamente enterrada  
Nuevo apoyo a instalar en la línea LAAT «Bayona»  
  
  
Emplazamiento: parcela 55 del polígono 9 del término municipal de San Vicente del Raspeig (Alicante).  
Nuevo apoyo a instalar en la línea existente LAAT «L-Bayona» propiedad del gestor de la red de distribución i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, entre los apoyos existentes 437537 y 437538, y tendrá función de alineación-amarre.  
Tipo de apoyo C-2000-18, con peso 732 kg, con cruceta recta y se situará en el punto definido por las coordenadas georreferenciadas (Coordenadas ETRS89, Proyección UTM HUSO 30): X=717.376,66; Y=4.254.554,93.  
Forma parte de la infraestructura de evacuación de la planta el Centro de Seccionamiento y la conexión mediante doble empalme con la línea subterránea existente LMT «Bayona» de 20 kV de la ST San Vicente, perteneciente a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU. El punto de conexión tiene afección al nudo de transporte ST San Vicente 220 kV. No obstante, tras la ejecución de la obra y emisión del correspondiente Certificado Final de Obra, antes de la Autorización de Explotación, está prevista la cesión del mencionado Centro de Seccionamiento y la derivación incluyendo la conexión a favor de la distribuidora, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de forma que esta parte de la infraestructura de evacuación estaría a nombre de la distribuidora en la realización de puesta en marcha de la instalación.  
  
Presupuestos de las instalaciones  
  
Presupuesto global de ejecución (€) 1.226.520,00 € (de los cuales 97.504,80 € corresponden a la línea de evacuación)  
Presupuesto de desmantelamiento y restauración (€) 96.193,56 €  
  
  
Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos, y que han sido aceptadas por las personas titulares de la presente autorización.  
La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte titular, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.  
Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana.  
Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.  
En el anexo I se refleja la disposición de los módulos fotovoltaicos, así como la infraestructura de evacuación.  
  
Tercero. Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto segundo  
Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto segundo de la presente resolución, en base a los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:  
- «Proyecto refundido de instalación de planta solar fotovoltaica PSFV «Bayona Alta» conectada a red» de fecha abril de 2024 visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia en fecha 2 de mayo de 2024, junto con la declaración responsable del técnico proyectista (que posee la titulación indicada, no está inhabilitado y que cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión), y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmadas por el técnico proyectista del 14 de mayo de 2024. El citado proyecto incluye el centro de seccionamiento y línea de alta tensión hasta su conexión en un nuevo apoyo a colocar en una línea existente propiedad de la compañía distribuidora, a ceder a la misma.  
Los condicionados establecidos por los informes del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en materia de Paisaje y del Servicio de Gestión Territorial son recogidos en dicho proyecto.  
Esta autorización habilita a las personas titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:  
1. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.  
2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  
3. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la limitación de los inversores y del cumplimiento por estos de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.  
4. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.  
5. Condicionado pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, ante la Agencia Tributaria Valenciana, en relación con el contrato suscrito para la disponibilidad de los terrenos, que deberá elevarse a escritura pública, y ambos deberán presentarse en este Servicio Territorial en el plazo de 1 mes desde la notificación de esta resolución.  
6. Acorde al artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a dieciocho (18) meses, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.  
En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.  
Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.  
Atendiendo a la documentación presentada para acreditar la capacidad económico-financiera de la empresa solicitante y de la viabilidad del proyecto, basada en la financiación del 100 % de su presupuesto de ejecución con fondos propios de los socios de aquella que se han declarado en el procedimiento, deberá justificarse a este centro directivo en el plazo máximo de un (1) mes que dichos socios han puesto a disposición de la titular de la presente autorización los mismos. La presente resolución quedará revocada, previo trámite de audiencia, en caso contrario.  
Teniendo en cuenta que se ha acreditado la disposición de forma efectiva de recursos económicos y financieros necesarios para materializar el proyecto de ejecución mediante compromiso aprobado por el órgano de administración/gobierno de la empresa, cualquier cambio en relación a los miembros o socios directos o indirectos de la mercantil deberá ser comunicada a este órgano sustantivo en el plazo máximo de 10 días desde que se produzca la variación, constando en dicha comunicación que los nuevos socios se han subrogado en las obligaciones y compromisos del anterior titular, ya que de otra forma no se cumplirá con lo establecido en el artículo 30.1 Decreto ley 14/2020, y podrá ser causa de revocación de la resolución.  
La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.  
Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.  
En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.  
7. La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.  
8. La persona titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
9. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a este Servicio Territorial o a la dirección general con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
10. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
11. A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
12. Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
13. Constan los acuerdos de los terrenos por donde discurren las infraestructuras de evacuación/líneas de interconexión de la instalación.   
Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.  
Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial solicitará de las Administraciones y organismos que han emitidos aquellos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.  
Las personas titulares de la presente autorización podrán solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.  
14. Conforme al artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b 5.º del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:  
1. El semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y  
2. El compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado  
15. La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe de 251.100,63 € (doscientos cincuenta y un mil cien euros con sesenta y tres céntimos de euro), debiendo acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.  
La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiario el órgano competente en materia de energía que otorga la autorización, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.  
Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.  
16. La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de transporte, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación, de modo que la entrada en servicio de la central eléctrica pueda ser efectiva.  
17. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.  
Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de esta.  
18. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.  
19. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo podrá suponer la caducidad de las autorizaciones concedidas, previa resolución.  
20. Se advierte que si en el transcurso de la ejecución del proyecto y para la conexión de  la infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura titularidad y en servicio propiedad de IDE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, fuera necesario la tramitación de una modificación de las instalaciones de la red de distribución, deberá iniciarse el correspondiente expediente administrativo y  será la empresa distribuidora la que deberá presentar la correspondiente solicitud como titular de la instalación.  
21. La persona titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como para el cierre temporal.  
22. La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. Asimismo, no podrán transmitirse las autorizaciones concedidas en tanto en cuanto la central no se encuentre completamente ejecutada y haya obtenido la autorización de explotación.  
23. Tal y como se indica en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.  
El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación ascendiendo el presupuesto de ejecución material del total de la instalación de 1.226.520,00 € (un millón doscientos veintiséis mil quinientos veinte euros). El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística, pudiendo el ayuntamiento acordar, a solicitud de la parte interesada, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido. El otorgamiento de prórroga del plazo no comportará un nuevo canon urbanístico.  
El ayuntamiento podrá acordar la reducción hasta un 50 % cuando la instalación sea susceptible de crear empleo de forma significativa, en relación con el empleo local. El impago dará lugar a la caducidad de la licencia urbanística. La percepción del canon corresponde a los municipios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán en el patrimonio municipal del suelo.  
24. Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la persona titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años.  
  
Cuarto. Aprobación del plan de desmantelamiento de la instalación autorizada y de restauración del terreno y entorno afectado.  
Aprobar el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado referido a la instalación descrita en el apartado segundo, cuyo presupuesto asciende a 96.193,56 € (noventa y seis mil ciento noventa y tres euros con cincuenta y seis céntimos de euro) y con el alcance siguiente, en atención al informe favorable emitido por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en materia de paisaje, de fecha 2 de febrero de 2024. La remoción y restitución de los terrenos comprenderá las siguientes actuaciones:  
• Retirada de las estructuras fijas (vallado, estructura de soporte de los módulos, cableados, cajas de registro, perfiles, …) evitando el abandono de cualquier elemento en el medio.  
• Reutilización o reciclado de los componentes retirados, transfiriéndolos a Gestores Autorizados para que estos procuren su valorización en la medida de lo posible.  
• Restauración o recuperación ambiental de las superficies afectadas tras el desmantelamiento de las instalaciones.  
Los pasos a seguir para la adecuación de los terrenos que han albergado la planta solar, serán los siguientes:  
• Se deberá proceder a la descompactación previo al aporte de las tierras vegetales, la cual se llevará a cabo por medios mecánicos. Se mejorarán las características físicas del suelo, descompactándolo, a fin evitar la formación de regueros o cárcavas.  
• Se evaluará el volumen de tierras necesarias para cubrir en su totalidad las superficies alteradas por las labores de desmantelamiento, así como para la restauración de las áreas que albergaban distintas infraestructuras.  
• Se procederá a acondicionar los terrenos afectados, para conseguir así pendientes suaves y no discordantes con la topografía reinante en el área. Estas superficies se localizarán entorno a las infraestructuras a restaurar.  
• Se identificarán las superficies o áreas de extracción de tierras vegetales, y estas deberán contar con los permisos medioambientales correspondientes. Las características agrológicas deberán ser similares a los suelos afectados (igual textura, color, permeabilidad, …)  
• Se realizará también un aporte de abono y posterior volteado con medios mecánicos.  
Los pasos que seguir para la adecuación de los terrenos que han albergado la planta solar serán los siguientes:  
1) Desmantelamiento de la instalación eléctrica BT:  
Desconexión y recogida de cableado de interconexión de módulos, de inversores, de cableado eléctrico instalado en zanjas bajo tierra y de elementos de conexión y protección.  
Desmantelamiento de las zanjas con posterioridad al desmontaje de las estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos y de los báculos de las cámaras de videovigilancia. Para ello, se recuperarán todas las arquetas y habrá que restituir las zonas afectadas del terreno mediante relleno de zanjas.  
2) Desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos.  
3) Desmantelamiento de la estructura soporte de los módulos: Producirá residuos, fundamentalmente inertes (básicamente, metal). Se separarán aquellos que se puedan reutilizar, cuando sus características y uso lo permitan, de los que sean considerados como desecho.  
4) Desmantelamiento de LSATs, báculos y casetas.  
Esta parte del desmantelamiento se hará sin entrar en conflicto con las indicaciones de la compañía distribuidora, previa consulta. Se prevé que los trabajos consistan en:  
1. Desconectar las líneas subterráneas de alta tensión del CT al CPyM, de este al CS, así como los servicios auxiliares.  
2. Desconexión y desmontaje de báculos utilizados en el sistema de videovigilancia.  
3. Desmantelamiento de las zanjas. Para ello, se recuperarán todas las arquetas y habrá que restituir las zonas afectadas del terreno mediante relleno de zanjas.  
4. Desconectar los equipos de control, celdas de medida, transformadores, herrajes y todos los elementos serán guardados si son susceptibles de ser usados como repuestos para emergencia o reutilizados en similares instalaciones.  
5) Demolición de la estructura de hormigón y hormigón armado y excavación de tierras de los edificios del CT, CPyM, con medios mecánicos.  
6) Desmantelamiento del vallado perimetral: Se procederá al desmontado de la malla metálica y de los postes de tubo de acero reforzado y galvanizado que constituyen el vallado perimetral del parque fotovoltaico extrayendo los tacos prismáticos de hormigón en masa, gestionando cada residuo según su naturaleza.  
7) Restitución de los nuevos viales internos y sus cunetas.  
Será necesaria la restitución del suelo afectado por la construcción de nuevos viales internos que dan acceso a la planta solar fotovoltaica. El terreno habrá sufrido un desbroce y una compactación que se debe subsanar con la intención de que este quede en el mismo estado previo a la existencia del parque.  
Con esta intención solo serán objeto de desmantelamiento los viales de nueva construcción, dado que los viales preexistentes cumplen la función de acceso y vía de comunicación a los terrenos colindantes; por tanto, deberán permanecer para mantener dicha función.  
Para la recuperación del suelo ocupado por los viales de nueva construcción y sus cunetas, se propone un escarificado del terreno con la intención de descompactar el mismo. A continuación, se procederá a su relleno con tierra apropiada, perteneciendo esta actuación a la restauración de suelo.  
8) Restauración de las zanjas: se tendrá en cuenta que la extracción de dicha red podría alterar la vegetación que de forma natural haya cubierto la superficie que cubre los tendidos. En el presente plan se contempla la extracción del cableado, lo que implicaría desbrozar, abrir las zanjas, volver a cerrar y restaurar.  
9) Restauración vegetal y paisajística.  
Se restaurará el medio con especies propias de la zona geográfica. Las tareas consistirán en:  
1. Preparación del terreno.  
• Limpieza manual de escombros, materiales y basura presentes en la superficie.  
• Aporte de tierra vegetal en zonas con suelo degradado.  
• Extendido de tierra vegetal mediante ayuda mecánica, en pendientes inferiores al 30 %, alcanzando una profundidad de labor de 50 cm, con remoción de tierra sin extracción.  
2. Subsolado del suelo suelto con ayuda mecánica. El marco de plantación utilizado es un cuadrado de 5x5 metros.  
3. Compra de ejemplares vegetales:  
Se van a utilizar un total de 3000 plantas:  
• 600 de tomillo (Thymus vulgaris)  
• 600 de romero(Salvia rosmarinus)  
• 600 de retama (Retama sphaerocarpa),  
• 600 de lavanda (Lavandula angustifolia)  
• 600 de esparto (Spartium junceum).  
Para la elección de especies se ha tenido en cuenta tanto las plantas observadas en campo como el Mapa Forestal español y las Series de vegetación de Rivas Martínez.  
La densidad de plantación es de aproximadamente 350 plantas/ha. Se considera una densidad adecuada ya que se busca favorecer la aparición de especies naturales de la zona, de esta manera se dejan espacios y recursos para las mimas y se evita la pérdida de suelo por erosión.  
4. Plantación.  
• Traslado desde los viveros forestales locales hasta una distancia de 500 m, de planta forestal de 1-2 savias certificadas y suministradas en envase en suelos con pendiente inferior al 35 %.  
• Plantación manual de planta forestal de 2 savias como mínimo, presentada en envase, realizada con azada en suelo suelto previamente preparado y con pendiente menor a 35 %.  
• Riego de establecimiento de planta forestal mediante camión cisterna 131/160 CV.  
La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla en la autorización de construcción previamente a la solicitud de autorización de explotación provisional, según lo indicado en el Decreto ley 14/2020.  
  
Quinto. Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución  
Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto ley 14/2020:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
- La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en el apartado de Energía (https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er en valenciano).  
- La notificación/comunicación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.  
Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l'Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.  
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.  
Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Alicante, 17 de mayo de 2024.- La jefa del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante: Rosa María Aragonés Pomares.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML