Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7172, del 13-12-2013 (2013/11462)

RESOLUCIÓ de la Direcció General d'Energia, de 14 d'agost de 2013, per la qual atorga a Enerstar Villena, SA, l'autorització administrativa per a la modificació de la central elèctrica termosolar de potència nominal 49,9 MWe, incloses certes parts de les seues instal·lacions de connexió amb la xarxa de distribució, emplaçada a Villena (Alacant), la construcció de la qual va ser autoritzada per este òrgan el 6 de maig de 2009, i aprova la modificació del projecte tècnic d'execució de la modificació, aprovat per la resolució d'este centre directiu el 7 de setembre de 2010. Expedient ATREGI/2008/316/03 i altres.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7172

Data del DOGV
:   13-12-2013

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2013/11462

CVE


Data del document
:   14-08-2013

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de la Direcció General d'Energia, de 14 d'agost de 2013, per la qual atorga a Enerstar Villena, SA, l'autorització administrativa per a la modificació de la central elèctrica termosolar de potència nominal 49,9 MWe, incloses certes parts de les seues instal·lacions de connexió amb la xarxa de distribució, emplaçada a Villena (Alacant), la construcció de la qual va ser autoritzada per este òrgan el 6 de maig de 2009, i aprova la modificació del projecte tècnic d'execució de la modificació, aprovat per la resolució d'este centre directiu el 7 de setembre de 2010. Expedient ATREGI/2008/316/03 i altres. [2013/11462]  
  
Antecedents de fet  
Per mitjà d'un escrit de data 19 de desembre de 2012, registrat el dia 21 següent en la sucursal 19 de Correus de Madrid, en la forma prevista en l'article 38.4.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i dirigit al Servici Territorial d'Energia d'Alacant d'este departament, on va tindre entrada el dia 2 de gener de 2013, Enerstar Villena, SA, unipersonal, a través d'un representant correctament acreditat, va exposar que:  
- Per la Resolució de la Direcció General d'Energia de 6 de maig de 2009, va obtindre l'autorització administrativa per a la construcció d'una planta de producció d'energia elèctrica termosolar en el terme municipal de Villena (Alacant).  
- Per la Resolució del mateix centre directiu de 7 de setembre de 2010, es va aprovar el projecte tècnic d'execució de la instal·lació. Posteriorment, el 7 de març de 2012, este òrgan, després d'una sol·licitud motivada, li va concedir l'ampliació del termini previst en la resolució anterior per a l'execució de les obres.  
- Per diverses raons derivades del desenrotllament de l'enginyeria de detall de la planta, així com exigències de Red Eléctrica de España, SA, unipersonal, relatives a la gestionabilitat de la planta, ha sigut necessari introduir certes modificacions en el projecte d'execució aprovat.  
I va sol·licitar a l'òrgan territorial:  
- La modificació de l'aprovació del projecte tècnic d'execució d'esta central i, només si és procedent, la de l'autorització administrativa.  
  
Amb l'escrit, el sol·licitant va aportar la documentació següent:  
- Projecte de modificació del projecte bàsic i d'execució de la planta termosolar de Villena de 49,9 MW, subscrit el 7 de desembre de 2012 pels autors, tècnics titulats, i visat pel col·legi professional l'11 de desembre de 2012.  
- Projecte bàsic de les basses de pluvials i acumulació de la planta termosolar de Villena de 49,9 MW, firmat, el 13 de desembre de 2012, per l'autor i visat pel col·legi professional, el dia 17 d'eixe mateix mes.  
  
- Memòria resum de les modificacions dutes a terme respecte al projecte original aprovat el 7 de desembre de 2010 per la Direcció General d'Energia de la Generalitat Valenciana.  
Abans d'esta sol·licitud, Enerstar Villena, SA, unipersonal, va iniciar davant de l'òrgan provincial esmentat sengles expedients de sol·licitud de modificació de l'aprovació del projecte d'execució, relatius a les instal·lacions següents de connexió de la central termosolar:  
- La subestació elèctrica transformadora elevadora (expedient ATRCCT/2012/39/03, incoat el 20 d'agost de 2012), a fi de:  
· Canviar-ne l'emplaçament, des de la parcel·la 36 del polígon 76, en el paratge de Los Alhorines, al costat de l'equip principal turbina-alternador, dins de la zona del nucli de potència.  
· Modificar-ne les característiques tècniques principals: passa a ser la nova potència del transformador 65 MVA i la relació de tensions de transformació 11/132 kV.   
La instal·lació definida en el projecte que s'adjuntava a la sol·licitud, intitulat Subestació 132/11 kV planta termosolar Enerstar a Villena (Alacant), firmat el 23 de juliol de 2012 pel projectista redactor i visat amb esta mateixa data pel seu col·legi professional.  
- La línia d'evacuació des del nucli de potència fins al punt de connexió amb la xarxa de distribució (expedient ATLIRE/2012/40/03, incoat el 05.09.2012), a fi d'adaptar-ne el disseny al canvi d'emplaçament de la subestació elevadora. La seua tensió nominal passava d'11 kV (tensió d'eixida de l'alternador) a 132 kV (tensió del costat d'alta del transformador de potència) i es mantenia la configuració soterrada original.  
La instal·lació dissenyada en el projecte que s'adjuntava amb la sol·licitud, rubricat Línia subterrània d'evacuació SC (132 kV). Planta termosolar a Villena (Alacant), firmat pel tècnic titulat autor el 3 de juliol de 2012 i visat pel seu col·legi professional l'endemà.  
  
Així mateix, com a complement i desplegament del projecte d'execució de la planta termoelèctrica, consten en el procediment els documents següents:  
- Projecte elèctric d'alta tensió de la planta solar tèrmica d'Enerstar-Villena, a Villena (Alacant), firmat el 26 de novembre de 2012 pel tècnic titulat autor de la redacció, i visat el 28 de novembre de 2012.   
  
En este projecte s'inclouen totes les instal·lacions i equips elèctrics en alta tensió (> 1.000 V, en corrent altern), excloses les instal·lacions principals d'evacuació en alta tensió. Concretament, es justifica el disseny reglamentari de les instal·lacions i els equips compresos entre els límits definits per l'eixida de l'alternador en 11 kV i la posició d'entrada en esta tensió al transformador elevador de 65 MVA (ONAF) i relació de tensions 11/132 kV; les connectades al primari del transformador auxiliar de 8 MVA (ONAF) i relació de tensions 11/0,725 kV, i les situades entre la xarxa de distribució i el primari del transformador per als servicis de no generació d'1 MVA (ONAN) i tensions 20/0,42 kV, situats tots els transformadors en el bloc de potència esmentat.  
  
- Projecte elèctric de baixa tensió de la planta solar tèrmica d'Enerstar-Villena, a Villena (Alacant), firmat amb data 17 de desembre de 2012 pel mateix tècnic que l'anterior, i visat el 19 de desembre de 2012.   
  
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió (tant en alterna, de tensió nominal = 1000 V, com en contínua, = 1500 V) objecte d'este document són les compreses entre els límits definits pel secundari del transformador auxiliar esmentat de 8 MVA, i tensions 11/0,725 kV, per a alimentar els consums elèctrics de la planta que el connecta amb l'embarrat del quadro general de baixa tensió, a 690V, per un extrem i, per l'altre, tots els consumidors elèctrics en baixa tensió associats a la planta solar pròpiament. També s'inclouen les instal·lacions de baixa tensió associades als consums de no generació alimentades des del transformador auxiliar, d'1 MVA, i 20/0,42 kV, i que partixen des del secundari d'este fins als consums esmentats.  
  
Tots estos documents i expedients administratius van ser acumulats en un sol procediment administratiu per l'òrgan instructor. Es va mantindre com a referència de tots per a la tramitació la donada a l'expedient original, ATREGI/2008/316/03.  
Consten com a antecedents en relació amb este procediment que:  
  
- La instal·lació elèctrica la modificació de la qual se sol·licita va obtindre l'autorització administrativa per a la construcció per la Resolució de 6 de maig de 2009, de la Direcció General d'Energia, que atorga l'autorització administrativa a l'empresa Enerstar, SA, per a la construcció d'una central de producció d'energia elèctrica termosolar en el terme municipal de Villena, expedient número ATREGI/2008/316/03 i ATASCT/2008/200/03, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6043, del 25.06.2009. També en este acte administratiu es va acumular la resolució de dos procediments administratius que van ser iniciats en expedients diferents, el de referència ATREGI/2008/316/03, dels equips de captació d'energia primària i conversió a energia elèctrica (central), i l'ATASCT/2008/200/03, relatiu a la subestació transformadora elevadora per a l'adaptació de l'electricitat produïda en la central a les tensions de funcionament d'esta (11 i 20 kV), i de la xarxa de distribució (132 kV) per a l'exportació de l'energia elèctrica generada.  
Les característiques de les instal·lacions i els equips autoritzats per la resolució esmentada van ser:  
Central (ATREGI/2008/316/03)  
· Turbina de vapor de 49,9 MW (elèctrics) de potència nominal.  
· Instal·lació de gas i refrigeració.  
· Superfície efectiva de captació del camp solar 326.800 m², formada per 400 col·lectors solars parabòlics distribuïts en 100 llaços.  
Subestació ATASCT/2008/200/03  
· Sistema de 132 kV format per:  
a) Un embarrat senzill, amb tres posicions:  
- Una de línia.  
- Dos de transformador de potència.  
b) Dos transformadors trifàsics de:  
- Un de 50 MVA i relació de transformació 132±2,5 %± 5 %/11 kV.  
  
- Un de 20 MVA i relació de transformació 132±2,5 %±5 %/20 kV.  
  
· Sistema de 20 kV (situat en l'interior de l'edifici de la subestació) constituït per:  
a) Instal·lació de huit cel·les agrupades, de SF6, prefabricades i de tipus interior, destinades a:   
- Una (1) de protecció del transformador de subministrament intern de 20 MVA,  
- Una de seccionament,  
- Quatre de línies de connexió a transformadors de servici.  
- Una de línia de connexió a transformador de potència.  
- Una de mesura.  
b) Reactàncies de posada a terra, de 300 A i 30 s.  
· Sistema d'11 kV (situat en l'interior de la nau de la turbina de vapor) format per:  
a) Instal·lació de cinc cel·les agrupades, de SF6, prefabricades i de tipus intempèrie, destinades a:   
- Una d'entrada al transformador de potència de 50 MVA.  
- Dos d'eixida.  
- Una de protecció.  
- Una de mesura.  
· Equips per al control, comandament, protecció, servicis bàsics de corrent altern i corrent continu, i equips de comunicacions.  
· Edifici de control i mesura, tancat i situat en l'interior del recinte de la subestació.  
- Posteriorment, a sol·licitud d'Enerstar Villena, SA, el 7 de setembre de 2010, una resolució d'este centre directiu va aprovar el projecte tècnic d'execució de les instal·lacions autoritzades, i va especificar, a més, que:  
· La torre final de la línia de 132 kV d'evacuació des de la subestació de la central fins a la subestació ST Beneixama, on estava previst el punt de connexió amb la xarxa de distribució, se situa fora del terreny de la subestació.  
· Las eixides a 20 i 11 kV s'executaran en forma de cable (subterrànies) fins a l'edifici del centre de repartiment i el de la turbina, respectivament.  
· S'instal·laran huit transformadors per a servicis auxiliars:  
a) Un per a la subestació.  
b) Un per a la turbina.  
c) Quatre de resta de servicis generals.  
d) Un de servicis de la planta.  
e) Un per a l'edifici administratiu.  
- Mitjançant una resolució, de 7 de març de 2012, esta direcció general va concedir a Enerstar Villena, SA, unipersonal, la pròrroga en la vigència de la resolució esmentada, de data 7 de setembre de 2010, per la qual es va aprovar el projecte d'execució de les instal·lacions detallades, i es va establir, com a condició temporal, que abans de l'1 d'octubre de 2013 s'haurà de justificar davant d'este centre directiu l'execució completa.  
En concret, les modificacions introduïdes en relació amb l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució indicats abans i actualment vigents, objecte d'este procediment, es referixen als aspectes següents:  
- Ampliació de la superfície efectiva de captació del camp solar.  
El camp solar es modifica, ocupa les parcel·les 31, 32, 34 i 35 del polígon 76 del municipi de Villena (Alacant), augmenta la superfície efectiva de captació de 326.800 m² (a partir de 400 col·lectors solars parabòlics distribuïts en 100 llaços) a 343.140 m² (formada per 420 col·lectors solars distribuïts a 105 llaços). L'objecte d'esta modificació és millorar la productivitat de la central en els mesos de menor irradiació solar.  
- Modificació en la implantació d'equips en l'illa de potència, a fi d'optimitzar les instal·lacions amb una nova distribució.  
- Modificacions en la distribució elèctrica dels sistemes elèctrics de la planta per a l'optimització en relació amb les necessitats finals de la central.  
La distribució elèctrica inicialment projectada estava formada per:  
  
· Una línia d'11 kV, per a l'alimentació del bloc de potència de la turbina, i  
· Una altra línia de 20 kV que, per mitjà d'un centre de repartiment, alimentava la resta d'instal·lacions de la central solar i servicis auxiliars de la planta.  
En la nova distribució s'ha dissenyat en el seu lloc:  
· Una línia subterrània de 132 kV traçada des del transformador de potència (132/11 kV i 55/65 MVA de potència aparent, ONAN/ONAF) de planta, ubicat en l'illa de potència, dins de la subestació transformadora elevadora de la central, fins a la subestació de connexió de la central, denominada STC Alhorines, a la xarxa de distribució en la subestació de distribució contigua, anomenada ST Alhorines, de la qual és titular l'empresa distribuïdora de la zona.  
· De l'embarrat de generació d'11 kV, es connectarà un transformador auxiliar (11/0,725 kV i 5/8 MVA de potència aparent, ONAN/ONAF) que alimentarà un quadro de 690 V. S'hi connecten els motors que requerixen majors consums i dos transformadors auxiliars 690/420 V i potència de 2000 kVA (ONAN) i relació de transformació 690±2x2,5 %/420 V. Ambdós transformadors alimentaran les dos barres del quadro de distribució de 400 V, a les quals es connectaran tots els altres servicis de la planta de potència i camp solar.  
· Els consums de no-generació s'alimentaran per mitjà d'una barra de 400 V que disposa d'un subministrament d'energia independent des de la xarxa de distribució, a través d'un transformador auxiliar (20±2x2,5 %/0,42 kV i 1000 kVA, ONAN) connectat a una línia subterrània de 20 kV de l'empresa distribuïdora de la zona, amb origen en un centre de repartiment instal·lat per a esta connexió en els voltants de la subestació de connexió ST Alhorines.  
- Instal·lació d'una estació de gas natural liquat (GNL) substituint la connexió a un gasoducte de la xarxa del sistema gasista.  
A fi d'eliminar les afeccions exteriors causades per la connexió de gas natural connectada a la xarxa, la modificació preveu instal·lar una planta satèl·lit de GNL amb dos depòsits horitzontals de 127 m³ cada un. Associats a estos emmagatzematges, per a vaporitzar el GNL quan les condicions ambientals no siguen suficients, s'instal·laran dos calderes d'aigua, redundants (una reserva de l'altra), de 0,106 MWt nominals.  
  
- Ampliació del nombre de calderes auxiliars de gas natural.  
En el projecte inicial es va contemplar la instal·lació d'una sola caldera de 20 MW tèrmics (MWt) de potència nominal, amb el gas natural com a energia primària.   
Per a complir els requeriments imposats per Red Eléctrica de España, SA, unipersonal, en l'informe inicial de 15 d'abril de 2011, vigent fins al passat 22 de maig de 2013, d'acceptabilitat des de la perspectiva de la xarxa de transport de la sol·licitud d'accés a la xarxa de distribució d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, en el nuc de Beneixama 132 kV, subjacent del nuc de transport, també a Beneixama, a 400 kV, a fi que la central poguera tindre la qualificació de gestionable, controlant la temperatura del fluid transmissor de calor (HFT, de les sigles en anglés), s'ha previst la modificació de la caldera inicial, substituint-la per tres calderes, també amb gas natural com a combustible de suport, de potència 15 MWt nominals, la qual cosa suposa ampliar la potència de calderes fins a 45 MWt nominals.  
  
- Instal·lació de calderes de vapor per a segellament de la turbina.  
Per a evitar les fuites de vapor en la turbina d'alta i l'admissió d'incondensables en la turbina de baixa, la planta disposarà d'un sistema de segellament amb vapor generat per dos calderes de gas natural, redundants (una reserva de l'altra), cada una de potència nominal 0,459 MWt, que produiran vapor recalfat a la pressió de 8 bar i a 240ºC de temperatura.  
- Execució d'un canal de drenatge d'aigües pluvials d'escolament, bassa de pluvials i bassa d'acumulació d'aigua d'alimentació, com a conseqüència de l'execució de l'autovia A-33.  
Per al drenatge de les aigües d'escolament, de la pròpia autovia A-33 i dels terrenys ubicats en una cota superior, que són evacuades directament a la parcel·la d'implantació de la planta termosolar, i que l'afecten com també afecten les infraestructures que hi ha aigües avall (carretera CV-656, pertanyent a la Diputació d'Alacant i el centre penitenciari Alacant II - Villena), s'executarà, a l'oest de la planta termosolar, un canal de nord a sud que arreplegarà tots els drenatges de la futura autovia A-33, que han de ser conduïts, després de la decantació de sòlids d'arrossegament, a una bassa de pluvials de 120.000 m³, aproximadament, on s'uniran amb les aigües procedents del drenatge de la planta termosolar.   
La funció de la bassa de pluvials serà la de laminar els cabals d'aigua arreplegats, tornar-la al medi suavitzant la punta de l'hidrograma d'avinguda.   
La bassa d'acumulació és de 140.000 m³, de volum aproximat. Estarà destinada a acumular els volums d'aigua de què s'aprovisionarà la planta, de manera que se'n dispose d'una quantitat suficient com per a alimentar els processos interns.  
? Sistema de refrigeració per mitjà de torres de refrigeració, en compte d'un sistema mixt d'estes torres i d'aerorefrigeradors.  
Per motius de viabilitat econòmica, es modificarà la instal·lació d'un circuit mixt per mitjà de torres de refrigeració i aerorefrigeradors, substituint-lo per un sistema de refrigeració per mitjà d'una torre de refrigeració de tipus flux a contracorrent.  
? Connexió al col·lector d'aigües residuals del centre penitenciari per a aprofitament de les aigües residuals.  
Amb la finalitat d'aconseguir el total d'aigua requerida per al funcionament correcte de la planta s'aprofiten les aigües residuals del centre penitenciari.   
Es durà a terme la unió de dos connexions al col·lector del centre penitenciari de Villena, situat al sud de la planta:  
· Una connexió serà destinada a la captació de les aigües residuals del centre, que seran tractades per mitjà d'un mòdul biològic amb la finalitat de ser usades com a aigua d'abastiment de la planta.   
· La segona connexió serà utilitzada per a abocar les aigües residuals de la planta.  
Amb motiu de la modificació esmentada referent a la instal·lació de tres calderes auxiliars de gas natural, cada una de 15 MWt, per a fer gestionable des del punt de vista de la xarxa elèctrica esta central, i com que se supera amb això el llindar dels 20 MWt, sense sobrepassar els 50 MWt, la instal·lació va quedar inclosa en l'epígraf 3.1 de l'annex II de la Llei 2/2006, de la Generalitat, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, i per tant, subjecta a l'autorització ambiental integrada, conforme a l'article 6 d'esta norma legal.  
D'acord amb l'article 28.3 d'esta llei, la sol·licitud d'autorització administrativa per a la modificació d'esta central termoelèctrica, incloses les instal·lacions d'evacuació de l'energia elèctrica generada, ha sigut objecte d'informació pública. D'acord amb el que preveu l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, conjuntament amb el de l'autorització ambiental integrada i de la resta de procediments que, com el substantiu industrial (energètic) esmentat, s'integren en esta (en este cas, el relatiu a la declaració d'interés comunitari de l'activitat), durant el termini de trenta dies en:  
? El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l'11 de febrer de 2013 (DOCV 6962). D'acord amb el certificat de data 25 de març de 2013, expedit pel secretari territorial de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, durant el termini d'informació pública no s'hi ha presentat cap al·legació.  
  
D'acord amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que, en el termini de 20 dies hi emeteren, en relació amb la modificació de l'aprovació del projecte d'execució sol·licitada, si procedia, els condicionaments tècnics oportuns, per un escrit datat el 12 de febrer de 2013, el Servici Territorial d'Energia d'Alacant, va enviar una separata del projecte, referida a la part de la instal·lació corresponent a les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general següents, els béns o drets dels quals a càrrec seu puguen ser afectats per la instal·lació, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
? Ajuntament de Villena (Alacant): no s'ha rebut la resposta a la separata enviada. Es tenen per aprovades les especificacions tècniques proposades en el projecte d'execució pel sol·licitant en la separata enviada, d'acord amb el que prescriu l'incís b) de l'article 11.2 del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
En les condicions de la declaració d'impacte ambiental dictada per la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de data 10 de juliol de 2008, amb motiu de la declaració d'interés comunitari (DIC) per a l'activitat de generació d'elèctrica per mitjà de col·lectors solars parabòlics, es va incloure com a mesura per a preservar els valors ambientals corresponents a les aus estepàries, l'exclusió de les parcel·les 31, 32, 34 i 35 del polígon 76 de Villena (Alacant), per al muntatge de col·lectors solars, i es va obligar a mantindre els usos actuals del sòl. Estes condicions van ser incorporades a la Resolució de 6 de maig de 2008 d'este centre directiu, per la qual es va atorgar l'autorització administrativa per a la construcció de la planta.  
Amb data 20 de juny de 2011, la Direcció General de Gestió del Medi Natural va dictar una resolució complementària de la declaració d'impacte ambiental (DIA) de 10 de juliol de 2008, que eliminava de les condicions la restricció descrita en el paràgraf anterior que afectava les parcel·les 31, 32, 34 i 35 del polígon 76 de Villena (Alacant). L'ampliació del camp solar, per mitjà de la instal·lació de 20 nous col·lectors, en cinc llaços addicionals, era un dels fins perseguits amb la sol·licitud de l'autorització administrativa per a la modificació de la planta.  
  
Consta en l'expedient un informe, de 12 de desembre de 2012, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en el qual conclou que la DIA de 10 de juliol de 2008, i la resolució complementària de 20 de juny de 2011, emparen l'activitat per a la qual se sol·licita l'autorització ambiental integrada com a conseqüència de les modificacions projectades en la planta termosolar, i indica que seguix vigent l'obligació de complir totes les condicions que establixen.  
  
Consta en l'expedient una còpia de l'informe, de data 19 d'abril de 2013, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, en el qual es considera que la modificació plantejada en el projecte de la subestació de connexió i distribució ST Alhorines no requerix un nou tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, perquè no comporta afeccions ambientals significatives diferents de les associades a la instal·lació avaluada originàriament i que va motivar la formulació de la declaració d'impacte ambiental de 10 de juliol de 2008 i la complementària de 20 de juny de 2011. Es mantenen els condicionants que establixen. L'informe que s'ha dit va ser sol·licitat per esta Direcció General d'Energia en el si del procediment de la Resolució, de 24 d'abril de 2013, dictada per este òrgan, per la qual va atorgar l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació de la subestació transformadora, 132/20 kV, de connexió i distribució, denominada ST Alhorines, en el terme municipal de Villena, província d'Alacant (exp. ATASCT/2012/31/03).  
Consta en l'expedient una còpia de la Resolució de 10 de juliol de 2013, de la titular de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en què es declara d'interés comunitari (DIC), la modificació, per ampliació, per a una planta termosolar, sol·licitada per la mercantil Enerstar, SA, en un sòl no urbanitzable del terme municipal de Villena:  
  
- Al polígon 75, les parcel·les 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 37.  
- Al polígon 76, les parcel·les 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 i 40.  
Les característiques relatives a l'aprofitament són:  
- Superfície de parcel·la vinculada a l'actuació: 2.092.360 m².  
- Perímetre envolupant: 1.105.636 m².  
- Potència (tèrmica de combustió): 45 MWt.  
- Superfície ocupada per l'activitat: 465.346,66 m².  
- Percentatge d'ocupació de l'activitat: 22,24 per cent.  
- Superfície ocupada per edificacions: 4.295,06 m².  
- Percentatge d'ocupació de les construccions: 0,20 per cent.  
- Superfície construïda: 5.258,23 m².  
- Coeficient d'edificabilitat: 0,0025 m²t/m²s.  
- Altura màxima: 11,07 m en edifici.  
- Nombre de plantes: dos.  
- Separació mínima a límits: 20 m.  
- Separació mínima a carreteres: 30 m.  
Tot això és amb les limitacions i condicions que s'arrepleguen en la resolució esmentada.  
Amb data 29 de juliol de 2013, la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, va atorgar a Enerstar Villena, SA, l'autorització ambiental integrada per a una activitat de producció d'energia elèctrica en el paratge de Los Alhorines, del terme municipal de Villena (Alacant). La va inscriure en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 673/AAI/CV.  
Si bé la sol·licitud inicial referent a este procediment va ser formulada per Enerstar Villena, SA, unipersonal, consta una comunicació de 24 de juny de 2013, d'Enerstar Villena, SA, en què informa que, amb motiu de la venda de part de les accions representatives del capital de la societat, formalitzada el dia 14 de gener de 2013 en una escriptura pública, esta va perdre la condició d'unipersonal. La venda parcial no n'altera la personalitat jurídica.  
Atés que este procediment es referix a la modificació d'una instal·lació ja autoritzada, i la personalitat jurídica del promotor no ha variat, ha de considerar-se ja avaluada i justificada adequadament la capacitat legal, tècnica i economicofinancera per a la realització del projecte.  
  
Com va quedar acreditat en el procediment administratiu d'atorgament de l'autorització administrativa de construcció, per la Resolució d'esta Direcció General de 6 de maig de 2009, la instal·lació va obtindre els drets d'accés i connexió a la xarxa distribució en el nuc de 132 kV, situat en la subestació ST Beneixama, per una potència de 49,9 MW per a una planta de tecnologia termoelèctrica, segons l'informe d'1 de setembre de 2006 que té la referència REGES121951C, acceptat per la sol·licitant el 18 de juny de 2008.   
Amb data 15 d'abril de 2011, Red Eléctrica de España, SA, unipersonal (d'ara en avant, REE), en la seua doble condició d'operador del sistema i gestor de la xarxa de transport, va emetre una comunicació relativa a la sol·licitud d'accés a la xarxa de distribució amb influència en la xarxa de transport per a la central solar termoelèctrica, promoguda per Enerstar, SA, a Villena (Alacant), per una potència instal·lada de 49,9 MW, la connexió de la qual està prevista en el nuc de la xarxa de distribució de Beneixama, en 132 kV, subjacent de la xarxa de transport en el nuc Beneixama 400 kV. Considera acceptable, tant des de la perspectiva de la capacitat de connexió en el node de transport esmentat, com des de la de la capacitat de zona territorial (en l'àmbit regional de la Comunitat Valenciana).  
D'acord amb este informe de REE, la planta termosolar es pot considerar del tipus gestionable, pel que fa a l'anàlisi de viabilitat d'accés, però no per això s'incorporen les condicions específiques associades a les plantes no gestionables (entre elles, la limitació del 5 % de la potència de curtcircuit del nuc de connexió), amb la condició que s'hi facen de forma efectiva els requisits i aspectes arreplegats en l'annex de l'informe, addicionals als exigits per la regulació, que han sigut proposats i acceptats per a això per la promotora de la instal·lació, i entre els quals afecten la modificació de les instal·lacions de la central objecte d'este procediment els referents a:  
  
- La integració de la planta en un centre de control de generació habilitat per REE, amb connexió i capacitat adequada d'interlocució amb els seus centres de control, així com el compliment en general els requisits d'observabilitat i controlabilitat per part de l'operador del sistema establits per la normativa per a les instal·lacions de més de 10 MW.  
  
- La previsió de producció, de manera que es puga considerar un programa de producció pel que fa a l'operació del sistema, per a la qual cosa ha de complir:  
· La fiabilitat de programació requerida en els diferents horitzons (24 hores amb fermesa = 90 % i 6 hores amb fermesa = 95 %).  
· La implantació de mecanismes de correcció de desviacions sobre el programa d'aplicació immediata.  
Justifica estos requisits basant-se en estos fets:  
· La taxa de coincidència de les prediccions d'hores de radiació en l'emplaçament és del 90 per cent, amb 24 hores d'antelació, i del 95 per cent, amb sis hores.  
· La taxa estimada de no-disponibilitat per manteniment i altres causes és del 6 per cent.  
· Es disposarà de les instal·lacions adequades per a utilitzar gas com a combustible de suport per mitjà d'una caldera de 40 MWt.  
- La capacitat d'emmagatzemar l'energia primària corresponent al funcionament de la planta durant quatre hores, a plena potència, de manera que davant d'una sol·licitud de reducció de producció elèctrica de l'operador del sistema, siga quina siga la seua quantia i sempre que siga menor de quatre hores, es complisca la condició de no abocar energia primària. Per a això, la instal·lació haurà de ser capaç de proporcionar la producció emmagatzemada durant qualssevol de les 24 hores següents al moment en què finalitza la reducció, amb una eficiència mínima del 60 per cent del cicle emmagatzematge/recuperació, tot i l'alternativa que en l'informe es proposa a l'emmagatzematge energètic.  
  
- El comportament en pertorbacions de tensió, atés que s'utilitza com a únic mitjà de generació màquines síncrones acoblades directament al sistema elèctric (sense convertidors electrònics), els generadors no es desconnectaran del sistema elèctric en buits de tensió residual zero i de fins a un segon de duració, excepte per pèrdua de sincronisme o sobrevelocitat.  
- El comportament en altres tipus de pertorbacions, en particular en de variacions de la freqüència del sistema, els generadors i els seus equips de protecció compliran els requisits establits en els procediments d'operació que s'apliquen.  
A fi de materialitzar les instal·lacions d'evacuació des de la central fins al punt de connexió indicat, la Resolució de 3 d'abril de 2012 d'esta direcció general va atorgar l'autorització administrativa per a la construcció de la línia elèctrica aèria a 132 kV, amb circuit doble, denominada Alhorines-Beneixama, entre les subestacions del mateix nom, en els termes municipals de Villena, Cañada, el Camp de Mirra i Beneixama, a la província d'Alacant, va aprovar el projecte tècnic d'execució i en va declarar, en concret, la utilitat pública (exp. ATLINE/2008/23/03), publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6774, del dia 15 de maig de 2012.  
Posteriorment, a fi de portar a terme el conveni inicial, de 7 d'abril de 2011, subscrit entre el sol·licitant (Enerstar) i l'empresa distribuïdora de la zona (Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal), l'objecte del qual és migrar el punt de connexió i accés a la xarxa de distribució als voltants de la central i integrar la línia de 132 kV anterior, ST Alhorines-ST Beneixama, com a xarxa de distribució en el Sistema Elèctric general per a usar-la tercers per cessió d'esta infraestructura a l'empresa distribuïdora esmentada, per la Resolució de 24 d'abril de 2013, d'esta Direcció General d'Energia, es va atorgar l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació de la subestació transformadora, 132/20 kV, denominada ST Alhorines i ubicada en la parcel·la 36 del polígon 76, al paratge de Los Alhorines, en el terme municipal de Villena (expedient ATASCT/2012/31/03), publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7035, del dia 30 de maig de 2013, autoritzada inicialment per la Resolució de 6 de maig de 2009, juntament amb la resta de la central termosolar. Consistix la modificació autoritzada en l'ampliació del parc de 132 kV i del de 20 kV, a fi de construir diferenciadament una part associada a l'evacuació de la generació, per mitjà d'una posició de línia en 132 kV, denominada subestació de connexió STC Alhorines, i una altra part associada a la distribució, denominada subestació ST Alhorines, amb un parc en dos nivells de tensió, el de 132 kV (constituït, entre altres, per una posició per a la línia de generació de la central i dos posicions de línia per al doble circuit de la línia a 132 kV fins a la ST Beneixama, autoritzada el 3 d'abril de 2012, com s'ha indicat) i el de 20 kV, per a atendre consums en tensió mitjana de la zona, entre els quals el projectat per a la pròpia planta termosolar per als consums de no-generació. Amb l'autorització de modificació esmentada van quedar fora els transformadors de potència autoritzats inicialment en la Resolució de 6 de maig de 2009 d'este òrgan directiu, en l'emplaçament de la STC Alhorines. Estos equips són objecte d'esta autorització. Se'n modifica l'emplaçament al costat del del nucli de potència.  
  
Per dos resolucions de 12 de juliol de 2013, esta direcció general va autoritzar Enerstar Villena, SA, per a la transmissió de la titularitat, a favor d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, de:  
- La línia elèctrica aèria a 132 kV, circuit doble, denominada Alhorines-Beneixama, autoritzada per la Resolució de 3 d'abril de 2012 d'este centre directiu en l'expedient: ATLINE/2008/23/03.  
- Les instal·lacions de la subestació elèctrica, 132/20 kV, denominada ST Alhorines, ubicada en el paratge Valle de Los Alhorines, polígon 76, parcel·la 36, del terme municipal de Villena, destinades a la distribució d'energia elèctrica en la zona.  
Amb data 15 de juliol de 2013, a través d'un contracte de cessió d'instal·lacions, Enerstar Villena, SA, va cedir en propietat a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, les instal·lacions indicades més amunt.  
Amb data 30 de juliol de 2013, el Servici Territorial d'Energia d'Alacant va atorgar l'autorització d'explotació de la subestació de connexió STC Alhorines de la qual és titular Enerstar Villena, SA.  
Durant el procediment d'atorgament de les autoritzacions esmentades per a dur a terme el canvi d'ubicació del punt de connexió des de la ST Beneixama a la ST Alhorines, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, va enviar esta direcció general una còpia de la sol·licitud que havia dirigit el 2 de maig de 2013 a REE per a actualitzar l'informe d'acceptabilitat des de la perspectiva de la xarxa de transport. El va enviar el 15 d'abril de 2011, ja que:  
- El promotor de la instal·lació els havia comunicat que la instal·lació ha variat la condició de gestionable a no gestionable.   
- El punt de connexió de la planta termosolar, establit llavors en el nuc de Beneixama, en 132 kV, es desplaçarà fins a la nova ST Alhorines, en eixe mateix nivell de tensió, quan s'haja perfeccionat la cessió d'infraestructures prevista en un conveni subscrit amb el promotor esmentat de la central. No obstant això, el nuc d'afecció a la xarxa de transport continuarà sent Beneixama 400. Disposa esta subestació d'un transformador 400/132 kV, de 450 MVA i es troba mallada amb la resta del sistema de 132 kV a través de les quatre línies actuals, més les dos futures de connexió amb la ST Alhorines.  
  
Amb data 16 de maig de 2013, Red Eléctrica de España, SA, unipersonal, va actualitzar l'informe de 15 d'abril de 2011, revisant-lo i substituint-lo, i concloent-hi que la connexió de la planta resulta tècnicament viable, sense perjuí de la resta de consideracions i condicions amb què este pronunciament es va fer. L'informe va ser enviat per REE a este centre directiu.  
A la vista del contingut i els pronunciaments dels informes de l'operador del sistema i del distribuïdor de la zona, s'ha de considerar que la modificació sol·licitada de la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema.  
Com que es tracta d'una instal·lació de generació d'energia elèctrica en règim especial, en construir-la i posar-la en marxa es contribuirà al compliment dels objectius energètics i mediambientals, regionals i nacionals, relatius al major aprofitament dels recursos energètics locals, a l'augment del nivell d'autoabastiment i l'eliminació de les emissions atmosfèriques procedents de centrals de generació elèctrica convencionals equivalents a la interessada en este procediment.  
  
Consta en l'expedient un informe tècnic de data 26 de juny de 2013, del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient, en què s'indica, d'acord amb la reglamentació de seguretat industrial, que s'ha diligenciat, amb les dates que s'indiquen, en el Servici Territorial d'Indústria d'Alacant d'este departament, la documentació següent relativa a la posada en servici de les instal·lacions tècniques específiques següents, que formen part dels servicis auxiliars de la central termosolar:  
- Un grup electrogen dièsel, de 2800 kW, per a generació en baixa tensió (diligenciada el 28.02.2013).  
- Un depòsit criogènic per a nitrogen líquid, de 39.890 litres, amb pressió màxima de servici 22 bar, de prova 32,9 bar i precinte de la vàlvula de seguretat 22/21,5 bar, amb dos gasificadors de 205,31 litres cada un i pressió màxima de servici de 40 bar, de prova 44 bar i de precinte de la vàlvula de seguretat 26 bar, tot això de conformitat amb la ITC-EP-4, Depòsits criogènics, del Reglament d'equips a pressió (diligenciada el 14.03.2013).  
- Instal·lacions d'emmagatzematge de productes petrolífers per al grup electrogen, amb un depòsit de 3.000 litres per a gasoil B (diligenciada el 22.03.2013).  
- Instal·lacions actives de protecció contra incendis per a la central termosolar (diligenciada el 22.03.2013).  
- Planta satèl·lit de gas natural, per a ús propi, constituïda per dos depòsits de 127 m³, i instal·lació receptora de combustibles gasosos, de conformitat amb la ITC-ICG 04 del Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, que aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 (diligenciada el 4 d'abril de 2013).  
Consta en l'expedient la proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines, de 9 d'agost de 2013, unitat administrativa adscrita a este òrgan directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució d'este procediment administratiu correspon a la Generalitat, perquè la instal·lació elèctrica està situada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i es tracta d'una sol·licitud de construcció, per modificació, d'una instal·lació de producció d'energia elèctrica en règim especial, com establix l'article 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.  
  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 18 del Decret 188/2012, de 21 de desembre, que aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon a la Direcció General d'Energia d'este departament la resolució del procediment.  
D'acord amb l'article 27.1.b la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, la instal·lació objecte del procediment té la consideració de producció d'energia elèctrica en règim especial, perquè té una potència instal·lada que no supera els 50 MW, utilitza com a energia primària una energia renovable no consumible (la radiació solar) i el titular no fa activitats d'energia elèctrica en règim ordinari.  
  
D'acord amb el que disposen l'article 28.2 de la Llei 54/1997, l'article 121 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions de construcció d'este tipus d'instal·lacions hauran d'acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera adequada al tipus d'instal·lació que desplegaran.  
D'acord amb l'article 21.7 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, l'activitat de producció inclou la transformació d'energia elèctrica, així com la connexió amb la xarxa de distribució.  
  
D'acord amb l'article 30.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, s'entén per instal·lacions de connexió de generació les que servisquen d'enllaç entre una o diverses centrals de generació d'energia elèctrica i la instal·lació de transport o distribució. Constituïxen instal·lacions de connexió les subestacions i línies en tensió de transport o distribució que resulten necessàries per a la unió efectiva de la instal·lació de generació a la xarxa anterior o la que resulta de la planificació aprovada.  
  
D'acord amb la instrucció tècnica complementària MIE-RAT 01, Terminologia, aprovada per l'Orde de 6 de juliol de 1984, del Ministeri de Indústria i Energia, que aprova les instruccions tècniques complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, s'entén per central elèctrica el «lloc i conjunt d'instal·lacions, incloses les construccions d'obra civil i edificis necessaris, utilitzades directament o indirectament per a la producció d'energia elèctrica».  
  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
D'acord amb l'incís a de l'article 115 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, concordat amb l'article 28.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, la construcció, per modificació, d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial estarà sotmesa a l'autorització administrativa, que té caràcter reglat. Així mateix, l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, establix la necessitat d'autorització administrativa per a la modificació de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte quan les variacions proposades puguen considerar-se «modificacions no importants», segons el primer paràgraf de l'article 13 d'este últim reglament.  
  
D'acord amb l'incís b de l'article 115 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i amb l'article 7.1. 7.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el projecte d'execució per a la modificació d'instal·lacions de producció requerix l'aprovació administrativa, excepte quan les modificacions proposades puguen considerar-se «no importants» d'acord amb el segon paràgraf de l'article 13 d'esta última disposició.  
  
D'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 54/1997, els sol·licitants d'autoritzacions de construcció d'este tipus d'instal·lacions han d'acreditar les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions proposades.  
D'acord amb el que establix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació s'hauran d'elaborar d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, que en este procediment es concreta, en l'àmbit elèctric, en:  
- El Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, que aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 i, en especial, en la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06, Línies subterrànies amb cables aïllats.  
- El Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries.  
- El Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51.  
- El Reial Decret 1110/2007, de 24 d'agost, que aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, i les disposicions que el despleguen, amb independència dels altres reglaments tècnics en matèria de seguretat industrial, aplicables i exigibles a la central termosolar, incloses les instal·lacions i servicis auxiliars, elèctrics o no, que la componen, conforme al concepte de central elèctrica establit en la ITC-MIE-RAT 01 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació.  
D'acord amb el que disposen l'article 28.3 de la Llei 54/1997 i l'article 5 del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, que regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial, l'autorització de construcció, inclosa la modificació, d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial no es pot atorgar si el titular no ha obtingut abans el dret d'accés i l'autorització del punt de connexió a la xarxa de distribució.   
  
D'acord amb el que preveu l'apartat 6 de l'annex XI, Accés i connexió a la xarxa, del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per a instal·lacions o agregacions d'instal·lacions de més de 10 MW, amb una connexió feta i prevista a la xarxa de distribució, i després de la conclusió de l'acceptabilitat per part del gestor de distribució, este ha de sol·licitar a l'operador del sistema l'acceptabilitat des de la perspectiva de la xarxa de transport en els procediments d'accés i connexió. Es considera agregació el conjunt de generadors fets o previstos amb potència instal·lada major d'1 MW i amb afecció majoritària sobre un mateix nuc de la xarxa de transport.  
D'acord amb el que preveu apartat 3 de l'annex XI, Accés i connexió a la xarxa, del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, que regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial, pel que fa a esta disposició, es definix com a generació no gestionable la que té una font primària que no és controlable ni emmagatzemable i les plantes de producció associades de la qual no tenen la possibilitat de fer un control de la producció seguint instruccions de l'operador del sistema sense incórrer en un abocament d'energia primària, o bé la fermesa de la previsió de producció futura no és prou perquè puga considerar-se com a programa. D'acord amb este reglament, es consideren, en principi, com a no gestionables els generadors de règim especial inclosos en el grup b.1, Instal·lacions que utilitzen com a energia primària l'energia solar, segons la classificació de l'article 2, excepte la valoració específica de gestionable d'una planta generadora que faça l'operador del sistema, amb la conseqüent aplicació dels requisits o de les condicions associats a esta condició.  
D'acord amb el que preveu apartat 10, Accés i connexió a la xarxa, del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per a la generació no gestionable, la capacitat de generació d'una instal·lació o conjunt d'instal·lacions que compartisquen el punt de connexió a la xarxa no excedirà d'1/20 de la potència de curtcircuit de la xarxa en eixe punt. Així mateix, en cas d'obertura de l'interruptor automàtic de l'empresa titular de la xarxa en el punt de connexió, així com en qualsevol situació en què la generació puga quedar funcionant en illa, s'instal·larà, per part del generador, un sistema de teledisparament automàtic o un altre mitjà que desconnecte la central o centrals generadors a fi d'evitar possibles danys personals o sobre les càrregues. A més, les proteccions de mínima freqüència dels grups generadors hauran d'estar coordinades amb el sistema de desllast de càrregues per freqüència del sistema elèctric peninsular espanyol, per la qual cosa els generadors només podran desacoblar de la xarxa si la freqüència cau per davall de 48 Hz, amb una temporització de tres segons com a mínim. D'altra banda, les proteccions de màxima freqüència només podran provocar el desacoblament dels generadors si la freqüència s'eleva per damunt de 51 Hz amb la temporització que s'establisca en els procediments d'operació.  
  
D'acord amb l'article 5.2.A.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa, inclús de modificació, d'acord amb l'apartat 1 d'eixe precepte, ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.   
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa de construcció per modificació de la instal·lació, s'aplica el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, perquè la instal·lació elèctrica objecte del present procediment està classificada dins del grup primer.  
D'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 54/1997, els sol·licitants d'estes autoritzacions han d'acreditar el compliment adequat de les condicions de protecció del medi ambient.  
D'acord amb l'article 6 de la Llei 2/2006, de la Generalitat Valenciana, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, les activitats de l'annex II estan subjectes a l'autorització ambiental integrada. S'inclouen en l'epígraf 3.1 de l'annex les «instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica nominal superior a 20 MW incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, que regula el règim de comerç de drets de gasos d'efecte d'hivernacle, i la resta amb una potència tèrmica nominal superior a 20 MW que utilitzen residus o biomassa com a combustibles».  
  
De conformitat amb l'article 10, Coordinació amb el règim que s'aplica en matèria d'indústria i energia, de la Llei 2/2006, en el cas de les instal·lacions en què es duguen a terme activitats subjectes a l'autorització ambiental integrada, l'atorgament d'este document, així com la revisió anticipada i la modificació consegüent, ha de precedir les autoritzacions d'instal·lacions industrials sotmeses a autorització administrativa, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, o la norma que la substituïsca i, en particular, de l'autorització que establix la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.  
Per tant, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar a Enerstar Villena, SA, autorització administrativa per a la modificació de la central elèctrica termosolar de potència nominal 49,9 MWe, la construcció de la qual va ser autoritzada per Resolució d'esta Direcció General el 6 de maig de 2009 a Villena (Alacant), i les característiques administratives i tècniques principals de la central van ser autoritzades amb esta modificació, d'acord amb la documentació presentada en els expedients administratius, ATREGI/2008/316/03, ATASCT/2008/200/03, ATRCCT/2012/39/03 i ATLIRE/2012/40/03, les següents:  
- Emplaçament central:   
· Parcel·les 19-20-21-22-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-37 del polígon 75.  
· Parcel·les 16-21-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39-40 del polígon 76.  
En el paratge de Los Alhorines, del terme municipal de Villena (Alacant).   
L'extensió total aproximada de la superfície d'estes parcel·les és de 130 ha.  
- Planta solar termoelèctrica:  
Camp solar  
· Superfície de captació: 343.140 m².  
· Nre. de subcamps solars: 5.  
· Nre. col·lectors: 420.  
· Tipus de col·lectors: cilindroparabòlics de vidre (tipus Senertrough), amb seguiment de la trajectòria solar d'est a oest per cada SCA, una longitud d'uns 150 m. Els tubs absorbidors seran, el tub intern d'acer inoxidable, i cobert per un altre tub extern de vidre (per a fer d'aïllant tèrmic per buit). Els espills cilíndrics parabòlics estaran formats per un vidre de baix contingut en ferro d'una grossària d'uns 4 mm i una capa d'alta reflectivitat en la part posterior.  
  
· Distància entre files: 16,20 m.  
· Característiques de l'element unitari (denominat SCE): Estructura, amb els seus espills i la resta d'elements, de 12 m.  
· Característiques de l'element unitari amb seguiment (denominat SCA): unió estructural de 12 SCE amb motor en el centre, de dimensions 12x12 m².  
· Nombre de llaços i característiques: 105 llaços paral·lels, cada llaç compost per quatre col·lectors tipus SCA, amb una longitud total del llaç d'uns 600 m.  
· Tipus de llaços i disposició:   
a) Llaços en U: dos alineacions de 2 SCA, amb un total cada una de 300 m d'anada i 300 m de tornada.  
b) Llaços en W: quatre alineacions de 4 SCA, cada una de 150 m en paral·lel.  
· Distribució dels llaços en els subcamps solars:  
  
Subcamp solar Llaços U Llaços W Total llaços  
1 5 4 9  
2 23 1 24  
3 25 2 27  
4 24 2 26  
5 14 5 19  
Total 91 14 105  
  
  
· Tipus del fluid caloportador i característiques:   
a) Tipus: oli tèrmic, tipus Dowtherm A o semblant (Therminol VP 1r), compost per difenil i òxid de difenil.  
b) Temperatura de congelació: 12 ºC (estant previst que mai abaste una temperatura inferior a 65 ºC).   
c) Temperatura màxima en la zona calenta («camp solar»): 400 ºC.  
d) Quantitat prevista en el circuit: 1600 tones.  
Bloc (illa) de potència  
En esta se situaran els següents equips principals i sistemes:  
· Turbina de vapor i els seus sistemes auxiliars:  
a) Turbina  
- Tipus: de vapor, de dos cossos (alta i baixa pressió), amb tres extraccions intermèdies de vapor en la part de baixa i dos en la part d'alta pressió.  
- Cos d'alta:  
· Condicions normals de funcionament: 376 ºC/100 bar.  
· Condicions màximes de funcionament: 380 ºC/106 bar.  
· Cabdal màssic: 54,88 kg/s.  
· Velocitat angular: 6000 rpm  
- Cos de baixa:  
· Condicions normals de funcionament: 376 ºC/19,5 bar.  
· Condicions màximes de funcionament: 380 ºC/20,7 bar.  
· Cabdal màssic: 37,9 kg/s.  
· Velocitat angular: 3.000 rpm.  
- Cicle termodinàmic: Rankine amb recalfament.  
b) Alternador:  
- Model: Man-Turbo.  
- Potència activa (en borns): 55 MWe.  
- Potència aparent (en borns): 64705 MVA.  
- Tensió d'eixida: 11 kV.  
- Freqüència: 50 Hz.  
- Velocitat angular: 3.000 rpm.  
- Factor de potència (cos ): 0,85.  
c) Sistema de condensació:  
- Refrigerat per aigua de circulació.  
- Constituït per tubs i plaques de titani.  
d) Sistema de vapor i bypass:  
Amb el fi que en cas de parada no es perda l'aigua tractada i minimitzar el temps d'arrancada. A més este sistema subministrarà vapor des dels sobrecalfadors fins al cos d'alta pressió de la turbina, els precalfadors de baixa pressió, alta pressió i desgasificador.  
e) Altres sistemes auxiliars:   
- Sistema d'oli de lubricació.  
- Sistema hidràulic de control.  
- Sistema de vapor de segells.  
La seua funció principal serà la de subministrar vapor saturat al sistema de segells de la turbina de vapor, per a evitar fugues de vapor en la turbina d'alta i l'admissió d'incondensables en la turbina de baixa.  
Compost per dos calderes de vapor auxiliar de 0,5 MWt (reserva una de l'altra), de capacitat de producció 580 kg/h a 8 bar de pressió d'operació i 240 ºC.  
- Sistema de drenatges.  
· Sistema de generació de vapor:  
Constituït pel sistema d'intercanvi tèrmic entre l'oli (fluid de transferència de calor) i el fluid bifàsic aigua-vapor que conforma el cicle Rankine amb recalfament que permet la producció d'energia elèctrica en la turbina de vapor.  
Este sistema està compost per dos trens en paral·lel amb intercanviadors de carcassa i tubs. Cada tren està constituït per un precalfador d'aigua d'alimentació, un generador de vapor (o evaporador) i un sobrecalfador connectats en sèrie i, paral·lels a ells, en cada tren, estan situats els recalfadors, cada un de la tipologia següent:  
  
a) El precalfador d'aigua d'alimentació serà un intercanviador horitzontal de carcassa. L'aigua d'alimentació circularà pel costat tubs i el fluid tèrmic pel costat carcassa.  
b) El generador de vapor serà un intercanviador horitzontal de carcassa i tubs (tipus TEMA). L'aigua d'alimentació-vapor circularà pel costat carcassa i el fluid tèrmic pel costat tubs.  
c) El sobrecalfador de vapor serà un intercanviador horitzontal de carcassa i tubs. El vapor circularà pel costat tubs i el fluid tèrmic pel costat carcassa.  
Cada recalfador consistirà en un intercanviador. El fluid tèrmic circularà pel costat carcassa i el vapor pel costat tubs.  
· Sistema d'aigua d'alimentació:  
a) Disposarà, entre altres elements, d'un tanc d'aigua d'alimentació, amb capacitat suficient per a alimentar les calderes durant almenys 10 minuts sense rebre aportació d'aigua.  
b) Tres bombes centrífugues multietapa, arrossegades per motors de velocitat variable, d'aigua d'alimentació a l'eixida del tanc d'alimentació amb una capacitat cada una del 50 per cent, i en quedarà una de reserva.  
c) Dos calfadors d'aigua d'alta pressió per a incrementar la temperatura d'entrada de l'aigua als precalfadors dels trens de generació de vapor.  
· Sistema d'aigua de circulació:  
A fi de captar aigua en la bassa de les torres de refrigeració (de flux en contracorrent i convecció forçada) per a enviar-la al condensador. Estarà compost per:  
a) Quatre bombes d'aigua de circulació, tipus centrífugues verticals.  
  
b) Sistema de neteja de condensador.  
· Sistema de bombament d'oli tèrmic:  
Compost per cinc bombes centrífugues en paral·lel, tipus HTF API 610Th, d'1 etapa, amb accionament elèctric d'alta eficiència i velocitat variable. Cada bomba haurà de subministrar fins al 25 per cent del fluid tèrmic requerit pel sistema de generació de vapor a la potència d'eixida màxima de la turbina-generador. El mode d'operació normal a plena càrrega serà de quatre bombes en funcionament i una altra de reserva.  
Una bomba d'auxiliar, idèntica a les anteriors, per a les calderes auxiliars, per al mode de funcionament en baixa temperatura, sent capaç de subministrar cabal suficient per a previndre caigudes de temperatura de més de 30 ºC.  
· Sistema de tanc d'expansió i tanc pulmó.  
Compost per un tanc pulmó situat a l'entrada als dos trens de generació de vapor.  
A l'eixida dels trens hi haurà tres tancs d'expansió per a equilibrar pressions, amb atmosfera inerta de nitrogen.  
Davall dels tancs es realitzarà una cubeta de formigó de suficient grandària per a contindre el volum màxim d'oli dels tancs. El formigó es recobrirà per una capa impermeable resistent a l'oli, i es buidarà la fossa amb una bomba a un tanc col·lector que ho portarà a la planta de tractament d'aigua.  
· Sistema d'Ullage  
Compost per tancs, segons projecte, a fi de recuperar l'oli tèrmic que es degrada i separar-ho dels productes secundaris derivats del procés de degradació.   
· Calderes auxiliars de gas natural.  
a) Objecte: controlar la temperatura de l'oli tèrmic, per a mantindre sempre per damunt del seu punt de congelació (12 ºC), si bé per motius de seguretat la temperatura del fluid tèrmic no haurà de ser mai inferior a 65 ºC.   
A més, i sense perjuí que d'acord amb l'últim informe de l'operador del sistema, de data 16 de maig de 2013, arreplegat en la part expositiva d'esta resolució, en relació amb l'acceptabilitat de l'accés de la central a la xarxa de distribució subjacent a la xarxa de transport, la central té la consideració de no gestionable, el disseny d'estes calderes s'ha realitzat per a permetre que siga gestionable des del punt de vista exclusiu de la previsió de producció, al considerar-se que disposa d'un programa de producció als efectes de l'operació del sistema, per poder compensar-se la falta d'irradiació solar que puga afectar l'entrega prevista d'energia elèctrica, i es limita amb el seu disseny que la generació elèctrica a partir del mencionat combustible, en còmput anual, siga del 15 % de la producció total anual d'electricitat (per a una venda lliure d'energia en el mercat) o a un 12 % (en tarifa regulada).  
  
b) Número: 3.  
c) Potència nominal tèrmica: 15 MWt.  
d) Rendiment: 90 %.  
e) Cremadors: de baixa emissió de NOx.  
f) Nombre de passos de fum: 3.  
g) Combustible: gas natural, procedent de la planta de GNL emplaçada en la mateixa central.  
· Sistemes elèctrics  
Estarà compost per:  
a) Línia d'exportació d'energia (Expedient: ATLIRE/2012/40/03):  
  
- Origen: Cel·la d'eixida de línia des del transformador de potència 55/65 MVA (ONAN/ONAF), 11/132 kV.  
- Fi: Cel·la d'entrada a la subestació de connexió STC Alhorines.  
- Traçat: segons pla del projecte, travessant els subcamps solars 3 i 4.  
- Longitud: 1.280 m.  
- Tensió nominal (U0/Un): 76/132 kV.  
- Tensió màxima de servici: 145 kV.  
- Tensió suportada de curta duració (30 min.) a 50 Hz: 190 kV.  
- Tensió nominal suportada a impulsos tipus raig: 650 kV.   
- Categoria: 1a.  
- Categoria de la xarxa: A.  
- Tipologia: subterrània (cable).  
- Nombre de circuits: 1 (simple).  
- Característiques cable: aïllat tipus HEPRZ1 1x400 mm² kAl+H102.  
- Mode d'instal·lació: 3 tubs de polietilé d'alta densitat formigonats (1 fase/tub).  
- Profunditat rasa: 1200 mm.  
- Capacitat de transport: 89,7 MW (cos = 0,9).  
b) Línia d'alimentació auxiliar:  
- Subterrània en 20 kV, per a l'alimentació dels consums de no generació des del centre de repartiment alimentat des de la xarxa de distribució.  
c) Subestació, incloent-hi el transformador elevador i equips necessaris (expedient ATRCCT/2012/39/03):  
- Emplaçament: en el nucli de potència de la central, en les coordenades UTM ED 50, referides al fus 30, de l'esplanada definides pels vèrtexs A (X= 680830,831, Y= 4288934,820), B (X= 680872,480, Y= 4288934,820), C (X= 680872,480, Y= 4288911,620) i D (X= 680830,831, Y= 4288911,620).  
- Superfície esplanada subestació generació: 758,30 m².  
- Parc:  
· 132 kV: tipus intempèrie, amb 1 posició de línia i 1 posició de transformador.  
· 11 kV: composta per dos conjunts de cabines aïllades en aire amb configuració de simple barra i relés de protecció incorporats:  
- Cabines de protecció del generador, consistix en dos cabines d'aïllament en aire, una per a protecció de generador i una altra per a protecció del transformador auxiliar, més la previsió futura d'ampliació de la cabina per un dels seus extrems per a una altra cabina de protecció de transformador.  
- Cabines per a servicis de no generació, consistix en una cabina d'aïllament en aire per a protecció del transformador de servicis de no-generació.  
- Configuració: simple barra.  
- Transformador de potència (elevador):  
· Potència assignada: 55/65 MVA (ONAN/ONAF)  
· Tensions nominals (buit): 132±10x1,25 %/11 kV.  
· Grup connexió: YNd11.  
· Neutre: rígid a terra.  
· Tensió de curtcircuit: 12,5 %.  
· Amb regulació en càrrega.  
d) Cabines de protecció de generador.  
- Composta per tres posicions d'interruptor automàtic per a protecció de:  
· Generador  
· Transformador d'unitat  
· Cabina futura ampliació sals foses (sense equipar).  
La interconnexió entre les cabines i el transformador elevador es realitzarà per mitjà de barres de fase no segregades  
e) Línia d'eixida del generador.  
f) Transformador auxiliar dels servicis de planta.  
· Potència assignada: 5/8 MVA (ONAN/ONAF).  
· Tensions nominals (buit): 11±5x2,5 %/0,725 kV.  
· Grup connexió: Dyn11.  
· Tensió de curtcircuit: 13 per cent.  
· Amb regulació en càrrega.  
g) Transformador de línia auxiliar per a consums de no generació:  
· Potència assignada: 1000 kVA (ONAN).  
· Tensions nominals (buit): 20±2x2,5 %/0,42 kV.  
· Grup connexió: Dyn11.   
· Tensió de curtcircuit: 5 per cent.  
h) Sistema de distribució en baixa tensió a 690 V (sistema IT).  
i) Sistema de distribució en baixa tensió a 400 V (sistema TN-S).  
j) Sistema de corrent continu a 220 V (sistema aïllat).  
k) Sistema de corrent alterna ininterrompuda a 400-230 V (sistema TN-S)  
l) Grup dièsel d'emergència.  
De 2800 kW, d'acord amb la documentació presentada i diligenciada en el Servici Territorial d'Indústria d'Alacant el 28 de febrer de 2013, junt amb la instal·lació d'un depòsit de 3000 litres per a gasoil B, igualment segons la documentació diligenciada el 22 de març de 2013 en l'esmentat òrgan provincial.  
M. Línies soterrades d'alimentació a zones de bombament-abocament.  
· Sistemes auxiliars:  
a) Aigua d'aportació a la planta  
b) Pretractament  
c) Desmineralització d'aigua  
d) Aigua potable  
e) Tractament d'efluents  
f) Sistema d'aire comprimit  
Per a instrumentació i servicis de planta.  
- Pressió funcionament: 8-10 bar.  
- Cabal mínim: 3000 m³(N)/h.  
- Nombre de compressors: dos.  
- Tipus de compressors: caragol.  
- 1 eixugador d'adsorció de doble torre de refrigeració, amb punt rosada mínim de ?40 ºC.  
- Dos depòsits d'acer galvanitzat de Pmàx serv = 10 bar.  
g) Sistema de nitrogen.  
Compost per un depòsit criogènic per a nitrogen líquid, de 39890 litres, amb pressió màxima de servici 22 bar, junt amb dos gasificadors de 205,31 litres cada un i pressió màxima de servici 40 bar, tot això d'acord amb la documentació presentada i diligenciada en el Servici Territorial d'Indústria d'Alacant el 14 de març de 2013.  
h) Sistema de GNL.  
Planta satèl·lit de gas natural, per a ús propi, constituïda per dos depòsits de 127 m³, dos calderes (una reserva de l'altra) de potència 106 kWt, i instal·lació receptora de combustible gasosos, d'acord amb la documentació presentada i diligenciada en el Servici Territorial d'Indústria d'Alacant el 4 d'abril de 2013.  
i) Sistemes de refrigeració.  
j) Sistemes de climatització i ventilació.  
k) Sistemes de mostreig i anàlisi.  
l) Sistemes de PCI.  
De tipus actiu, per a tota la central, d'acord amb la documentació presentada i diligenciada en el Servici Territorial d'Indústria d'Alacant el 22 de març de 2013.  
D'acord amb el projecte presentat la planta no disposarà d'un sistema d'emmagatzematge tèrmic.  
Atenent a la potència elèctrica nominal, en MWe, de l'alternador instal·lat, com a conseqüència de les gammes comercials normalitzades en escalons, la central es dotarà dels dispositius de regulació i limitació adequats perquè la potència nominal de la instal·lació, d'acord amb la regulació, siga de 49,9 MWe, romanent esta invariable després de la modificació respecte a l'autorització atorgada per este centre directiu el 6 de maig de 2009.  
El pressupost total de les instal·lacions, després de la modificació objecte d'esta autorització és de cent quaranta-tres milions tres-cents trenta-un mil noranta-sis euros i huitanta-dos cèntims (143.331.096,82 ?).  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 28.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'Enerstar Villena, SA, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Esta autorització s'atorga sempre que el projecte es duga a terme amb les previsions de l'Estudi d'Impacte Ambiental, la documentació presentada que va servir de base, tant per a la formulació de la declaració d'impacte ambiental (DIA) de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de data 10 de juliol de 2008, inclosos en l'incís 4 del punt primer de la part executiva de la Resolució, de 6 de maig de 2009 d'esta direcció general, per la qual es va atorgar autorització administrativa a la central termosolar interessada, com per a la modificació de la mencionada DIA d'acord amb el que disposa el punt primer de la Resolució complementària de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de 20 de juny de 2011, queden modificats els condicionats d'esta, en els termes següents:  
a) El condicionant número 1 de la DIA quedarà de la manera següent:  
1. Com a mesura per a preservar els valors ambientals corresponents a les aus estepàries, hauran de complir-se els condicionants assenyalats en els informes emesos per l'Àrea d'Espai Naturals i el Servici de Biodiversitat que es resumixen en les següents:  
a. Mantindre l'explotació agrícola en les zones no ocupades per les instal·lacions, realitzant les pràctiques agrícoles reflectides com a annex I de l'informe de l'Àrea d'Espais Naturals.  
b. Establir les mesures correctores indicades en el punt 3.4 del Pla d'Acció per a la Conservació de les Aus de les Estepes Cerealistes i de forma complementària les següents:  
b.1. Conservació d'elements singulars (arbres aïllats, illes de vegetació, murets, construccions tradicionals): queda prohibida la seua alteració.  
b.2. Marges: prohibició de rompre les franges de vegetació espontània entre camps de cultiu.  
c. Respecte al programa de seguiment, anualment i de forma coordinada dins del programa de seguiment d'aus estepàries que realitza el Servici de Biodiversitat, es realitzarà anualment una avaluació de les parelles reproductores (no parelles, localització i èxit reproductor) i de l'ús de l'hàbitat de soliguer xicotet, dins de l'àrea de DIC i en una ràdio d'1 km fora dels seus límits, amb l'objecte de determinar l'afecció de la instal·lació sobre esta espècie.  
b) Establir nous epígrafs dins del condicionant número 1 de la DIA, d'acord amb l'informe emés per la Universitat d'Alacant, amb el tenor literal següent:  
«d) Construcció de zones de nidificació artificial denominades ?primillares- per part de l'empresa Enerstar Villena, SA, en les parcel·les de la seua propietat de la zona nord-est, esmenant així el dèficit de zones adequades per a la nidificació del soliguer xicotet en esta zona.  
e) S'instal·laran paradors artificials en els límits ?del camp solar i en les noves zones abans indicades per a permetre que els soliguers xicotets puguen posar-se, afavorint així el campeig en estes zones. A més, en estes parcel·les alliberades es mantindrà el cultiu cereal o vegetació natural d'herbàcies present en l'actualitat.  
f) S'haurà de sol·licitar la declaració com a reserves de fauna de la parcel·la 61 del polígon 73 d'acord amb el que preveu l'article 12 del Decret 32/2004, de 27 de febrer, pel qual es crea i es regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades, i s'establixen categories i normes per a la seua protecció».  
Així mateix, la modificació autoritzada s'ajustarà a les determinacions d'ordenació del territori urbanístiques establides en la Declaració d'Interés Comunitari atorgada per a l'activitat en la Resolució de 10 de juliol de 2013, de la titular de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.  
El titular d'esta autorització tindrà els drets, deures i obligacions arreplegats en el capítol II del títol IV de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Enerstar Villena, SA, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en esta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Aprovar la modificació del projecte tècnic d'execució, aprovat per resolució d'este centre directiu el 7 de setembre de 2010, d'acord amb la documentació tècnica, relacionada en la part expositiva d'esta resolució, següent:  
- Projecte de modificació de projecte bàsic i d'execució de la planta termosolar de Villena de 49,9 MW, subscrit pels tècnics titulats autors d'este el 7 de desembre de 2012 i visat pel seu col·legi professional l'11 de desembre de 2012 (ATREGI/2008/316/03).  
- Projecte de subestació 132/11 kV planta termosolar Enerstar a Villena (Alacant), firmat el 23 de juliol de 2012 pel projectista-redactor i visat amb esta mateixa data pel seu col·legi professional (expedient de referència ATRCCT/2012/39/03).  
- Projecte de línia subterrània d'evacuació SC (132 kV). Planta termosolar a Villena (Alacant), firmat pel tècnic titulat autor d'este el 3 de juliol de 2012 i visat pel seu col·legi professional l'endemà (ATLIRE/2012/40/03).  
D'acord amb les condicions següents:  
1. La modificació de la instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'esta. En cas de que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d'esta resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta direcció general la corresponent aprovació.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que establix el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i, en especial, en la seua instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06, Línies subterrànies amb cables aïllats, el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries, el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51 i el Reial Decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, i les seues disposicions de desplegament.  
Per a aquelles instal·lacions, equips i aparells subjectes a reglaments de seguretat industrial, la justificació dels quals, així com les condicions i les prescripcions imposades per estos per a la seua posada en servici, no s'haja inclòs en la documentació presentada amb motiu de la present resolució, haurà de presentar-se davant del Servici Territorial d'Alacant l'oportuna documentació abans que es posen en servici.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà tal que, abans de l'1 d'octubre de 2013, quede justificada davant d'este centre directiu la completa execució de les instal·lacions aprovades. No obstant això, amb anterioritat a la finalització de la mencionada data, Enerstar Villena, SA, podrà sol·licitar una ampliació concreta d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, acompanyant a este efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes, Enerstar Villena, SA, comunicarà al Servici Territorial d'Energia d'Alacant el començament de les obres, que al seu torn ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu.  
5. Així mateix, el titular d'esta resolució estarà obligat a comunicar, per escrit amb l'adequada diligència, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
6. El titular d'esta resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjuí d'allò previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
8. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Enerstar Villena, SA, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servici Territorial d'Energia d'Alacant als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb la mencionada comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a esta autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el certificat esmentat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme allò que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en este procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d'Energia d'Alacant ho comunicarà a esta direcció general, així com a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu, així com als efectes procedents de la vigilància i control del condicionat mediambiental establit, sense perjuí de les competències que a este efecte tinga atribuïdes l'òrgan substantiu.  
  
10. Esta direcció general, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en ella.  
Tot això sense perjuí de les establides en la resolució, de data 29 de juliol de 2013, de la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es va atorgar a Enerstar Villena, SA, autorització ambiental integrada per a una activitat de producció d'energia elèctrica en el paratge de Los Alhorines, del terme municipal de Villena (Alacant), inscrivint-la en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 673/AAI/CV.  
  
Tercer  
Ordenar:  
- La publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.   
- La notificació d'esta resolució a Enerstar Villena, SA, a totes les administracions o organismes públics i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o han pogut intervindre en el procediment d'autorització, les quals han emés, o haurien d'haver emés, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Energia d'esta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 14 d'agost de 2013.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7172, del 13-12-2013 (2013/11462)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Enerstar Villena, SA, autorización administrativa para la modificación de la central eléctrica termosolar de potencia nominal 49,9 MWe, incluidas ciertas partes de sus instalaciones de conexión con la red de distribución, emplazada en Villena (Alicante), cuya construcción fue autorizada por este órgano el 6 de mayo de 2009, y se aprueba la modificación del proyecto técnico de ejecución de la misma, aprobado por resolución de este centro directivo el 7 de septiembre de 2010. Expedientes ATREGI/2008/316/03 y otros.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7172

Fecha DOGV
:   13-12-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/11462

CVE


Fecha del documento
:   14-08-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Enerstar Villena, SA, autorización administrativa para la modificación de la central eléctrica termosolar de potencia nominal 49,9 MWe, incluidas ciertas partes de sus instalaciones de conexión con la red de distribución, emplazada en Villena (Alicante), cuya construcción fue autorizada por este órgano el 6 de mayo de 2009, y se aprueba la modificación del proyecto técnico de ejecución de la misma, aprobado por resolución de este centro directivo el 7 de septiembre de 2010. Expedientes ATREGI/2008/316/03 y otros. [2013/11462]  
  
Antecedentes de hecho  
Mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2012, registrado el día 21 siguiente en la sucursal 19 de Correos de Madrid, en la forma prevista en el artículo 38.4.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dirigido al Servicio Territorial de Energía de Alicante de este departamento, en el que tuvo entrada el día 2 de enero de 2013, Enerstar Villena, SA, unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, expuso que:  
- En virtud de la Resolución de la Dirección General de Energía, de 6 de mayo de 2009, obtuvo autorización administrativa para la construcción de una planta de producción de energía eléctrica termosolar en el término municipal de Villena (Alicante).  
- Por Resolución del mismo centro directivo de 7 de septiembre de 2010, se aprobó el proyecto técnico de ejecución de dicha instalación. Posteriormente, el 7 de marzo de 2012, dicho órgano, previa solicitud motivada, le concedió ampliación del plazo previsto en la anterior resolución para la ejecución de las obras.  
- Por distintas razones derivadas del desarrollo de la ingeniería de detalle de la planta, así como exigencias de Red Eléctrica de España, SA, unipersonal, relativas a la gestionabilidad de la planta, ha sido necesario introducir ciertas modificaciones en el mencionado proyecto de ejecución aprobado.  
Y solicitó al citado órgano territorial:  
- La modificación de la mencionada aprobación del proyecto técnico de ejecución de esta central, y solo si fuera procedente, la de la autorización administrativa.  
Con dicho escrito, el solicitante aportó la siguiente documentación:  
- Proyecto de modificación de proyecto básico y de ejecución de la planta termosolar de Villena de 49,9 MW, suscrito, el 7 de diciembre de 2012, por los técnicos titulados autores del mismo y visado por su colegio profesional, el 11 de diciembre de 2012.  
- Proyecto básico de las balsas de pluviales y acumulación de la planta termosolar de Villena de 49,9 MW, firmado el 13 de diciembre de 2012 por su autor y visado por el correspondiente colegio profesional el día 17 de ese mismo mes.  
- Memoria-resumen de las modificaciones llevadas a cabo respecto del proyecto original aprobado el 7 de diciembre de 2010 por la Dirección General de Energía de la Generalitat Valenciana.  
Con anterioridad a esta solicitud, Enerstar Villena, SA, unipersonal, inició, ante el citado órgano provincial, sendos expedientes de solicitud de modificación de la aprobación del proyecto de ejecución relativos a las siguientes instalaciones de conexión de la central termosolar:  
- La subestación eléctrica transformadora elevadora (expediente ATRCCT/2012/39/03, incoado el 20.08.2012), con objeto de:  
· Cambiar su emplazamiento, desde la parcela 36 del polígono 76, en el paraje de los Alhorines, al lado del equipo principal turbina-alternador, dentro de la zona del núcleo de potencia.  
. Modificar sus características técnicas principales, pasando a ser la nueva potencia del transformador 65 MVA y su relación de tensiones de transformación 11/132 kV.   
Instalación definida en el proyecto que acompañaba a la solicitud, intitulado Subestación 132/11 kV planta termosolar Enerstar en Villena (Alicante), firmado el 23 de julio de 2012 por el proyectista-redactor y visado con esta misma fecha por su colegio profesional.  
- La línea de evacuación desde el núcleo de potencia hasta el punto de conexión con la red de distribución (expediente ATLIRE/2012/40/03, incoado el 5.09.2012) con el fin de:· Adaptar su diseño al referido cambio de emplazamiento de la subestación elevadora, pasando su tensión nominal de 11 kV (tensión de salida del alternador) a 132 kV (tensión del lado de alta del transformador de potencia), manteniéndose la configuración soterrada original.  
Instalación diseñada en el proyecto que se adjuntaba con la solicitud, rubricado Línea subterránea de evacuación SC (132 kV). Planta termosolar en Villena (Alicante), firmado por el técnico titulado autor del mismo el 3 de julio de 2012 y visado por su colegio profesional el día siguiente.  
Asimismo, como complemento y desarrollo del proyecto de ejecución de la planta termoeléctrica, constan en el procedimiento los siguientes documentos:  
- Proyecto eléctrico de alta tensión de la planta solar térmica de Enerstar-Villena, en Villena (Alicante), firmado el 26 de noviembre de 2012 por el técnico titulado autor de su redacción, y visado el 28 de noviembre de 2012.   
En este proyecto se incluyen todas las instalaciones y equipos eléctricos en alta tensión (> 1000 V, en corriente alterna), excluidas las instalaciones principales de evacuación en alta tensión. Concretamente se justifica el diseño reglamentario de las instalaciones y equipos comprendidos entre los límites definidos por la salida del alternador en 11 kV y la posición de entrada en esta tensión al transformador elevador de 65 MVA (ONAF) y relación de tensiones 11/132 kV; las conectadas al primario del transformador auxiliar de 8 MVA (ONAF) y relación de tensiones 11/0,725 kV; y las situadas entre la red de distribución y el primario del transformador para los servicios de no generación de 1 MVA (ONAN) y tensiones 20/0,42 kV, situados todos los transformadores en el mencionado bloque de potencia.  
- Proyecto eléctrico de baja tensión de la planta solar térmica de Enerstar-Villena, en Villena (Alicante), firmado con fecha 17 de diciembre de 2012 por el mismo técnico que el anterior, y visado el 19 de diciembre de 2012.   
Las instalaciones eléctricas de baja tensión (tanto en alterna, de tensión nominal = 1000 V, como en continua, = 1500 V) objeto de este documento son las comprendidas entre los límites definidos por el secundario del citado transformador auxiliar de 8 MVA, y tensiones 11/0,725 kV, para alimentar los consumos eléctricos de la planta que conecta este con el embarrado del cuadro general de baja tensión, a 690V, por un extremo, y, por el otro, todos los consumidores eléctricos en baja tensión asociados a la planta solar propiamente. También se incluyen las instalaciones de baja tensión asociadas a los consumos de no generación alimentadas desde el transformador auxiliar, de 1 MVA, y 20/0,42 kV, y que parten desde el secundario de este hasta los mencionados consumos.  
Todos estos documentos y expedientes administrativos fueron acumulados en un único procedimiento administrativo por el órgano instructor, manteniéndose como referencia de todos ellos para la tramitación la dada en el expediente original, ATREGI/2008/316/03.  
Consta como antecedentes en relación con el presente procedimiento que:  
- La instalación eléctrica cuya modificación se solicita obtuvo autorización administrativa para su construcción en virtud de la Resolución de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a la empresa Enerstar, SA, para la construcción de una central de producción de energía eléctrica termosolar en el término municipal de Villena. Expediente número ATREGI/2008/316/03 y ATASCT/2008/200/03, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6043, del 25 de junio de 2009. También en este acto administrativo se acumuló la resolución de dos procedimientos administrativos que fueron iniciados en sendos expedientes, el de referencia ATREGI/2008/316/03, atinente a los equipos de captación de energía primaria y conversión a energía eléctrica (central) y el ATASCT/2008/200/03, relativo a la subestación transformadora elevadora para la adaptación de la electricidad producida en la central a las tensiones de funcionamiento de esta (11 y 20 kV) y de la red de distribución (132 kV) para la exportación de la energía eléctrica generada.  
Las características de las instalaciones y equipos autorizados por la citada resolución fueron:  
Central (ATREGI/2008/316/03)  
· Turbina de vapor de 49,9 MW (eléctricos) de potencia nominal.  
· Instalación de gas y refrigeración.  
· Superficie efectiva de captación del campo solar 326.800 m², formada por 400 colectores solares parabólicos distribuidos en 100 lazos.  
Subestación ATASCT/2008/200/03  
· Sistema de 132 kV formado por:  
a) Un (1) embarrado sencillo, con tres (3) posiciones:  
- Una (1) de línea.  
- Dos (2) de transformador de potencia.  
b) Dos (2) transformadores trifásicos de:  
- Uno (1) de 50 MVA y relación de transformación 132±2'5 %± 5 %/11 kV.  
- Uno (1) de 20 MVA y relación de transformación 132±2'5 %±5 %/20 kV.  
· Sistema de 20 kV (situado en el interior del edificio de la subestación) constituido por:  
a) Instalación de ocho (8) celdas agrupadas, de SF6, prefabricadas y de tipo interior, destinadas a:   
- Una (1) de protección del transformador de suministro interno de 20 MVA.  
- Una (1) de seccionamiento.  
- Cuatro (4) de líneas de conexión a transformadores de servicio.  
- Una (1) de línea de conexión a transformador de potencia.   
- Una (1) de medida.  
b) Reactancias de puesta a tierra, de 300 A y 30 s.  
· Sistema de 11 kV (situado en el interior de la nave de la turbina de vapor) formado por:  
a) Instalación de cinco (5) celdas agrupadas, de SF6, prefabricadas y de tipo intemperie, destinadas a:   
- Una (1) de entrada al transformador de potencia de 50 MVA,  
- Dos (2) de salida,   
- Una (1) de protección.  
- Una (1) de medida.  
· Equipos para el control, mando, protección, servicios básicos de corriente alterna y corriente continua, y equipos de comunicaciones.  
· Edificio de control y medida, cerrado y situado en el interior del recinto de la subestación.  
- Posteriormente, a solicitud de Enerstar Villena, SA, el 7 de septiembre de 2010, por resolución de este centro directivo se aprobó el proyecto técnico de ejecución de las instalaciones autorizadas, y especificándose, además, que:  
· La torre final de la línea de 132 kV (de evacuación desde la subestación de la central hasta la subestación ST Benejama, donde estaba previsto el punto de conexión con la red de distribución) se sitúa fuera del terreno de la subestación.  
· Las salidas a 20 y 11 kV se ejecutarán en forma de cable (subterráneas) hasta el edificio del centro de reparto y el de la turbina, respectivamente.  
· Se instalarán ocho (8) transformadores para servicios auxiliares:  
a) Uno (1) para la subestación.  
b) Uno (1) para la turbina.  
c) Cuatro (4) de resto de servicios generales.  
d) Uno (1) de servicios de la planta.  
e) Uno (1) para el edificio administrativo.  
- Mediante Resolución, de 7 de marzo de 2012, de esta Dirección General, se concedió a Enerstar Villena, SA, unipersonal, prórroga en la vigencia de la citada Resolución, de fecha 7 de septiembre de 2010, por la que se aprobó el proyecto de ejecución de las instalaciones ut supra detalladas, estableciéndose como condición temporal que antes del 1 de octubre de 2013 se deberá justificar, ante este centro directivo, la completa ejecución de aquellas.  
En concreto las modificaciones introducidas en relación con la autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, antes referidos, y actualmente vigentes, objeto del presente procedimiento se refieren a los siguientes aspectos:  
- Ampliación de la superficie efectiva de captación del campo solar.  
El campo solar se modifica ocupando las parcelas 31, 32, 34 y 35 del polígono 76 del municipio de Villena (Alicante), aumentando la superficie efectiva de captación de 326.800 m² (a partir de 400 colectores solares parabólicos distribuidos en 100 lazos) a 343.140 m² (formada por 420 colectores solares distribuidos a 105 lazos). El objeto de esta modificación es mejorar la productividad de la central en los meses de menor irradiación solar.  
- Modificación en la implantación de equipos en la isla de potencia, con objeto de optimizar las instalaciones con una nueva distribución.  
- Modificaciones en la distribución eléctrica de los sistemas eléctricos de la planta para su optimización en relación con las necesidades finales de la central.  
La distribución eléctrica inicialmente proyectada estaba formada por:  
· Una línea de 11 kV, para la alimentación del bloque de potencia de la turbina.  
· Otra línea de 20 kV que, mediante un centro de reparto, alimentaba al resto de instalaciones de la central solar y servicios auxiliares de la planta.  
En la nueva distribución se ha diseñado en su lugar:  
· Una línea subterránea de 132 kV trazada desde el transformador de potencia (132/11 kV y 55/65 MVA de potencia aparente, ONAN/ONAF) de planta, ubicado en la isla de potencia, dentro de la subestación transformadora elevadora de la central, hasta la subestación de conexión de la central, denominada STC Alhorines, a la red de distribución en la subestación de distribución colindante a esta, nombrada como ST Alhorines, titularidad de la empresa distribuidora de la zona.  
· Del embarrado de generación de 11 kV, se conectará un transformador auxiliar (11/0,725 kV y 5/8 MVA de potencia aparente, ONAN/ONAF) que alimentará a un cuadro de 690 V. A este cuadro se conectan los motores que requieren mayores consumos y dos transformadores auxiliares 690/420 V y potencia de 2000 kVA (ONAN) y relación de transformación 690±2x2,5 %/420 V. Ambos transformadores alimentarán a las dos barras del cuadro de distribución de 400 V, al que se conectarán todos los demás servicios de la planta de potencia y campo solar.  
· Los consumos de no-generación se alimentarán mediante una barra de 400 V que dispone de un suministro de energía independiente desde la red de distribución, a través de un transformador auxiliar (20±2x2,5 %/0,42 kV y 1000 kVA, ONAN) conectado a una línea subterránea de 20 kV de la empresa distribuidora de la zona, con origen en un centro de reparto instalado a tal efecto en la inmediaciones de la subestación de conexión ST Alhorines.  
- Instalación de una estación de gas natural licuado (GNL) sustituyendo a la conexión a un gasoducto de la red del sistema gasista.  
Con objeto de eliminar las afecciones exteriores causadas por la acometida de gas natural conectada a la red, la modificación prevé instalar una planta satélite de GNL con dos depósitos horizontales de 127 m³ cada uno. Asociados a estos almacenamientos, para vaporizar el GNL cuando las condiciones ambientales no sean suficientes, se instalarán dos calderas de agua, redundantes (una reserva de la otra), de 0,106 MWt nominales.  
- Ampliación del número de calderas auxiliares de gas natural.  
En el proyecto inicial se contempló la instalación de una única caldera de 20 MW térmicos (MWt) de potencia nominal, con energía primaria gas natural.   
Para cumplir los requerimientos impuestos por Red Eléctrica de España, SA, unipersonal, en su informe inicial de 15 de abril de 2011, vigente hasta el pasado 22 de mayo de 2013, de aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte de la solicitud de acceso a la red de distribución de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, en el nudo de Benejama 132 kV, subyacente del nudo de transporte, también en Benejama, a 400 kV, con objeto de que la central pudiera tener la calificación de gestionable, controlando la temperatura del fluido transmisor de calor (HFT, de las siglas en inglés), se ha previsto la modificación de la caldera inicial, sustituyéndola por tres calderas, también con gas natural como combustible de apoyo, de potencia 15 MWt nominales, lo que supone ampliar la potencia de calderas hasta 45 MWt nominales.  
- Instalación de calderas de vapor para sellado de la turbina.  
Para evitar las fugas de vapor en la turbina de alta y la admisión de incondensables en la turbina de baja, la planta dispondrá de un sistema de sellado con vapor generado por dos calderas de gas natural, redundantes (una reserva de la otra), cada una de potencia nominal 0,459 MWt, que producirán vapor recalentado a la presión de 8 bar y a 240ºC de temperatura.  
- Ejecución de un canal de drenaje de aguas pluviales de escorrentía, balsa de pluviales y balsa de acumulación de agua de alimentación, como consecuencia de la ejecución de la autovía A-33.  
Para el drenaje de las aguas de escorrentía, de la propia autovía A-33 y de los terrenos ubicados en cota superior, que son evacuadas directamente a la parcela de implantación de la planta termosolar, afectando a esta como a las infraestructuras existentes aguas abajo (carretera CV-656, perteneciente a la Diputación de Alicante y el centro penitenciario Alicante II-Villena), se ejecutará, al oeste de la planta termosolar, un canal de norte a sur que recogerá todos los drenajes de la futura autovía A-33, siendo conducidos, previa decantación de sólidos de arrastre, a una balsa de pluviales de 120.000 m³, aproximadamente, donde se unificarán con las aguas procedentes del drenaje de la propia planta termosolar.   
La función de la balsa de pluviales será la de laminar los caudales de agua recogidos, devolviéndola al medio, suavizando la punta del hidrograma de avenida.   
La balsa de acumulación es de 140.000 m³, de volumen aproximado, estará destinada a acumular los volúmenes de agua de la que se aprovisionará la planta de forma que se disponga de una cantidad suficiente como para alimentar los distintos procesos internos.   
- Sistema de refrigeración mediante torres de refrigeración, en lugar de un sistema mixto de estas y aerorefrigeradores.  
Por motivos de viabilidad económica se modificará la instalación de un circuito mixto mediante torres de refrigeración y aerorefrigeradores, sustituyéndolo por un sistema de refrigeración mediante una torre de refrigeración de tipo flujo a contracorriente.  
- Conexión al colector de aguas residuales del centro penitenciario para aprovechamiento de las aguas residuales.  
Con la finalidad de alcanzar el total de agua requerida para el correcto funcionamiento de la planta se procederá al aprovechamiento de las aguas residuales del centro penitenciario.   
Se llevará a cabo la conexión de dos acometidas al colector del centro penitenciario de Villena situado al sur de la planta:  
· Una acometida será destinada a la captación de las aguas residuales del centro que serán tratadas mediante un módulo biológico con la finalidad de ser usadas como agua de abastecimiento de la planta.   
· La segunda acometida será utilizada para verter las aguas residuales de la propia planta.  
Con motivo de la mencionada modificación atinente a la instalación de tres calderas auxiliares de gas natural, cada una de 15 MWt, para hacer gestionable desde el punto de vista de la red eléctrica esta central, y superarse con ello el umbral de los 20 MWt, sin rebasar los 50 MWt, la instalación quedó incluida en el epígrafe 3.1 del anexo II de la Ley 2/2006, de la Generalitat, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, y por tanto sujeta autorización ambiental integrada, conforme al artículo 6 de dicha norma legal.  
De acuerdo con el artículo 28.3 de esta ley, la solicitud de autorización administrativa para la modificación de esta central termoeléctrica, incluidas las instalaciones de evacuación de la energía eléctrica generada, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, conjuntamente con el de la autorización ambiental integrada y del resto de procedimientos que, como el sustantivo industrial (energético) citado, se integran en esta (en este caso el relativo a la declaración de interés comunitario de la actividad), durante el plazo de 30 días en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 11 de febrero de 2013 (DOCV 6962). De acuerdo con el certificado de fecha 25 de marzo de 2013, expedido por el secretario territorial de la Dirección Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, durante el plazo de información pública no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días emitieran, en relación con la modificación de la aprobación del proyecto de ejecución solicitada, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al mismo, por escrito fechado el 12 de febrero de 2013 el Servicio Territorial de Energía de Alicante, remitió separata del proyecto, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Villena (Alicante). No se ha recibido respuesta a la separata remitida, teniéndose por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas en el proyecto de ejecución por el solicitante en la separata remitida, conforme a lo prescrito por el inciso b del artículo 11.2 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En el condicionado de la declaración de impacto ambiental dictada por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de fecha 10 de julio de 2008, con motivo de la declaración de interés comunitario (DIC) para la actividad de generación de eléctrica mediante colectores solares parabólicos, se incluyó como medida para preservar los valores ambientales correspondientes a las aves esteparias, la exclusión de las parcelas 31, 32, 34 y 35 del polígono 76 de Villena (Alicante) para el montaje de colectores solares, obligando a mantener los usos actuales del suelo. Dicho condicionado fue incorporado a la Resolución de 6 de mayo de 2008, de este centro directivo por la que se otorgó la autorización administrativa para la construcción de la planta.  
Con fecha 20 de junio de 2011 la Dirección General de Gestión del Medio Natural dictó una resolución complementaria a la declaración de impacto ambiental (DIA) de 10 de julio de 2008, eliminando del condicionado la restricción descrita en el párrafo anterior que afectaba a las parcelas 31, 32, 34 y 35 del polígono 76 de Villena (Alicante), siendo la ampliación del campo solar, mediante la instalación de 20 nuevos colectores, en cinco lazos adicionales, uno de los fines perseguidos con la solicitud de la autorización administrativa para la modificación de la planta.  
Consta, en el expediente, informe de 12 de diciembre de 2012, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el que se concluye que la DIA de 10 de julio de 2008, y su resolución complementaria, de 20 de junio de 2011, amparan la actividad para la que se solicita autorización ambiental integrada como consecuencia de las modificaciones proyectadas en la planta termosolar, indicando que sigue vigente la obligación de dar cumplimiento a todos los condicionantes establecidos en las mismas.  
Obra en el expediente copia del informe, de fecha 19 de abril de 2013, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, en el que se considera que la modificación planteada en el proyecto de la subestación de conexión y distribución ST Alhorines no se requiere un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental, por no conllevar afecciones ambientales significativas distintas a las asociadas a la instalación originalmente evaluada, y que motivó la formulación de la declaración de impacto ambiental de 10 de julio de 2008 y su complementaria de 20 de junio de 2011, manteniéndose los condicionantes en ellas establecidos. Dicho informe fue solicitado por esta Dirección General de Energía en el seno del procedimiento de la Resolución de 24 de abril de 2013, dictada por este órgano, por la que se otorgó autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la modificación de la subestación transformadora, 132/20 kV, de conexión y distribución, denominada ST Alhorines, en el término municipal de Villena, provincia de Alicante (expte. ATASCT/2012/31/03).   
Consta en el expediente copia de la Resolución de 10 de julio de 2013, de la titular de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la que se declara de interés comunitario (DIC), la modificación, por ampliación, para planta termosolar, solicitada por la mercantil Enerstar, SA, en suelo no urbanizable del término municipal de Villena en:  
- El polígono 75, parcelas 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 37.  
- EL polígono 76, parcelas 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40.  
Siendo las características relativas al aprovechamiento:  
- Superficie de parcela vinculada a la actuación: 2.092.360 m².   
- Perímetro envolvente: 1.105.636 m².   
- Potencia (térmica de combustión): 45 Mwt.   
- Superficie ocupada por la actividad: 465.346,66 m².  
- Porcentaje de ocupación de la actividad: 22,24 por ciento.  
- Superficie ocupada por edificaciones: 4.295,06 m².  
- Porcentaje de ocupación de las construcciones: 0,20 por ciento.  
- Superficie construida: 5.258,23 m².   
- Coeficiente de edificabilidad: 0,0025 m²t/m²s.  
- Altura máxima: 11,07 m en edificio.  
- Número de plantas: 2.  
- Separación mínima a lindes: 20 m.  
- Separación mínima a carreteras: 30 m.  
Todo ello con las limitaciones y condiciones que se recogen en la citada resolución.  
Con fecha 29 de julio de 2013, la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, otorgó a Enerstar Villena, SA, autorización ambiental integrada para una actividad de producción de energía eléctrica en el paraje de los Alhorines, del término municipal de Villena (Alicante), inscribiéndola en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el número 673/AAI/CV.  
Si bien la solicitud inicial atinente al presente procedimiento fue formulada por Enerstar Villena, SA, unipersonal, consta comunicación, de 24 de junio de 2013, de Enerstar Villena, SA, informando que, con motivo de la venta de parte de las acciones representativas del capital de la sociedad, formalizada el día 14 de enero de 2013 en escritura pública, esta perdió su condición de unipersonal, sin que dicha venta parcial altere su personalidad jurídica.  
Dado que el presente procedimiento se refiere a la modificación de una instalación ya autorizada, y la personalidad jurídica del promotor no ha variado, debe considerarse ya evaluada y adecuadamente justificada la capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.  
Conforme quedó acreditado en el procedimiento administrativo de otorgamiento de la autorización administrativa de construcción, por Resolución de esta Dirección General de 6 de mayo de 2009, la instalación obtuvo los derechos de acceso y conexión a la red distribución en el nudo de 132 kV, situado en la subestación ST Benejama, por una potencia de 49,9 MW para una planta de tecnología termoeléctrica, según informe de 1 de septiembre de 2006 y referencia REGES 121951C, aceptado por la solicitante el 18 de junio de 2008.   
Con fecha 15 de abril de 2011 Red Eléctrica de España, SA, unipersonal (en adelante también, REE), en su doble condición de operador del sistema y gestor de la red de transporte, emitió comunicación relativa a la solicitud de acceso a la red de distribución con influencia en la red de transporte para la central solar termoeléctrica, promovida por Enerstar, SA, en Villena (Alicante), por una potencia instalada de 49,9 MW, cuya conexión está prevista en el nudo de la red de distribución de Benejama, en 132 kV, subyacente de la red de transporte en el nudo Benejama 400 kV, considerándose el mismo aceptable desde, tanto desde la perspectiva de la capacidad de conexión en el citado nodo de transporte, como de la capacidad de zona territorial (en el ámbito regional de la Comunitat Valenciana).  
De acuerdo con este informe de REE, la planta termosolar interesada puede considerarse del tipo gestionable, a efectos del análisis de viabilidad de acceso, sin que por ello se incorporen los condicionantes específicos asociados a las plantas no gestionables (entre ellos, la limitación del 5 por ciento de la potencia de cortocircuito del nudo de conexión), con la condición de que en ella se implemente de forma efectiva los requisitos y aspectos recogidos en el anexo a dicho informe, adicionales a los exigidos por la regulación, que han sido propuestos y aceptados al efecto por la promotora de la instalación, y de entre los cuales, afectan a la modificación de las instalaciones de la central objeto del presente procedimiento, los atinentes a:  
- La integración de la planta en un centro de control de generación habilitado por REE, con conexión y adecuada capacidad de interlocución con sus centros de control, así como cumplir en general con los requisitos de observabilidad y controlabilidad por el operador del sistema establecidos por la normativa para las instalaciones de más de 10 MW.  
- La previsión de producción, de modo que pueda considerarse un programa de producción a efectos de la operación del sistema, cumpliendo para ello:  
· La fiabilidad de programación requerida en los diferentes horizontes (24 horas con firmeza = 90 % y 6 horas con firmeza = 95 por ciento).  
· La implementación de mecanismos de corrección de desvíos sobre programa de aplicación inmediata.  
Justificando estos requisitos en base a que:  
· La tasa de coincidencia de las predicciones de horas de radiación en el emplazamiento es del 90 por ciento, con 24 horas de antelación, y del 95 por ciento,con 6 horas.  
· La tasa estimada de indisponibilidad por mantenimiento y otras causas es del 6 por ciento.  
· Se dispondrá de las instalaciones adecuadas para utilizar gas como combustible de apoyo mediante una caldera de 40 MWt.  
- La capacidad de almacenar la energía primaria correspondiente al funcionamiento de la planta durante cuatro horas, a plena potencia, de forma que ante una solicitud de reducción de producción eléctrica del operador del sistema, cualquiera que sea su cuantía y siempre que sea menor de cuatro horas, se cumpla la condición de inexistencia de vertido de energía primaria. A estos efectos, la instalación deberá ser capaz de proporcionar la producción almacenada durante cualesquiera de las 24 horas siguientes al momento en el que finaliza la reducción, con una eficiencia mínima del 60 por ciento del ciclo almacenamiento/recuperación, todo ello sin perjuicio de la alternativa que en dicho informe se propone al almacenamiento energético.  
- El comportamiento ante perturbaciones de tensión, dado que se utiliza como único medio de generación máquinas síncronas acopladas directamente al sistema eléctrico (sin convertidores electrónicos), los generadores no se desconectarán del sistema eléctrico ante huecos de tensión residual cero y de hasta un segundo de duración, excepto por pérdida de sincronismo o sobrevelocidad.  
- El comportamiento frente a otro tipo de perturbaciones, en particular ante variaciones de la frecuencia del sistema, los generadores y sus equipos de protección cumplirán con los requisitos establecidos en los procedimientos de operación de aplicación.  
Con objeto de materializar las instalaciones de evacuación desde la central hasta el referido punto de conexión, por Resolución, de 3 de abril de 2012, de esta dirección general, se otorgó autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, denominada Alhorines-Benejama, entre las subestaciones del mismo nombre, en los términos municipales de Villena, Cañada, Campo de Mirra y Beneixama, en la provincia de Alicante, se aprobó su proyecto técnico de ejecución y se declaró, en concreto, su utilidad pública (expte. ATLINE/2008/23/03), publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6774, del día 15 de mayo de 2012.  
Posteriormente, a fin de llevar a término el convenio inicial, de 7 de abril de 2011, suscrito entre el solicitante (Enerstar) y la empresa distribuidora de la zona (Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal), cuyo objeto es migrar el punto de conexión y acceso a la red de distribución en las inmediaciones de la central e integrar la línea de 132 kV anterior, ST Alhorines-ST Benejama, como red de distribución en el sistema eléctrico general para su uso por terceros por cesión de esta infraestructura a la citada empresa distribuidora, por Resolución, de 24 de abril de 2013, de esta Dirección General de Energía, se otorgó autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la modificación de la subestación transformadora, 132/20 kV, denominada ST Alhorines, y ubicada en la parcela 36 del polígono 76, en el paraje los Alhorines, en el término municipal de Villena (expte. ATASCT/2012/31/03), publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7035, del día 30 de mayo de 2013, autorizada inicialmente en la Resolución de 6 de mayo de 2009, junto al resto de la central termosolar, consistiendo la modificación autorizada en la ampliación del parque de 132 kV y del de 20 kV, con objeto de construir diferenciadamente, una parte asociada a la evacuación de la generación, mediante una posición de línea en 132 kV, denominada subestación de conexión STC Alhorines, y otra parte asociada a la distribución, denominada subestación ST Alhorines, con un parque en dos niveles de tensión, el de 132 kV (constituido, entre otras, por una posición para la línea de generación de la central, y dos posiciones de línea para el doble circuito de la línea a 132 kV hasta la ST Benejama, autorizada el 3 de abril de 2012, como se ha indicado) y el de 20 kV, para atender consumos en media tensión de la zona, entre ellos, el proyectado para la propia planta termosolar para los consumos de no generación. Con la citada autorización de modificación quedaron fuera los transformadores de potencia inicialmente autorizados, en la referida Resolución de 6 de mayo de 2009, de este órgano directivo, en el emplazamiento de la STC Alhorines, siendo estos equipos objeto de la presente autorización, modificándose su emplazamiento junto al núcleo de potencia.  
Por sendas resoluciones, de 12 de julio de 2013, de esta dirección general se autorizó a Enerstar Villena, SA, la transmisión de la titularidad, a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, de:  
- La línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, denominada Alhorines-Benejama, autorizada por Resolución de 3 de abril de 2012 de este centro directivo en el expediente ATLINE/2008/23/03.   
- Las instalaciones de la subestación eléctrica, 132/20 kV, denominada ST Alhorines, ubicada en el paraje Valle de Los Alhorines, polígono 76, parcela 36, del término municipal de Villena, destinadas a la distribución de energía eléctrica en la zona.  
Con fecha 15 de julio de 2013, a través de un contrato de cesión de instalaciones, Enerstar Villena, SA, cedió en propiedad a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal las instalaciones arriba detalladas.  
  
Con fecha 30 de julio de 2013, el Servicio Territorial de Energía de Alicante otorgó autorización de explotación de la subestación de conexión STC Alhorines titularidad de Enerstar Villena, SA.  
Durante el procedimiento de otorgamiento de las mencionadas autorizaciones para llevar a cabo el cambio de ubicación del punto de conexión desde la ST Benejama a la ST Alhorines, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, traslado a esta dirección general copia de la solicitud que había dirigido el 2 de mayo de 2013 a REE, para la actualización del informe de aceptabilidad desde la perspectiva de la Red de Transporte, evacuado por esta el 15 de abril de 2011, puesto que:  
- El promotor de la instalación les había comunicado que la instalación ha variado su condición de gestionable a no gestionable.   
- El punto de conexión de la planta termosolar, establecido entonces en el nudo de Benejama, en 132 kV, se desplazará hasta la nueva ST Alhorines, en ese mismo nivel de tensión, una vez se perfeccione el cesión de infraestructuras prevista en un convenio suscrito con el mencionado promotor de la central. No obstante, el nudo de afección a la red de transporte seguirá siendo Benejama 400, disponiendo dicha subestación de un transformador 400/132 kV, de 450 MVA y encontrándose mallada con el resto del sistema de 132 kV a través de las cuatro líneas existentes en la actualidad, más las dos futuras de conexión con ST Alhorines.  
Con fecha 16 de mayo de 2013, Red Eléctrica de España, SA, unipersonal, actualizó el informe de 15 de abril de 2011, revisándolo y sustituyéndolo, y concluyendo en él que la conexión de la planta resulta técnicamente viable, sin perjuicio del resto de consideraciones y condiciones con que este pronunciamiento se realiza. Dicho informe fue trasladado por REE a este centro directivo.  
A la vista del contenido y pronunciamientos de los informes del operador del sistema y del distribuidor de la zona, debe considerarse que la modificación solicitada de la instalación no generará incidencias negativas en el sistema.  
Al tratarse de una instalación de generación de energía eléctrica en régimen especial con su construcción y puesta en marcha se contribuirá al cumplimiento de los objetivos energéticos y medioambientales, regionales y nacionales, relativos al mayor aprovechamiento de los recursos energéticos locales, al aumento del nivel de autoabastecimiento y la eliminación de las emisiones atmosféricas procedentes de centrales de generación eléctrica convencional equivalentes a la interesada en el presente procedimiento.   
Consta en el expediente informe técnico de fecha 26 de junio de 2013 del Servicio Territorial de Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente, en el que se indica, conforme a la reglamentación de seguridad industrial, se ha diligenciado, con las fechas que se indican, en el Servicio Territorial de Industria de Alicante de este departamento, la siguiente documentación relativa a la puesta en servicio de las siguientes instalaciones técnicas específicas, que forman parte de los servicios auxiliares de la central termosolar:  
- Un grupo electrógeno diesel, de 2800 kW, para generación en baja tensión (diligenciada el 28.02.2013).  
- Un depósito criogénico para nitrógeno líquido, de 39890 litros, con presión máxima de servicio 22 bar, de prueba 32.9 bar y precinto de la válvula de seguridad 22/21.5 bar, junto con dos gasificadores de 205,31 litros cada uno y presión máxima de servicio 40 bar, de prueba 44 bar y de precinto de la válvula de seguridad 26 bar, todo ello de conformidad con la ITC-EP-4, Depósitos criogénicos, del Reglamento de Equipos a Presión (diligenciada el 14.03.2013).  
- Instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos para el grupo electrógeno, con un depósito de 3000 litros para gasóleo B (diligenciada el 22.03.2013).  
- Instalaciones activas de protección contra incendios para la central termosolar (diligenciada el 22.03.2013).  
- Planta satélite de gas natural, para uso propio, constituida por dos depósitos de 127 m³, e instalación receptora de combustible gaseosos, de conformidad con la ITC-ICG 04 del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (diligenciada el 4.04.2013).  
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas, de 9 de agosto de 2013, unidad administrativa adscrita a este órgano directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana y tratarse de una solicitud de construcción, por modificación, de una instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial, conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 18 del Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, por el que aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 27.1.b de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la instalación objeto del presente procedimiento tiene la consideración de producción de energía eléctrica en régimen especial, al tener esta una potencia instalada que no supera los 50 MW, utilizar como energía primaria una energía renovable no consumible (la radiación solar) y el titular no realizar actividades de energía eléctrica en régimen ordinario.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 54/1997, el artículo 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de construcción de este tipo de instalaciones deberán acreditar la capacidad legal, técnica y económica-financiera adecuada al tipo de instalación que van a desarrollar.  
De acuerdo con el artículo 21.7 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la actividad de producción incluye la transformación de energía eléctrica, así como la conexión con la red de distribución.  
Conforme al artículo 30.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se entiende por instalaciones de conexión de generación aquellas que sirvan de enlace entre una o varias centrales de generación de energía eléctrica y la correspondiente instalación de transporte o distribución, constituyendo instalaciones de conexión las subestaciones y líneas en tensión de transporte o distribución que resulten necesarias para la efectiva unión de la instalación de generación a la red preexistente o resultante de la planificación aprobada.  
De acuerdo con la instrucción técnica complementaria MIE-RAT 01, Terminología, aprobada por la Orden, de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, se entiende por central eléctrica «al lugar y conjunto de instalaciones, incluidas las construcciones de obra civil y edificios necesarios, utilizadas directa o indirectamente para la producción de energía eléctrica».  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el inciso a del artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, concordado con el artículo 28.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la construcción, por modificación, de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial estará sometida al régimen de autorización administrativa previa, que tendrá carácter reglado. Asimismo, el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, establece la necesidad de autorización administrativa para la modificación de las instalaciones de producción de energía eléctrica, excepto cuando las variaciones propuestas puedan considerarse modificaciones no importantes conforme al primer párrafo del artículo 13 de este último reglamento.  
De acuerdo con el inciso b del artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución para la modificación de instalaciones de producción precisa de aprobación administrativa, excepto cuando las modificaciones propuestas puedan considerarse no importantes conforme al segundo párrafo del artículo 13 de esta última disposición.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 54/1997, los solicitantes de autorizaciones de construcción de este tipo de instalaciones deberán acreditar las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, que en el presente procedimientos, se concreta en el ámbito eléctrico en:  
- El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados.  
- El Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
- El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.  
- El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, y sus disposiciones de desarrollo. Con independencia de los demás reglamentos técnicos, en materia de seguridad industrial, aplicables y exigibles a la central termosolar, incluidas sus instalaciones y servicios auxiliares, eléctricos o no, que la componen, conforme al concepto de central eléctrica establecido en la ITC-MIE-RAT 01 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 54/1997 y en el artículo 5 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, la autorización de construcción, incluida la modificación, de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente el derecho de acceso y la autorización del punto de conexión a la red de distribución correspondiente.   
De acuerdo con lo previsto en apartado 6 del anexo XI, Acceso y conexión a la red, del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para instalaciones o agregaciones de las mismas, de más de 10 MW, con conexión existente y prevista a la red de distribución, y tras la conclusión de su aceptabilidad por el gestor de distribución, este solicitará al operador del sistema su aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte en los procedimientos de acceso y conexión. Se considera agregación el conjunto de generadores existentes o previstos con potencia instalada mayor de 1 MW y con afección mayoritaria sobre un mismo nudo de la red de transporte.  
De acuerdo con lo previsto en apartado 3 del anexo XI, Acceso y conexión a la red, del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, a los efectos de dicha disposición, se define como generación no gestionable aquella cuya fuente primaria no es controlable ni almacenable y cuyas plantas de producción asociadas carecen de la posibilidad de realizar un control de la producción siguiendo instrucciones del operador del sistema sin incurrir en un vertido de energía primaria, o bien la firmeza de la previsión de producción futura no es suficiente para que pueda considerarse como programa. Conforme a este reglamento, se consideran, en principio, como no gestionables los generadores de régimen especial incluidos en el grupo b.1, Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar, según la clasificación de su artículo 2, excepto valoración específica de gestionable de una planta generadora a realizar por el operador del sistema, con la consecuente aplicación de los requisitos o condicionantes asociados a dicha condición.  
De acuerdo con lo previsto en apartado 10, Acceso y conexión a la red, del citado Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para la generación no gestionable, la capacidad de generación de una instalación o conjunto de instalaciones que compartan punto de conexión a la red no excederá de 1/20 de la potencia de cortocircuito de la red en dicho punto. Asimismo, en caso de apertura del interruptor automático de la empresa titular de la red en el punto de conexión, así como en cualquier situación en la que la generación pueda quedar funcionando en isla, se instalará por parte del generador un sistema de teledisparo automático u otro medio que desconecte la central o centrales generadores con objeto de evitar posibles daños personales o sobre las cargas. Además, las protecciones de mínima frecuencia de los grupos generadores deberán estar coordinadas con el sistema de deslastre de cargas por frecuencia del sistema eléctrico peninsular español, por lo que los generadores solo podrán desacoplar de la red si la frecuencia cae por debajo de 48 Hz, con una temporización de tres segundos como mínimo. Por otra parte, las protecciones de máxima frecuencia solo podrán provocar el desacoplamiento de los generadores si la frecuencia se eleva por encima de 51 Hz con la temporización que se establezca en los procedimientos de operación.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa, incluso de modificación, conforme al apartado 1 de ese precepto, debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.   
Para las solicitudes de autorización administrativa de construcción, por modificación de la instalación, es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 54/1997, los solicitantes de estas autorizaciones deberán acreditar el adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.  
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, las actividades de su anexo II están sujetas a autorización ambiental integrada. Se incluyen en el epígrafe 3.1 de dicho anexo las «instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de gases de efecto invernadero, y aquellas otras con una potencia térmica nominal superior a 20 MW que utilicen residuos o biomasa como combustibles».  
De conformidad con el artículo 10, Coordinación con el régimen aplicable en materia de industria y energía, de la citada Ley 2/2006, en el caso de las instalaciones en que vayan a desarrollarse actividades sujetas a autorización ambiental integrada, el otorgamiento de esta, así como su revisión anticipada y consiguiente modificación, precederá a las autorizaciones de instalaciones industriales sometidas a autorización administrativa previa de conformidad con el artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, o norma que la sustituya, y, en particular, de la autorización establecida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Enerstar Villena, SA, autorización administrativa para la modificación de la central eléctrica termosolar de potencia nominal 49,9 MWe, cuya construcción fue autorizada por Resolución de esta Dirección General el 6 de mayo de 2009 en Villena (Alicante), siendo las características administrativas y técnicas principales de la central autorizadas con la presente modificación, conforme a la documentación presentada en los expedientes administrativos, ATREGI/2008/316/03, ATASCT/2008/200/03, ATRCCT/2012/39/03 y ATLIRE/2012/40/03, las siguientes:  
- Emplazamiento central:   
· Parcelas 19-20-21-22-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-37 del polígono 75.  
· Parcelas 16-21-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39-40 del polígono 76.   
En el paraje de Los Alhorines, del término municipal de Villena (Alicante).   
La extensión total aproximada de la superficie de estas parcelas es de 130 ha.  
- Planta solar termoeléctrica:  
Campo solar  
· Superficie de captación: 343.140 m².  
· Número de subcampos solares: 5.  
· Número de colectores: 420.  
· Tipo de colectores: cilindroparabólicos de cristal (tipo Senertrough), con seguimiento de la trayectoria solar de este a oeste por cada SCA, una longitud de unos 150 m. Los tubos absorbedores serán, el tubo interno de acero inoxidables, y cubierto por otro tubo externo de vidrio (para hacer de aislante térmico por vacío). Los espejos cilíndricos parabólicos estarán formados por un vidrio de bajo contenido en hierro de un espesor de unos 4 mm y una capa de alta reflectividad en la parte posterior.  
· Distancia entre filas: 16,20 m.  
· Características del elemento unitario (denominado SCE): estructura, con sus espejos y demás elementos, de 12 m.  
· Características del elemento unitario con seguimiento (denominado SCA): unión estructural de 12 SCE con motor en el centro, de dimensiones 12x12 m².  
· Número de lazos y características: 105 lazos paralelos, cada lazo compuesto por cuatro colectores tipo SCA, con una longitud total del lazo de unos 600 m.  
· Tipos de lazos y disposición:   
a) Lazos en U: dos alineaciones de 2 SCA, con un total cada una de 300 m de ida y 300 m de vuelta.  
b) Lazos en W: cuatro alineaciones de 4 SCA, cada una de 150 m en paralelo.  
· Distribución de los lazos en los subcampos solares:  
  
Subcampo solar Lazos U Lazos W Total lazos  
1 5 4 9  
2 23 1 24  
3 25 2 27  
4 24 2 26  
5 14 5 19  
Total 91 14 105  
  
  
· Tipo del fluido caloportador y características:   
a) Tipo: aceite térmico, tipo Dowtherm A o similar (Therminol VP 1.º), compuesto por difenilo y óxido de difenilo.   
b) Temperatura de congelación: 12 ºC (estando previsto que nunca alcance una temperatura inferior a 65 ºC).   
c) Temperatura máxima en la zona caliente (campo solar): 400 ºC.  
d) Cantidad prevista en el circuito: 1600 toneladas.  
Bloque (isla) de potencia  
En ella se situarán los siguientes equipos principales y sistemas:  
· Turbina de vapor y sus sistemas auxiliares:  
a) Turbina  
- Tipo: de vapor, de dos cuerpos (alta y baja presión), con tres extracciones intermedias de vapor en la parte de baja y dos en la parte de alta presión.  
- Cuerpo de alta:  
· Condiciones normales de funcionamiento: 376 ºC/100 bar.  
· Condiciones máximas de funcionamiento: 380 ºC/106 bar.  
· Caudal másico: 54,88 kg/s.  
· Velocidad angular: 6000 rpm.  
- Cuerpo de baja:  
· Condiciones normales de funcionamiento: 376ºC/19,5 bar.  
· Condiciones máximas de funcionamiento: 380ºC/20,7 bar.  
· Caudal másico: 37,9 kg/s.  
· Velocidad angular: 3.000 rpm.  
- Ciclo termodinámico: Rankine con recalentamiento.  
b) Alternador  
- Modelo: Man-Turbo.  
- Potencia activa (en bornes): 55 MWe.  
- Potencia aparente (en bornes): 64705 MVA.  
- Tensión de salida: 11 kV.  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Velocidad angular: 3000 rpm.  
- Factor de potencia (cos ): 0,85.  
c) Sistema de condensación  
- Refrigerado por agua de circulación.  
- Constituido por tubos y placas de titanio.  
d) Sistema de vapor y bypass  
Con objeto de que en caso de parada no perder agua tratada y minimizar el tiempo de arranque. Además este sistema suministrará vapor desde los sobrecalentadores hasta el cuerpo de alta presión de la turbina, los precalentadores de baja presión, alta presión y desgasificador.  
e) Otros sistemas auxiliares   
- Sistema de aceite de lubricación.  
- Sistema hidráulico de control.  
- Sistema de vapor de sellos.  
Su función principal será la de suministrar vapor saturado al sistema de sellos de la turbina de vapor, para evitar fugas de vapor en la turbina de alta y la admisión de incondensables en la turbina de baja.  
Compuesto por dos calderas de vapor auxiliar de 0,5 MWt (reserva una de la otra), de capacidad de producción 580 kg/h a 8 bar de presión de operación y 240ºC.  
- Sistema de drenajes.  
· Sistema de generación de vapor:  
Constituido por el sistema de intercambio térmico entre el aceite (fluido de transferencia de calor) y el fluido bifásico agua-vapor que conforma el ciclo Rankine con recalentamiento que permite la producción de energía eléctrica en la turbina de vapor.  
Este sistema está compuesto por dos trenes en paralelo con intercambiadores de carcasa y tubos. Cada tren está constituido por un precalentador de agua de alimentación, un generador de vapor (o evaporador) y un sobrecalentador conectados en serie y, paralelos a ellos, en cada tren, están situados los recalentadores, cada uno de la siguiente tipología:  
a) El precalentador de agua de alimentación será un intercambiador horizontal de carcasa. El agua de alimentación circulará por el lado tubos y el fluido térmico por el lado carcasa.  
b) El generador de vapor será un intercambiador horizontal de carcasa y tubos (tipo TEMA). El agua de alimentación/vapor circulará por el lado carcasa y el fluido térmico por el lado tubos.  
c) El sobrecalentador de vapor será un intercambiador horizontal de carcasa y tubos. El vapor circulará por el lado tubos y el fluido térmico por el lado carcasa.  
Cada recalentador consistirá en un intercambiador. El fluido térmico circulará por el lado carcasa y el vapor por el lado tubos.  
· Sistema de agua de alimentación:  
a) Dispondrá, entre otros elementos, de un tanque de agua de alimentación, con capacidad suficiente para alimentar las calderas durante al menos 10 minutos sin recibir aportación de agua.  
b) Tres bombas centrífugas multi-etapa, arrastradas por motores de velocidad variable, de agua de alimentación a la salida del tanque de alimentación con una capacidad, cada una del 50 por ciento, quedando una de reserva.  
c) Dos calentadores de agua de alta presión para incrementar la temperatura de entrada del agua a los precalentadores de los trenes de generación de vapor.  
· Sistema de agua de circulación:  
Con objeto de captar agua en la balsa de las torres de refrigeración (de flujo en contracorriente y convección forzada) para enviarla al condensador. Estará compuesto por:  
a) Cuatro bombas de agua de circulación, tipo centrífugas verticales.  
b) Sistema de limpieza de condensador.  
· Sistema de bombeo de aceite térmico:  
Compuesto por cinco bombas centrífugas en paralelo, tipo HTF API 610Th, de una etapa, con accionamiento eléctrico de alta eficiencia y velocidad variable. Cada bomba deberá suministrar hasta el 25 por ciento del fluido térmico requerido por el sistema de generación de vapor a la potencia de salida máxima de la turbina/generador. El modo de operación normal a plena carga será de cuatro bombas en funcionamiento y otra de reserva.  
Una bomba de auxiliar, idéntica a las anteriores, para las calderas auxiliares, para el modo de funcionamiento en baja temperatura, siendo capaz de suministrar caudal suficiente para prevenir caídas de temperatura de más de 30 ºC.  
· Sistema de tanque de expansión y tanque pulmón.  
Compuesto por un tanque pulmón situado a la entrada a los dos trenes de generación de vapor.  
A la salida de los trenes habrá tres tanques de expansión para equilibrar presiones, con atmósfera inerte de nitrógeno.  
Debajo de los tanques se realizará un cubeto de hormigón de suficiente tamaño para contener el volumen máximo de aceite de los tanques. El hormigón será recubierto por una capa impermeable resistente al aceite, vaciándose la fosa con una bomba a un tanque colector que lo llevará a la planta de tratamiento de agua.  
· Sistema de Ullage  
Compuesto por tanques, según proyecto, con objeto de recuperar el aceite térmico que se degrada y separarlo de los productos secundarios derivados del proceso de degradación.   
· Calderas auxiliares de gas natural  
a) Objeto: controlar la temperatura del aceite térmico, para mantenerla siempre por encima de su punto de congelación (12 ºC), si bien por motivos de seguridad la temperatura del fluido térmico no deberá ser nunca inferior a 65 ºC.   
Además, y sin perjuicio de que de acuerdo con el último informe del operador del sistema, de fecha 16 de mayo de 2013, recogido en la parte expositiva de esta resolución, en relación con la aceptabilidad del acceso de la central a la red de distribución subyacente a la red de transporte, la central tiene la consideración de no gestionable, el diseño de estas calderas se ha realizado para permitir que sea gestionable desde el punto de vista exclusivo de la previsión de producción, al considerarse que dispone de un programa de producción a efectos de la operación del sistema, por poder compensarse la falta de irradiación solar que pueda afectar a la entrega prevista de energía eléctrica, limitándose con su diseño que la generación eléctrica a partir de dicho combustible, en cómputo anual, sea del 15 por ciento de la producción total anual de electricidad (para una venta libre de energía en el mercado) o a un 12 por ciento (en tarifa regulada).  
b) Número: 3.  
c) Potencia nominal térmica: 15 MWt.  
d) Rendimiento: 90 por ciento.  
e) Quemadores: de baja emisión de NOx.  
f) Número de pasos de humo: 3.  
g) Combustible: gas natural, procedente de la planta de GNL emplazada en la misma central.  
· Sistemas eléctricos  
Estará compuesto por:  
a) Línea de exportación de energía (expediente ATLIRE/2012/40/03):  
- Origen: celda de salida de línea desde el transformador de potencia 55/65 MVA (ONAN/ONAF), 11/132 kV.  
- Fin: celda de entrada a la subestación de conexión STC Alhorines.  
- Trazado: según plano del proyecto, atravesando los subcampos solares 3 y 4.  
- Longitud: 1.280 m.  
- Tensión nominal (U0/Un): 76/132 kV.  
- Tensión máxima de servicio: 145 kV.  
- Tensión soportada de corta duración (30 min.) a 50 Hz: 190 kV.  
- Tensión nominal soportada a impulsos tipo rayo: 650 kV.   
- Categoría: 1.ª.  
- Categoría de la red: A.  
- Tipología: subterránea (cable).  
- Número de circuitos: uno (simple).  
- Características cable: aislado tipo HEPRZ1 1x400 mm² kAl+H102.  
- Modo de instalación: tres tubos de polietileno de alta densidad hormigonados (1 fase/tubo).  
- Profundidad zanja: 1200 mm.  
- Capacidad de transporte: 89,7 MW (cos = 0,9).  
b) Línea de alimentación auxiliar:  
- Subterránea en 20 kV, para la alimentación de los consumos de no generación desde el centro de reparto alimentado desde la red de distribución.  
c) Subestación, incluyendo el transformador elevador y equipos necesarios (expediente ATRCCT/2012/39/03):   
- Emplazamiento: en el núcleo de potencia de la central, en las coordenadas UTM ED 50, referidas al huso 30, de la explanada definidas por los vértices A (X= 680830,831, Y= 4288934,820), B (X= 680872,480, Y= 4288934,820), C (X= 680872,480, Y= 4288911,620) y D (X= 680830,831, Y= 4288911,620).  
- Superficie explanada subestación generación: 758,30 m².  
- Parque:  
· 132 kV: tipo intemperie, con una posición de línea y una posición de transformador.  
· 11 kV: compuesta por dos conjuntos de cabinas aisladas en aire con configuración de simple barra y relés de protección incorporados:  
- Cabinas de protección del generador, consiste en dos cabinas de aislamiento en aire, una para protección de generador y otra para protección del transformador auxiliar, más la previsión futura de ampliación de la cabina por uno de sus extremos para otra cabina de protección de transformador.  
- Cabinas para servicios de no generación, consiste en una cabina de aislamiento en aire para protección del transformador de servicios de no generación.  
- Configuración: simple barra.  
- Transformador de potencia (elevador):  
· Potencia asignada: 55/65 MVA (ONAN/ONAF)  
· Tensiones nominales (vacío): 132±10x1,25 %/11 kV.  
· Grupo conexión: YNd11.  
· Neutro: rígido a tierra.  
· Tensión de cortocircuito: 12,5 por ciento.  
· Con regulación en carga.  
d) Cabinas de protección de generador.  
- Compuesta por tres posiciones de interruptor automático para protección de:  
· Generador  
· Transformador de unidad  
· Cabina futura ampliación sales fundidas (sin equipar)  
La interconexión entre las cabinas y el transformador elevador se realizará mediante barras de fase no-segregadas  
e) Línea de salida del generador.  
f) Transformador auxiliar de los servicios de planta.  
· Potencia asignada: 5/8 MVA (ONAN/ONAF)  
· Tensiones nominales (vacío): 11±5x2,5 %/0,725 kV.  
· Grupo conexión: Dyn11.  
· Tensión de cortocircuito: 13 por ciento.  
· Con regulación en carga.  
g) Transformador de línea auxiliar para consumos de no generación:  
· Potencia asignada: 1000 kVA (ONAN)  
· Tensiones nominales (vacío): 20±2x2,5 %/0,42 kV.  
· Grupo conexión: Dyn11.  
· Tensión de cortocircuito: 5 por ciento.  
h) Sistema de distribución en baja tensión a 690 V (sistema IT).  
i) Sistema de distribución en baja tensión a 400 V (sistema TN-S).  
j) Sistema de corriente continua a 220 V (sistema aislado).  
k) Sistema de corriente alterna ininterrumpida a 400-230 V (sistema TN-S).  
l) Grupo diesel de emergencia.  
De 2800 kW, conforme a la documentación presentada y diligenciada en el Servicio Territorial de Industria de Alicante el 28 de febrero de 2013, junto con la instalación de un depósito de 3000 litros para gasóleo B, igualmente según la documentación diligenciada el 22 de marzo de 2013 en el citado órgano provincial.  
M. Líneas enterradas de alimentación a zonas de bombeo/vertido.  
  
· Sistemas auxiliares:  
a) Agua de aportación a la planta.  
b) Pretratamiento.  
c) Desmineralización de agua.  
d) Agua potable.  
e) Tratamiento de efluentes.  
f) Sistema de aire comprimido.  
Para instrumentación y servicios de planta.  
- Presión funcionamiento: 8-10 bar.  
- Caudal mínimo: 3000 m³(N)/h.  
- Número de compresores: dos.  
- Tipo de compresores: tornillo.  
- Un secador de adsorción de doble torre de refrigeración, con punto rocío mínimo de -40º C.  
- Dos depósitos de acero galvanizado de Pmáx serv = 10 bar.  
g) Sistema de nitrógeno.  
Compuesto por un depósito criogénico para nitrógeno líquido, de 39890 litros, con presión máxima de servicio 22 bar, junto con dos gasificadores de 205,31 litros cada uno y presión máxima de servicio 40 bar, todo ello conforme a la documentación presentada y diligenciada en el Servicio Territorial de Industria de Alicante el 14 de marzo de 2013.  
h) Sistema de GNL.  
Planta satélite de gas natural, para uso propio, constituida por dos depósitos de 127 m³, dos calderas (una reserva de la otra) de potencia 106 kWt, e instalación receptora de combustible gaseosos, conforme a la documentación presentada y diligenciada en el Servicio Territorial de Industria de Alicante el 4 de abril de 2013.  
i) Sistemas de refrigeración.  
j) Sistemas de climatización y ventilación.  
k) Sistemas de muestreo y análisis.  
l) Sistemas de PCI.  
De tipo activo, para toda la central, conforme a la documentación presentada y diligenciada en el Servicio Territorial de Industria de Alicante el 22 de marzo de 2013.  
De acuerdo con el proyecto presentado la planta no dispondrá de un sistema de almacenamiento térmico.  
Atendiendo a la potencia eléctrica nominal, en MWe, del alternador instalado, como consecuencia de las gamas comerciales normalizadas en escalones, la central se dotará de los dispositivos de regulación y limitación adecuados para que la potencia nominal de la instalación, de acuerdo a la regulación, sea de 49,9 MWe, permaneciendo esta invariable tras la modificación respecto a la autorización otorgada por este centro directivo el 6 de mayo de 2009.  
El presupuesto total de las instalaciones, tras la modificación objeto de la presente autorización es de ciento cuarenta y tres millones trescientos treinta y un mil noventa y seis euros y ochenta y dos céntimos (143.331.096,82 ?).  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 28.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Enerstar Villena, SA, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
La presente autorización se otorga siempre que el proyecto se desarrolle con las previsiones del estudio de impacto ambiental, la documentación presentada que sirvió de base, tanto para la formulación de la declaración de impacto ambiental (DIA) de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de fecha 10 de julio de 2008, incluidos en el inciso 4 del punto primero de la parte ejecutiva de la Resolución, de 6 de mayo de 2009, de esta dirección general, por la que se otorgó autorización administrativa a la central termosolar interesada, como para la modificación de dicha DIA conforme a lo dispuesto en el punto primero de la Resolución complementaria de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de 20 de junio de 2011, quedan modificados los condicionados de aquella, en los siguientes términos:  
a) El condicionante número 1 de la DIA quedará de la siguiente manera:  
1. Como medida para preservar los valores ambientales correspondientes a las aves esteparias, deberán cumplirse los condicionantes señalados en los informes emitidos por el Área de Espacios Naturales y el Servicio de Biodiversidad que se resumen en las siguientes:  
a. Mantener la explotación agrícola en las zonas no ocupadas por las instalaciones, realizando las prácticas agrícolas reflejadas como anejo I del informe del Área de Espacios Naturales.  
b. Establecer las medidas correctoras indicadas en el punto 3.4 del Plan de Acción para la Conservación de las Aves de las Estepas Cerealistas y de forma complementaria las siguientes:  
b.1. Conservación de elementos singulares (árboles aislados, islas de vegetación, muretes, construcciones tradicionales): queda prohibida su alteración.  
b.2. Márgenes: prohibición de roturar las franjas de vegetación espontánea entre campos de cultivo.  
c. Respecto al programa de seguimiento, anualmente y de forma coordinada dentro del programa de seguimiento de aves esteparias que realiza el Servicio de Biodiversidad, se realizará anualmente una evaluación de las parejas reproductoras (no parejas, localización y éxito reproductor) y del uso del hábitat de cernícalo primilla, dentro del área de DIC y en un radio de 1 km fuera de sus límites, con el objeto de determinar la afección de la instalación sobre esta especie.  
b) Establecer nuevos epígrafes dentro del condicionante número 1 de la DIA, de acuerdo con el informe emitido por la Universidad de Alicante, con el siguiente tenor literal:  
«d. Construcción de zonas de anidamiento artificial denominadas ?primillares- por parte de la empresa Enerstar Villena, SA, en las parcelas de su propiedad de la zona noreste, subsanando así el déficit de zonas adecuadas para la nidificación del cernícalo primilla en esta zona.  
e. Se instalarán posaderos artificiales en los límites del campo solar y en las nuevas zonas arriba indicadas para permitir que los cernícalos primilla puedan posarse, favoreciendo así el campeo en estas zonas. Además, en estas parcelas liberadas se mantendrá el cultivo cereal o vegetación natural de herbáceas presente en la actualidad.  
f. Se deberá solicitar la declaración como reservas de fauna de la parcela 61 del polígono 73 de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 32/2004, de 27 de febrero, por el que se crea y se regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección».  
Asimismo, la modificación autorizada se ajustará a las determinaciones de ordenación del territorio, urbanísticas establecidas en la declaración de interés comunitario otorgada para la actividad en la Resolución de 10 de julio de 2013, de la titular de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el capítulo II del título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Enerstar Villena, SA, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar la modificación del proyecto técnico de ejecución, aprobado por resolución de este centro directivo el 7 de septiembre de 2010, conforme a la documentación técnica, relacionada en la parte expositiva de esta resolución, siguiente:  
- Proyecto de modificación de proyecto básico y de ejecución de la planta termosolar de Villena de 49,9 MW, suscrito por los técnicos titulados autores del mismo el 7 de diciembre de 2012 y visado por su colegio profesional el 11 de diciembre de 2012 (ATREGI/2008/316/03).  
- Proyecto de subestación 132/11 kV planta termosolar Enerstar en Villena (Alicante), firmado el 23 de julio de 2012 por el proyectista-redactor y visado con esta misma fecha por su colegio profesional (expediente de referencia ATRCCT/2012/39/03).  
- Proyecto de línea subterránea de evacuación SC (132 kV). Planta termosolar en Villena (Alicante), firmado por el técnico titulado autor del mismo el 3 de julio de 2012 y visado por su colegio profesional el día siguiente (ATLIRE/2012/40/03).  
De acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La modificación de la instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados, el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 y el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, y sus disposiciones de desarrollo.  
Para aquellas instalaciones, equipos y aparatos sujetos a reglamentos de seguridad industrial, cuya justificación de las condiciones y prescripciones impuestas por estos para su puesta en servicio no se haya incluido en la documentación presentada con motivo de la presente resolución, deberá presentarse ante el Servicio Territorial de Alicante la oportuna documentación antes de que vayan a ponerse en servicio.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será tal que antes del 1 de octubre de 2013 quede justificada ante este centro directivo la completa ejecución de las instalaciones aprobadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicha fecha, Enerstar Villena, SA, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.   
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Enerstar Villena, SA, comunicará al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Energía de Alicante podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Enerstar Villena, SA, en el plazo máximo de 10 días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía de Alicante lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo, así como a los efectos procedentes de la vigilancia y control del condicionado medioambiental establecido, sin perjuicio de las competencias que al efecto tenga atribuidas el órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
Todo ello sin perjuicio de las establecidas en la resolución, de fecha 29 de julio de 2013, de la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se otorgó a Enerstar Villena, SA, autorización ambiental integrada para una actividad de producción de energía eléctrica en el paraje de los Alhorines, del término municipal de Villena (Alicante), inscribiéndola en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el número 673/AAI/CV.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a Enerstar Villena, SA, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía de esta consellería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 14 de agosto de 2013.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML