Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3971, del 02-04-2001 (2001/2398)

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritzen administrativament a Iberdrola, SA, la transformació i l'ampliació de la subestació de transformació de 220/20 kV denominada ST el Palmeral (abans denominada STR el Palmeral), a la província d'Alacant.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3971

Data del DOGV
:   02-04-2001

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2001/2398

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritzen administrativament a Iberdrola, SA, la transformació i l'ampliació de la subestació de transformació de 220/20 kV denominada ST el Palmeral (abans denominada STR el Palmeral), a la província d'Alacant. [2001/2398]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, a instància d'Iberdrola, SA, relatiu a la transformació i l'ampliació de la subestació de transformació de 220/20 kV denominada ST el Palmeral (abans denominada STR el Palmeral) a la província d'Alacant.
  
Atés que la sol·licitud d'autorització administrativa ha seguit la tramitació establida en el Decret 2.617/1996, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; i en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Vist que consta en l'expedient informe del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant relatiu al fet que durant el període d'informació pública no s'hi han presentat al·legacions.
  
Vist l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient, de data 26 de setembre de 2000.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Iberdrola, SA la transformació i l'ampliació de la subestació transformadora 220/20 kV denominada ST el Palmeral (abans denominada STR el Palmeral) situada al barri de Sant Gabriel, Alacant, segons avantprojecte firmat pel Sr. Tomás Muruzábal Sitges, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana i Albacete en data 25 d'agost de 2000, les instal·lacions de la qual, una vegada realitzades les obres de transformació i ampliació, són les següents:
  
- Un sistema de 220 kV d'interior (GIS) ubicat en un nou edifici, esquema de doble barra (DB) i capacitat per a un total de 8 posicions, quatre de línia, tres de transformador i l'enllaç de barres.
  
- Un sistema nou de 20 kV esquema doble barra (DB) tipus interior en cel·les d'aïllament en SF6 compost per 47 cel·les, trenta de línia, tres de transformador, dos de serveis auxiliars, tres de bateria de condensadors, tres de mesura, dos de partició, dos de remuntada i dos d'unió, agrupades en tres mòduls de cel·les de 10 línies cada un ubicats a l'edifici principal existent. Aquest sistema quedarà completat amb la dotació de tres bateries de condensadors (BC).
  
- La transformació constarà de tres transformadors de potència de relació 220/20 kV i 50MVA cada un amb les corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de posada a terra. Per al subministrament dels serveis propis de la subestació s'instal·laran dos transformadors de serveis auxiliars (TSA) de relació 20/0, 380-0, 220kV i 250KVA de potència cada un.
  
Iberdrola, SA haurà de presentar el projecte d'execució per a la seua aprovació en el termini de sis mesos comptats a partir de la notificació de la present resolució.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 6 de febrer de 2001.- El director general d'Indústria i Energia: José Monzonís Salvia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3971, del 02-04-2001 (2001/2398)

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA la remodelación y ampliación de la subestación de transformación de 220/20 kV denominada ST El Palmeral (antes denominada STR El Palmeral) en la provincia de Alicante.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3971

Fecha DOGV
:   02-04-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2001/2398

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA la remodelación y ampliación de la subestación de transformación de 220/20 kV denominada ST El Palmeral (antes denominada STR El Palmeral) en la provincia de Alicante. [2001/2398]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a instancia de Iberdrola, SA relativo a la remodelación y ampliación de la subestación de transformación de 220/20 kV denominada ST El Palmeral (antes denominada STR El Palmeral) en la provincia de Alicante.
  
Considerando que la solicitud de autorización administrativa ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1996, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Resultando que consta en el expediente informe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante relativo a que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 26 de septiembre de 2000.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Iberdrola, SA la remodelación y ampliación de la subestación transformadora 220/20 kV denominada ST El Palmeral (antes denominada STR El Palmeral) situada en el barrio de San Gabriel, Alicante, según anteproyecto firmado por D. Tomás Muruzábal Sitges, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en fecha 25 de agosto de 2000, cuyas instalaciones una vez realizadas las obras de remodelación y ampliación, son las siguientes:
  
- Un sistema de 220 kV de interior (GIS) ubicado en un nuevo edificio, esquema de doble barra (DB) y capacidad para un total de 8 posiciones, cuatro de línea, tres de transformador y el enlace de barras.
  
- Un sistema nuevo de 20 kV esquema doble barra (DB) tipo interior en celdas de aislamiento en SF6 compuesto por 47 celdas, treinta de línea, tres de transformador, dos de servicios auxiliares, tres de batería de condensadores, tres de medida, dos de partición, dos de remonte y dos de unión, agrupadas en tres módulos de celdas de 10 líneas cada uno ubicados en el edificio principal existente. Este sistema quedará completado con la dotación de tres baterías de condensadores (BC).
  
- La transformación constará de tres transformadores de potencia de relación 220/20 kV y 50MVA cada uno con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra. Para el suministro de los servicios propios de la subestación, se instalarán dos transformadores de servicios auxiliares (TSA) de relación 20/0, 380-0, 220kV y 250KVA de potencia cada uno.
  
Iberdrola, SA deberá presentar el proyecto de ejecución para su aprobación en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 6 de febrero de 2001.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML