Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6314, del 20-07-2010 (2010/7961)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA), l'autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Orpesa, al terme municipal d'Orpesa. Expedient número ATRCCT/2009/46/12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6314

Data del DOGV
:   20-07-2010

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/7961

CVE


Data del document
:   10-06-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA), l'autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Orpesa, al terme municipal d'Orpesa. Expedient número ATRCCT/2009/46/12. [2010/7961]  
Vista la sol·licitud presentada per Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA), amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ Abasanz, núm. 11, 28037 Madrid, amb data 3 de desembre de 2009, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, expedient ATRCCT/2009/46/12, perquè se li concedisca l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Orpesa, ubicada en la parcel·la S-RD-8 del Pla Parcial del Sector R5-A, Complex Marina d'Or, al terme municipal d'Orpesa, província de Castelló.  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte d'execució de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 7 de juliol de 2009.  
Vist que consten com a antecedents de la present els següents:  
- Resolució d'autorització administrativa de la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Orpesa de 17 de gener de 2005 i Resolució d'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació elèctrica mencionada, de 23 de maig de 2007, que inclou la Resolució de Declaració d'Impacte Ambiental de 13 de desembre de 2004, de la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge, per mitjà de la qual s'estima acceptable, només als efectes ambientals, el projecte mencionat.  
Les dos resolucions van ser atorgades per esta Direcció General d'Energia a Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU.  
Vist que, en l'escrit de sol·licitud, consta per l'empresa peticionària, Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA), que el manteniment i l'operació de les instal·lacions elèctriques l'ampliació de les qual se sol·licita, serà realitzat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que manifesta l'acceptació i la conformitat per les dos parts.  
Vist que la sol·licitud va ser exposada a la corresponent informació pública per mitjà d'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 8 d'abril de 2010, de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
D'acord amb la documentació que hi ha a l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament d'Orpesa la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada, per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a l'efecte de donar la conformitat o l'oposició.  
No consta en l'expedient la presentació de l'informe sol·licitat.  
Vist l'informe tècnic de 21 de gener de 2010, emés pel Servici Territorial d'Energia de Castelló.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha a l'expedient, l'ampliació sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment està situada la subestació transformadora, és a dir, en la parcel·la S-RD-8 del Pla Parcial del Sector R5-A, Complex Marina d'Or, al terme municipal d'Orpesa, província de Castelló.  
Atés que, d'acord amb la sol·licitud i el projecte presentat, la finalitat sol·licitada amb l'ampliació és satisfer les necessitats de demanda d'energia per part de l'empresa Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA) d'acord amb la realització de la seua activitat.  
Atés que és aplicable el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés a la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA), l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques corresponents a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Orpesa, en la parcel·la S-RD-8 del Pla Parcial del Sector R5-A, Complex Marina d'Or, al terme municipal d'Orpesa, província de Castelló, i les característiques principals de les quals són:  
- Sistema de 132 kV.  
Actualment este sistema és del tipus GIS, de disposició interior, amb aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), amb esquema de barra simple i ubicat a l'interior de l'edifici.  
· La seua ampliació consistix en la instal·lació d'una nova cel·la de línia (L-3 Acuamed) de tipus interior, composta d'un interruptor; quatre seccionadors tripolars (dos de barra, un d'eixida de línia i un de presa de terra); sis transformadors (tres d'intensitat i tres de tensió); dos jocs de barres i caixa de terminals.  
Es complementa amb la xarxa de terres, quadres de control i armari de proteccions, telecontrol i comunicacions, i equips de mesurament.  
- Pressupost total: 304.674,56 euros tema de 132 kV.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 7 de juliol de 2009.  
La present resolució està sotmesa a les condicions següents:  
1. El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb les altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
2. La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i, en particular, el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En qualsevol cas, Societat Estatal d'Aigües de les Conques Mediterrànies, SA (Acuamed, SA), haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
3. Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
4. El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de sis mesos comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del mencionat termini, Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA), podrà sol·licitar una ampliació d'este mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
5. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, amb acreditació que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
6. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 10 de juny de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6314, del 20-07-2010 (2010/7961)

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA) autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Oropesa, en el término municipal de Oropesa del Mar. Expediente número ATRCCT/2009/46/12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6314

Fecha DOGV
:   20-07-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/7961

CVE


Fecha del documento
:   10-06-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA) autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Oropesa, en el término municipal de Oropesa del Mar. Expediente número ATRCCT/2009/46/12. [2010/7961]  
Vista la solicitud presentada por Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA), con domicilio a efectos de notificaciones en 28037 Madrid, c/ Abasanz, nº 11, en fecha 3 de diciembre de 2009, ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, expediente ATRCCT/2009/46/12, para que se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Oropesa, ubicada en la parcela S-RD-8 del Plan Parcial del Sector R5-A, Complejo Marina D'Or, en el término municipal de Oropesa del Mar, provincia de Castellón.  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto de ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 7 de julio de 2009.  
Resultando que constan como antecedentes de la presente los siguientes:  
- Resolución de autorización administrativa de la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Oropesa de fecha 17 de enero de 2005 y Resolución de aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica mencionada, de fecha 23 de mayo de 2007, que incluye la Resolución de Declaración de Impacto Ambiental de fecha 13 de diciembre de 2004 de la Dirección General del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda, mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto citado.  
Ambas resoluciones fueron otorgadas por esta Dirección General de Energía a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
Resultando que en el escrito de solicitud, consta por la empresa peticionaria, Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA), que el mantenimiento y operación de las instalaciones eléctricas cuya ampliación se solicita, será realizado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, manifestándose la aceptación y conformidad por ambas partes.  
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública mediante anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 8 de abril de 2010, de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Oropesa del Mar de la separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición.  
No consta en el expediente la presentación del informe solicitado.  
Visto el informe técnico de fecha 21 de enero de 2010, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Castellón.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la Subestación Transformadora, esto es, en la parcela S-RD-8 del Plan Parcial del Sector R5-A, Complejo Marina D'Or, en el término municipal de Oropesa del Mar, provincia de Castellón.  
Considerando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad solicitada con la ampliación, es satisfacer las necesidades de demanda de energía por parte de la empresa Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA) de acuerdo con la realización de su actividad.  
Considerando que es de aplicación el título VII de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA) autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas correspondientes a la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Oropesa, en la parcela S-RD-8 del Plan Parcial del Sector R5-A, Complejo Marina D'Or, en el término municipal de Oropesa del Mar, provincia de Castellón y cuyas características principales son:  
- Sistema de 132 kV.  
Actualmente este sistema es del tipo GIS, de disposición interior, con aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), con esquema de barra simple y ubicado en el interior del edificio.  
· Su ampliación consiste en la instalación de una nueva celda de línea (L-3 Acuamed) de tipo interior, compuesta de un interruptor; cuatro seccionadores tripolares (dos de barra, uno de salida de línea y uno de puesta a tierra); seis transformadores (tres de intensidad y tres de tensión); dos juegos de barras y caja de terminales.  
Se complementa con la red de tierras, cuadros de control y armario de protecciones, telecontrol y comunicaciones, y equipos de medida.  
- Presupuesto total: 304.674'56 euros tema de 132 kV.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 7 de julio de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
1. Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA), deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
4. El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed, SA), podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
5. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
6. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 10 de junio de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML