Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3652, del 24-12-1999 (1999/10266)

Informació pública del projecte d’urbanització de la unitat d’execució única Hort del Fariner del programa d’actuació integrada Massarrojos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3652

Data del DOGV
:   24-12-1999

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - A) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

Número del document
:   1999/10266

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Ajuntament de València

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública del projecte d'urbanització de la unitat d'execució única Hort del Fariner del programa d'actuació integrada Massarrojos. [1999/A10266]
  
La Comissió de Govern, en la sessió ordinària del dia 12 de novembre de 1999, va acordar el que segueix:
  
«Vista la sol·licitud formulada pel senyor Luis Felipe Rodríguez Oliete, en representació de la mercantil Hogares Urbanos, SL; vistos els informes de Transport, Circulació, Cicle Integral de l'Aigua, Ocoval, Enllumenat, Jardineria i Paisatge, Prevenció d'Incendis i Projectes Urbans, així com la Secció d'Obres de Coordinació i vist que s'han complit les disposicions vigents, s'acorda:
  
Primer
  
Aprovar el projecte d'urbanització de la unitat d'execució única Hort del Fariner Massarrojos, presentat per l'entitat mercantil Hogares Urbanos, SL, subjecte a les condicions que s'especifiquen en els informes del Servei de Transports i Circulació, Cicle Integral de l'Aigua, Ocoval, Oficina Tècnica d'Enllumenat, Jardineria i Paisatge i Projectes Urbans, la fotocòpia dels quals s'adjunta en els epígrafs I, II, III, IV, V, VI i VII.
  
Segon
  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana aquest acord de conformitat amb el que disposa l'article 34 de la Llei 6/1994, Reguladora de l'Activitat Urbanística.
  
Contra l'acte administratiu més amunt transcrit, el qual és definitiu en la via administrativa, i d'acord amb les disposicions establides en la Llei Reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podreu interposar un dels recursos següents:
  
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de recurs, dins el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció de la present notificació.
  
Transcorregut un mes des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició sense que haja estat resolt, podeu entendre que ha sigut desestimat i interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de València, dins del termini de sis mesos.
  
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de València, dins del termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la recepció de la present notificació.
  
Tot això sense perjudici que pugueu fer ús de qualsevol altre recurs o acció que estimeu procedent.
  
València, 24 de novembre de 1999.- El secretari general (p. a.): Enrique Encarnación Tarazona.»
  
Informe del projecte d'urbanització de la unitat d'execució única Hort del Fariner Massarrojos presentat per Hogares Urbanos, SL.
  
Vistos els informes emesos pels serveis que en el seu moment van emetre sobre l'avantprojecte d'urbanització i examinada en el seu conjunt la documentació presentada, es proposa l'aprovació del projecte d'urbanització amb la condició que es disposen les esmenes tècniques que s'especifiquen i l'obligació de l'adjudicatari que queden realitzades.
  
Epígraf I. Servei de Circulació i Transports
  
Amb referència a l'informe anterior d'aquest servei, s'han eixamplat amplàries de vorera dels carrers Ana María Anaya i María Antonia Ibáñez, eliminant-se el problema creat per l'ordenació proposada, en deixar els carrers de sentit únic.
  
Caldria solucionar l'estrenyiment de la vorera del carrer María Antonia Ibáñez produït pel buit de contenidors col·locant-los a la calçada, ja que es permetrà l'aparcament en cordó (se solucionarà en obra per consulta a Residuos Sólidos.)
  
Caldrà trametre una còpia del projecte d'urbanització a la Diputació Provincial de València per a sol·licitar la corresponent autorització d'execució d'obres.
  
Epígraf II. Cicle Integral de l'Aigua
  
1. Planificació i Projectes.
  
Informe que aquesta secció no presenta inconvenients tècnics en què s'executen les obres tal com han sigut projectades.
  
2. Aigües.
  
S'accepta, respecte de l'informe inicial, que la canonada que en el projecte d'urbanització considera per EL, actue com a xarxa general interior (a la manera de muntant en un edifici), situant-se els comptadors domiciliaris en fornícula a la façana de l'habitatge cap a EL. Aquest disseny comporta que aquesta canonada només tindrà una connexió sobre la xarxa general de distribució de subministrament, que discorre per vials públics, no podent tancar la malla amb aquesta xarxa pública.
  
Epígraf III. Oficina Tècnica d'Enllumenat
  
Que el projecte d'instal·lació d'enllumenat públic s'ajusta a les normes de l'ajuntament i a l'informe d'aquesta secció de data 1 d'abril de 1999.
  
Es comunicarà amb 30 dies d'antelació l'inici de les obres, a fi de designar inspectors d'obres. Una vegada finalitzada la instal·lació, l'urbanitzador li ho comunicarà al Departament d'Enllumenat d'aquest ajuntament i, amb la prèvia presentació de l'autorització de posada en servei o lliurament, diligenciat pels serveis territorials d'Indústria, el personal de manteniment d'enllumenat d'aquest ajuntament procedirà a realitzar la connexió a les xarxes d'enllumenat públic.
  
El projecte presentat d'enllumenat no està visat pel col·legi oficial; per això, abans de la seua execució, haurà d'aportar un projecte visat, que podrà ser una còpia del que es presente en Indústria per a la seua legalització.
  
Epígraf IV. Jardineria i Paisatge
  
Que aquest es considere conforme per part del Servei de Jardineria i Paisatge.
  
- Caldrà esmenar mitjançant obra les següents mancances:
  
1. A l'alineació del vial interior, falta una boca de reg, que s'ubicarà al final d'aquella, a la zona del Centre de Transformació.
  
2. El diàmetre del tub de P. E. per a boques de reg a les alineacions exteriors haurien de ser de 50 mil·límetres (carrer Ana María Anaya, María Antonia Ibáñez), i el de gota a gota de 32 mil·límetres.
  
3.Caldrà disposar dos comptadors en cada connexió de servei, un de 25 mil·límetres per a la xarxa de boques de reg i un de 15 mil·límetres per a xarxa de gota a gota (total 4 comptadors).
  
4. Les unitats de Cupressus Sempervivens Stricta hauran de ser de 3 a 3,5 metres d'alçària.
  
Epígraf V. Projectes Urbans
  
Quant al compliment de les indicacions de l'informe de 20 d'abril de 1999, que sobre l'avantprojecte va emetre aquest servei, s'exposa el següent:
  
1. S'ha resolt satisfactòriament la intersecció entre els carrers Rocafort i Ana María Anaya. En qualsevol cas, com s'indica en l'informe (20 d'abril de 1999) d'aquest servei, el projecte d'urbanització haurà de trametre's a la Diputació Provincial de València per a sol·licitar la corresponent autorització d'execució d'obres.
  
2. Les amplàries de vorera i calçada als vials per a urbanitzar s'adapten al que estableixen els informes municipals. S'inclou la proposta de disposar escossells a les voreres d'ambdós vials. S'han substituït els sentits de circulació dobles per un únic sentit.
  
3. El clavegueram. S'han presentat càlculs justificatius del col·lector en l'espai lliure interior com es va sol·licitar en l'informe. La solució aportada per al traçat de la xarxa de sanejament exterior difereix de la de l'avantprojecte.
  
4. No consta en la documentació revisada una justificació de definició de la xarxa elèctrica, que es reflecteix únicament en el plànol número 8 del traçat de la xarxa de tensió mitjança.
  
5. Tampoc consta en aquesta documentació l'estudi de Seguretat i Salut, el qual apareix en el pressupost de la urbanització amb la seua valoració corresponent. Una cosa semblant ocorre amb el control de qualitat: es fa una referència en un annex del projecte, sense justificar la valoració realitzada, cosa que no es pot considera com un estudi de control de qualitat.
  
Epígraf VI. Prevenció d'Incendis
  
Vista la documentació presentada per l'interessat, cal informar, en matèria competencial d'aquest servei, que no hi ha cap inconvenient a accedir al que s'ha sol·licitat.
  
Epígraf VII. Ocoval
  
Vistes les previsions d'ubicació de canalitzacions en vorera i calçada, entén que seran correctes, sent necessari coordinar, en qualsevol cas, les seues dimensions amb les companyies subministradores de serveis públics (Cegas, Aguas de Valencia, Iberdrola i Telefónica).
  
Aclariments: respecte dels apartats anteriors, el tècnic que signa ha d'indicar el que segueix:
  
- Hi ha el projecte d'enllumenat Projecte d'Instal·lació Elèctrica en Baixa Tensió per a Ampliació d'Enllumenat Públic. Autor: Gabinete Técnico de Ingeniería i Gestión, SL.
  
- Hi ha un conveni per al subministrament elèctric per a la unitat d'actuació Hort del Fariner, proposat per Iberdrola per a Hogares Urbanos, SL, referència d'Iberdrola 1.140/1998 ID-3224/1, data 7 d'abril de 1998, i un esborrany de contracte de subministrament de 293,7 Kw., entre les entitats adés esmentades.
  
- Respecte del clavegueram, hi ha un informe favorable del Servei del Cicle Integral de l'Aigua. En la documentació complementària s'adjunta un contracte de compravenda i servitud, per a autoritzar, entre altres assumptes: concedir a Hogares Urbanos, SL, dret de pas pe a la conducció subterrània de clavegueram i pas de línia aèria elèctrica i col·locació del pal de línia que travessa una propietat exterior a l'àmbit d'actuació.
  
- Igualment, hi ha acords amb les companyies d'Aguas de Valencia i Telefónica per a la instal·lació de les canalitzacions de serveis particulars.
  
- S'adjunta una sol·licitud d'informació a Confederació Hidrogràfica del Xúquer respecte a l'existència de zones amb risc d'inundació (vegeu programa 8/15), per la seua proximitat a una zona inundable. S'aporta la resposta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i en l'annex 5 del projecte (zona hidrològica) s'aporta un plànol amb la indicació exacta de la unitat d'execució respecte de les zones inundables i els seus graus de riscos d'inundació. En la documentació gràfica (plànol 12) es justifica que la zona que es pretén urbanitzar és de «risc baix» d'inundació (<0,80 m 500 anys).
  
- S'adjunta un estudi geotècnic (laboratori acreditat per la COPUT), incloent-se les conclusions en l'annex 3 del projecte d'urbanització.
  
- En un projecte independent es presenta l'estudi de Seguretat i Salut, que es considera complet i correcte, signat per aparellador número 988.
  
- Respecte del control de qualitat, es presentar una proposta de programació de control de qualitat, proposada i pressupostada per un laboratori acreditat, en què es preveu un assaig sobre les següents unitats d'obra:
  
· Superfície d'assentament (esplanada).
  
· Farciment de tot-u artificial.
  
· Farciment amb material de préstec.
  
· Asfalt.
  
· Voral 20 x 30 x 50 i 10 x 20 x 50.
  
· Rigola.
  
· Rajola hidràulica 20 x 20.
  
· Rajola hidràulica 40 x 40.
  
· Formigó en sabates.
  
Caldrà ampliar el control de qualitat a la base de formigó H-125, utilitzat en voreres i calçades, determinant: assentament en con d'Abrans i resistència a compressió als 28 dies amb un mínim de 10 assajos. Igualment, s'augmentaran els assajos de tot-u artificial de determinació de la compactació mitjançant l'índex de Proctor modificat de 2 a 10 assajos.
  
Segons el certificat del secretari adjunt de l'Ajuntament de València, Pedro García Rabasa, no s'han presentat reclamacions al Registre General d'aquest ajuntament. Per tot el que s'ha esmentat anteriorment, els tècnics que signen entenen que es poden prosseguir els tràmits per a l'aprovació del projecte d'urbanització de la unitat d'execució única Massarrojos amb les següents condicions per a executar en obra.
  
Conclusions:
  
1. Caldrà solucionar l'estrenyiment de la vorera del carrer María Antonia Ibáñez produït pel buit de contenidors, col·locant-los a la calçada i abalisant-los.
  
2. Caldrà trametre una còpia del projecte d'urbanització a la Diputació Provincial de València per a sol·licitar la corresponent autorització d'execució d'obres al seu àmbit.
  
3. La canonada de subministrament d'aigua potable que discorre per l'interior de l'E.L. només tindrà una única connexió a la xarxa general de distribució de subministrament, no podent tancar en malla i quedant aquesta canonada com a particular.
  
4. Abans de l'inici d'obres, s'entregarà un joc complet de projectes (Urbanització, Enllumenat i Seguretat i Salut) visats pels col·legis oficials corresponents.
  
5. Es col·locarà una boca de reg més al vial interior, al costat del Centre de Transformació. El diàmetre dels tubs de P.E. per a reg serà de 50 mil·límetres i per a gota a gota de 32 mil·límetres. En cada connexió de servei (dues) s'instal·laran dos comptadors, un de 25 mil·límetres per a reg i un altre de 15 mil·límetres per a gota a gota, i les unitats de Cupressus Semprevivens Stricta hauran de ser de 3,5 metres d'alçària.
  
6. Caldrà ampliar el control de qualitat del formigó fins a un mínim de 10 famílies d'assajos. Igualment, s'ampliarà el nombre d'assajos del tot-u artificial i de la seua compactació a un mínim de 10 assajos.
  
València, octubre de 1999.- El cap de la Secció d'Obres d'Urbanització: Fernando Risueño Cardoso. El cap del Servei de Coordinació d'Obres Via Pública i Manteniment Infraestructures: Enrique Encarnación Tarazona.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3652, del 24-12-1999 (1999/10266)

Información pública del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución única Hort del Fariner del programa de actuación integrada Massarrojos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3652

Fecha DOGV
:   24-12-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1999/10266

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución única Hort del Fariner del programa de actuación integrada Massarrojos. [1999/A10266]
  
La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 1999, acordó lo siguiente:
  
"Vista la solicitud formulada por don Luis Felipe Rodríguez Oliete, en representación de la mercantil Hogares Urbanos, SL; vistos los informes de Transportes, Circulación, Ciclo Integral del Agua, Ocoval, Alumbrado, Jardinería y Paisaje, Prevención de Incendios y Proyectos Urbanos, así como la Sección de Obras de Coordinación y cumplidas que han sido las disposiciones vigentes, se acuerda:
  
Primero
  
Aprobar el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución única Hort del Fariner Massarrojos, presentado por la entidad mercantil Hogares Urbanos, SL, sujeto a las condiciones que se especifican en los informes del Servicio de Transportes y Circulación, Ciclo Integral del Agua, Ocoval, Oficina Técnica de Alumbrado, Jardinería y Paisaje y Proyectos Urbanos, la fotocopia de los cuales se adjunta en los epígrafes I, II, III, IV, V, VI y VII.
  
Segundo
  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el presente acuerdo conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:
  
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
  
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de seis meses.
  
b) Recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
  
Todo ello sin prejuicio de que pueda ejecutar cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
  
Valencia, 24 de noviembre de 1999.- El secretario general (p.a.): Enrique Encarnación Tarazona."
  
Informe al proyecto de urbanización de la unidad de ejecución única Hort del Fariner Massarrojos presentado por Hogares Urbanos, SL
  
Vistos los informes emitidos por los servicios que en su día informaron el anteproyecto de urbanización y examinada en su conjunto la documentación presentada, se propone la aprobación del proyecto de urbanización con la condición de que se dispongan las correcciones técnicas que se especifican y la obligación del adjudicatario de que queden realizadas.
  
Epígrafe I. Servicio de Circulación y Transportes
  
Con referencia al informe anterior de este servicio, se han ampliado anchos de acera de las calles Ana María Anaya y María Antonia Ibáñez, eliminándose el problema creado por la ordenación propuesta, al dejar las calles de sentido único.
  
Se debería solucionar el estrechamiento de la acera de la calle María Antonia Ibáñez, producido por el hueco de contenedores colocando los mismos en la calzada, dado que se permitirá el aparcamiento en cordón (se solucionará en obra con consulta a Residuos Sólidos.)
  
Se deberá remitir copia del proyecto de urbanización a la Diputación Provincial de Valencia para solicitar la correspondiente autorización de ejecución de obras.
  
Epígrafe II. Ciclo Integral del Agua
  
1. Planificación y Proyectos.
  
Visto, cúmpleme informar, que esta sección no presenta inconvenientes técnicos en que se ejecuten las obras tal y como han sido proyectadas.
  
2. Aguas.
  
Se acepta, respecto el informe inicial, que la tubería que en proyecto de urbanización contempla por el EL, actúe como red general interior (a modo de montante en un edificio), situándose los contadores domiciliarios en hornacina en la fachada de la vivienda hacia el EL. Este diseño supone que dicha tubería sólo tendrá una conexión sobre la red general de distribución de abastecimiento, que discurre por viales públicos, no pudiendo cerrar malla con dicha red pública.
  
Epígrafe III. Oficina Técnica de Alumbrado
  
Que el proyecto de instalación de alumbrado público se ajusta a las normas del ayuntamiento y al informe de esta sección de fecha 1 de abril de 1999.
  
Se comunicará con 30 días de antelación el inicio de las obras, a fin de designar inspectores de obras. Una vez terminada la instalación, el urbanizador se lo comunicará al Departamento de Alumbrado de este ayuntamiento y, previa presentación de la autorización de puesta en servicio o boletín, diligenciado por los servicios territoriales de Industria, el personal de mantenimiento de alumbrado de este ayuntamiento procederá a realizar la conexión a las redes de alumbrado público.
  
El proyecto presentado de alumbrado no está visado por el colegio oficial, por lo que antes de su ejecución deberá aportar proyecto visado, pudiendo ser él una copia del que se presente en Industria para su legalización.
  
Epígrafe IV. Jardinería y Paisaje
  
Que el mismo se considere conforme por parte del Servicio de Jardinería y Paisaje.
  
- Se deberán subsanar en obra las siguientes deficiencias:
  
1. En la alineación del vial interior, falta una boca de riego, se ubicará al final de la misma en la zona del Centro de Transformación.
  
2. El diámetro del tubo de P. E. para bocas de riego en las alineaciones exteriores deberían ser de 50 milímetros (calle Ana María Anaya, María Antonia Ibáñez) y el de goteo de 32 milímetros.
  
3. Deberán disponerse dos contadores en cada acometida, uno de 25 milímetros para la red de bocas de riego y uno de 15 milímetros para red de goteo (total 4 contadores).
  
4. Las unidades de Cupressus Sempervivens Stricta deberán de ser de 3 a 3,5 metros de altura.
  
Epígrafe V. Proyectos Urbanos
  
En cuanto al cumplimiento de las indicaciones del informe de 20 de abril de 1999, que sobre el anteproyecto emitió este servicio, se expone lo siguiente:
  
1. Se ha resuelto satisfactoriamente la intersección entre las calles Rocafort y Ana María Anaya. En cualquier caso, como se indica en el informe (20 de abril de 1999) de este servicio, el proyecto de urbanización deberá remitirse a la Diputación Provincial de Valencia para solicitar la correspondiente autorización de ejecución de obras.
  
2. Los anchos de acera y calzada en los viales a urbanizar se adaptan a lo indicado en los informes municipales. Se recoge la propuesta de disponer alcorques en las aceras de ambos viales. Se han sustituido los sentidos de circulación dobles por un único sentido.
  
3. El alcantarillado. Se han presentado cálculos justificativos del colector en el espacio libre interior como se solicitó en el informe. La solución aportada para el trazado de la red de saneamiento exterior difiere de la del anteproyecto.
  
4. No consta en la documentación revisada, justificación de definición de la red eléctrica, reflejándose únicamente en el plano número 8 del trazado de la red de media tensión.
  
5. Tampoco consta en esta documentación el estudio de Seguridad y Salud, el cual aparece en el presupuesto de la urbanización con su valoración correspondiente. Algo parecido ocurre con el control de calidad: se hace una referencia en un anexo del proyecto, sin justificar la valoración realizada, lo que no puede considerarse como un estudio de control de calidad.
  
Epígrafe VI. Prevención de Incendios
  
Vista la documentación presentada por el interesado, cabe informar, en materia competencial de este servicio, que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado.
  
Epígrafe VII. Ocoval
  
Vistas las previsiones de ubicación de canalizaciones en acera y calzada entiende que serán correctas, debiendo, en cualquier caso, coordinar su dimensionamiento con las compañías suministradoras de servicios públicos (Cegas, Aguas de Valencia, Iberdrola y Telefónica).
  
Aclaraciones: respecto de los apartados anteriores, el técnico que suscribe debe indicar lo siguiente:
  
- Existe proyecto de alumbrado Proyecto de Instalación Eléctrica en Baja Tensión para Ampliación de Alumbrado Público. Autor: Gabinete Técnico de Ingeniería y Gestión, SL.
  
- Existe un convenio para el suministro eléctrico para la unidad de actuación Hort del Fariner, propuesto por Iberdrola para Hogares Urbanos, SL, referencia de Iberdrola 1.140/1998 ID-3224/1, fecha 7 de abril de 1998 y un borrador de contrato de suministro de 293,7 Kw., entre las entidades antes citadas.
  
- Respecto del alcantarillado, existe un informe favorable del Servicio del Ciclo Integral del Agua. En la documentación complementaria se adjunta un contrato de compraventa y servidumbre, para entre otros asuntos autorizar: conceder a Hogares Urbanos, SL, derecho de paso para conducción subterránea de alcantarillado y paso de tendido aéreo eléctrico y colocación del poste de tendido que atraviesa una propiedad exterior al ámbito de actuación.
  
- Igualmente, existen acuerdos con las compañías de Aguas de Valencia y Telefónica para la instalación de las canalizaciones de servicios particulares.
  
- Se adjunta solicitud de información a Confederación Hidrográfica del Júcar respecto a la existencia de zonas con riesgo de inundación (ver programa 8/15) por su proximidad a una zona inundable. Se aporta la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar y en el anexo 5 del proyecto (zona hidrológica), se aporta plano con indicación exacta de la unidad de ejecución respecto de las zonas inundables y sus grados de riesgos de inundación. En la documentación gráfica (plano 12) se justifica que la zona que se pretende urbanizar es de "riesgo bajo" de inundación (<0,80 m 500 años).
  
- Se adjunta estudio geotécnico (laboratorio acreditado por la COPUT), recogiéndose las conclusiones en el anexo 3 del proyecto de urbanización.
  
- En proyecto independiente se presenta estudio de Seguridad y Salud, que se considera completo y correcto suscrito por aparejador número 988.
  
- Respecto del control de calidad, se presenta una propuesta de programación control de calidad, propuesta y presupuestada por un laboratorio acreditado, proponiendo ensayos sobre las siguientes unidades de obra:
  
· Superficie de asiento (explanada).
  
· Relleno de zahorra artificial.
  
· Relleno con material de préstamo.
  
· Asfalto.
  
· Bordillo 20 x 30 x 50 y 10 x 20 x 50.
  
· Rigola.
  
· Baldosa hidráulica 20 x 20.
  
· Baldosa hidráulica 40 x 40.
  
· Hormigón en zapatas.
  
Se deberá ampliar el control de calidad a la base de hormigón H-125, empleado en aceras y calzadas, determinando: asiento en cono de Abrans y resistencia a compresión a los 28 días con un mínimo de 10 ensayos. Igualmente, se aumentarán los ensayos de zahorra artificial de determinación de la compactación mediante el índice de Proctor modificado de 2 a 10 ensayos.
  
Según certificación del secretario adjunto del Ayuntamiento de Valencia, Pedro García Rabasa, no se han presentado reclamaciones en el Registro General de este ayuntamiento. Por todo lo anterior los técnicos que suscriben entienden que se puede proseguir con los trámites para la aprobación del proyecto de urbanización de unidad de ejecución única Massarrojos con las siguientes condiciones a ejecutar en obra.
  
Conclusiones:
  
1. Se deberá solucionar el estrechamiento de la acera de la calle María Antonia Ibáñez producido por el hueco de contenedores, colocando los mismos en calzada y balizándolos.
  
2. Se deberá remitir copia del proyecto de urbanización a la Diputación Provincial de Valencia para solicitar la correspondiente autorización de ejecución de obras en su ámbito.
  
3. La tubería de abastecimiento de agua potable que discurre por el interior del El. sólo tendrá una única conexión a la red general de distribución de abastecimiento, no pudiendo cerrar en malla y quedando dicha tubería como particular.
  
4. Antes del inicio de obras, se entregará un juego completo de proyectos (Urbanización, Alumbrado y Seguridad y Salud) visados por colegios oficiales correspondientes.
  
5. Se colocará un boca de riego más en el vial interior, junto al Centro de Transformación. El diámetro de los tubos de P. E. para riego será de 50 milímetros y para goteo de 32 milímetros. En cada acometida (dos) se instalarán dos contadores, uno de 25 milímetros para riego y otro de 15 milímetros para goteo, las unidades de Cupressus Semprevivens Stricta deberán de ser de 3,5 metros de altura.
  
6. Se deberá ampliar el control de calidad del hormigón hasta un mínimo de 10 familias de ensayos. Igualmente, se ampliará el número de ensayos de la zahorra artificial y de su compactación a un mínimo de 10 ensayos.
  
Valencia, octubre de 1999.- El jefe de la Sección de Obras de Urbanización: Fernando Risueño Cardoso. El jefe del Servicio Coordinación de Obras Vía Pública y Mantenimiento Infraestructuras: Enrique Encarnación Tarazona.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML