Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8315, del 12-06-2018 (2018/5462)

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació de part de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica del parc d'intempèrie de 132 kV de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Sagunt (expedient ATASCT/2016/690/46), de la línia aèria d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta (expedient ATLINE/2016/131/46), i de la línia aèria d'alta tensió a 66 kV, doble circuit, Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló (expedient ATLINE/2016/132/46), totes elles de titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, situades en el terme municipal de Sagunt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8315

Data del DOGV
:   12-06-2018

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2018/5462

CVE


Data del document
:   10-10-2017

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [Sagunt](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació de part de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica del parc d'intempèrie de 132 kV de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Sagunt (expedient ATASCT/2016/690/46), de la línia aèria d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta (expedient ATLINE/2016/131/46), i de la línia aèria d'alta tensió a 66 kV, doble circuit, Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló (expedient ATLINE/2016/132/46), totes elles de titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, situades en el terme municipal de Sagunt. [2018/5462]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 15 d'abril de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal (d'ara endavant, també Iberdrola), a través de representant degudament acreditat, va presentar davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, impresos normalitzats en què sol·licita:  
- Autorització administrativa prèvia per a la modificació de part de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica del parc d'intempèrie de 132 kV de la subestació transformadora de 220/132/66/20/11 kV, denominada ST Sagunt (expedient ATASCT/2016/690/46), de la línia aèria d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta (expedient ATLINE/2016/131/46), i de la línia aèria d'alta tensió a 66 kV, doble circuit, Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló (expedient ATLINE/2016/132/46), totes elles de titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, situada en el terme municipal de Sagunt, província de València.  
  
- Autorització administrativa de construcció de les instal·lacions esmentades.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic conjunt per a l'execució de les instal·lacions esmentades, denominat Projecte d'execució modificació ST Sagunt i LE a 132 kV Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, i LE a 66 kV Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló, per urbanització Macrosector III i IV, redactat per persona tècnica titulada competent segons declaració responsable de data 22 de març de 2016.  
- Estudi d'impacte ambiental i document de síntesi.  
- Separates en suport digital per a l'obtenció del condicionat tècnic, juntament amb projecte tècnic, estudi d'impacte ambiental i document de síntesi, per a ser remeses als ajuntaments, i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si escau, empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la instal·lació.  
Després de ser requerit, amb data 11 d'octubre de 2016, Iberdrola presenta plànols de planta en què delimita la profunditat d'enterrament del cable, així com plans de planta en què delimita les distàncies de seguretat en els detalls d'encreuament.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds ha sigut tramitat amb els expedients de referència ATASCT/2016/690/46, ATLINE/2016/131/46, i ATLINE/2016/132/46, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
Amb la finalitat d'atendre el desenvolupament urbanístic en el Macrosector III i IV, promoguts en terrenys del terme municipal de Sagunt, i confrontants amb la subestació transformadora ST Sagunt, cal modificar dues línies aèries de 66 kV i 132 kV de doble circuit, en els seus trams finals d'arribada a la subestació ST Sagunt, així com adaptar les posicions de línia de la subestació de Sagunt a l'actuació en la línia de 132 kV.  
En concret, les modificacions consistiran d'una banda, en el soterrament dels circuits a 132 kV Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, des del nou suport de transició aeri-subterrani a executar entre els suports núm. 13 i núm. 14, i pròxim al suport núm. 14 sota la línia existent, fins a la ST Sagunt, amb el consegüent desmuntatge dels suports núm. 14, 15 i 16, i el tram de catenària (conductor) afectat, d'altra banda, per a atendre aquesta modificació de la línia, caldrà adaptar les posicions de línia dels circuits esmentats en el parc intempèrie de 132 kV de la subestació ST Sagunt, i finalment, es requerirà la modificació dels circuits a 66 kV Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló, consistent en el desmuntatge de tres obertures i els seus suports (núm. 1, 2 i 3), entre les posicions de la subestació ST Sagunt i el primer suport compartit de quàdruple circuit, així com la seua substitució per una única obertura nova doble circuit, des d'un nou suport de transició aeri-subterrani a instal·lar en el terreny ampliat de la subestació fins al suport quàdruple circuit esmentat.  
  
Els punts de connexió, origen i final, de la instal·lació sol·licitada són titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
Consta com a antecedent de la subestació, la Resolució de 27 de febrer de 2006, de la Direcció General d'Energia per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la modificació de l'autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST Sagunt, en el terme municipal de Sagunt, província de València, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució (ATRCCT/2004/4), en la qual consten les dues posicions de línia, denominades Museros i Rambleta, del parc d'intempèrie de 132 kV, objecte de la modificació actual.  
Actualment Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el nombre de registre R1-001, registre accessible en el lloc web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripció per a la qual cal acreditar el compliment de les capacitats esmentades en l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, la sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública durant el termini de trenta dies en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 23 de febrer de 2017 (DOGV 7986).  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions.  
Conforme al procediment reglamentàriament establit, a fi que en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la part corresponent de la instal·lació, a les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general següents, els béns o drets de les quals a càrrec seu puguen ser afectats aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- S'ha rebut contestació de Telefónica de España, SAU, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, Gas Natural Cegas, SA, i Ajuntament de Sagunt, en què s'informa favorablement o no es mostra oposició a l'autorització de les instal·lacions. Remeses a l'interessat, aquest expressa la seua conformitat.  
- S'ha rebut contestació d'Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, en què manifesta que no s'oposa al projecte i ha establit condicionats tècnics que han sigut acceptats per Iberdrola.  
- S'ha rebut contestació de Demarcació de Carreteres de l'Estat, del Ministeri de Foment, en què ha manifestat que les actuacions no afecten vies de titularitat estatal, ja que l'antiga carretera N-237, no pertany a la Xarxa de Carreteres de l'Estat. Remesa una nova separata al titular de la carretera esmentada, l'Ajuntament de Sagunt, aquest es remet al seu informe favorable de 30 de març de 2017. Remés a l'interessat, aquest expressa la seua conformitat.  
- S'ha rebut contestació d'Aigües de Sagunt, en què ha manifestat que no s'ha tingut en compte en el projecte el plec de condicions tècniques per a l'execució d'obres de l'Ajuntament de Sagunt, pel que fa a la separació, tant horitzontalment com verticalment, de 50 cm, entre les canonades de proveïment d'aigua i la resta de serveis. Remés l'informe a l'interessat, aquest presenta escrit d'objeccions en què manifesta respecte a la separació esmentada que, de conformitat amb el plec de condicions mencionat, quan no puga aconseguir-se la separació de 50 cm, podrà reduir-se sempre que es dispose de proteccions especials, mitjançant pantalles o entubats addicionals, i hi haja suficient espai per a poder realitzar la reparació de les canonades de proveïment en cas d'avaria, circumstància que concorre amb les proteccions i canalització projectada. Es traslladen les objeccions a Aigües de Sagunt, que respon i manifesta els mateixos criteris exposats per Iberdrola de proteccions especials per a reduir la separació, i la necessitat de presentació de plànols finals degudament delimitats. Remesa a l'interessat la contestació esmentada, aquest expressa la seua conformitat amb aquesta.  
  
- S'ha rebut contestació del Servei Territorial d'Urbanisme, en què ha manifestat que en el projecte no s'indica res sobre la classificació, qualificació o zonificació del sòl afectat, ni de la necessitat de modificació de les determinacions urbanístiques dels béns afectats, de conformitat amb els articles 224 i 199.5 de la LOTUP, i que en tot cas, s'haurà de demanar l'informe que sobre aquest tema emeta el terme municipal afectat, en aquest cas, l'Ajuntament de Sagunt. Remesa a l'interessat la contestació esmentada, aquest presenta escrit d'objeccions en què manifesta que les modificacions sol·licitades són conseqüència del Programa d'actuació del Macrosector IV del PGOU de Sagunt, que es remet a l'informe favorable de l'Ajuntament de Sagunt adjunt, en el qual no es manifesta cap incompatibilitat urbanística, i que les referències normatives a la LOTUP són aplicables a actuacions promogudes per les administracions públiques. Remeses les objeccions al Servei Territorial d'Urbanisme, no consta contestació, per la qual cosa s'entén la conformitat.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit i a fi que en el termini de trenta dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats ambientals al projecte tècnic de la instal·lació, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, va remetre sengles escrits al Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, Direcció General de Salut Pública, Direcció General de Cultura i Patrimoni, Diputació de València, Ajuntament de Sagunt, Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, Direcció General de l'Aigua, Servei Territorial de Medi Ambient i Servei Territorial d'Urbanisme, els béns o drets dels quals a càrrec seu puguen ser afectats per aquesta, i va adjuntar-hi còpies del projecte d'execució de la instal·lació elèctrica referida, estudi d'impacte ambiental, i document de síntesi de l'estudi d'impacte ambiental.  
  
S'han rebut informes favorables del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, Secció Forestal, Servei Territorial de Cultura i Esport, i consta en l'expedient la conformitat de l'interessat als seus condicionants; no obstant això, amb data 2 de maig de 2017, la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, emet informe sobre la modificació de la ST Sagunt, la modificació de la LE a 132 kV Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, i la modificació de la LE a 66 kV Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló per urbanització del Macrosector III i IV, en què resol que les instal·lacions referides no es consideren una actuació sotmesa a avaluació d'impacte ambiental, per no tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient, sense perjudici de les autoritzacions que pertoque obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que resulte aplicable.  
La necessitat de la instal·lació sol·licitada es fonamenta a adequar la ST Sagunt, la línia aèria d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, i la línia aèria d'alta tensió a 66 kV, doble circuit, Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló, en els seus trams d'arribada a la ST Sagunt, a la zona d'influència del Programa d'actuació del Macrosector IV del PGOU de Sagunt, de manera que es compatibilitzen les infraestructures elèctriques amb la nova zona a urbanitzar.  
  
Ha de considerar-se que les modificacions sol·licitades no generen incidències negatives en el Sistema, ja que es tracta de modificacions de línies elèctriques i instal·lacions, ja existents i en servei.  
Consta en l'expedient informe favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, òrgan encarregat de la instrucció dels expedients ATASCT/2016/690/46, ATLINE/2016/131/46, i ATLINE/2016/132/46, així com proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, per estar la instal·lació elèctrica objecte del procediment radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.1 de la Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de la sol·licitud constitueixen part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que disposa l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que preveu aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui exercisquen l'activitat.  
  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la modificació d'instal·lacions elèctriques integrades en la xarxa de distribució requereixen autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (conforme a la nova terminologia introduïda per la Llei 24/2013).  
De conformitat amb l'article 7.2.c, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana d'impacte ambiental, la instal·lació objecte d'aquest procediment no constitueix un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental.  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, les instal·lacions estan classificades dins del grup primer.  
  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte d'aquest procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'article 5.2.A.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el Sistema.  
D'acord amb el que estableix l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i especialment, en la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06 «Línies subterrànies amb cables aïllats», i la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus», així com el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
D'acord amb els articles 155 i 158 del Reial decret 1955/2000, la servitud de pas aeri d'energia elèctrica comprendrà el vol sobre el predi servent i l'establiment de pals, torres o suports fixos per a la sustentació dels cables conductors d'energia elèctrica, entre uns altres, i aquesta servitud s'extingirà per la retirada de la instal·lació. No obstant això, no es produirà l'extinció per l'addició, canvi o reparació dels seus elements.  
  
Tenint en compte el que s'ha exposat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia per a la modificació de part de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica del parc d'intempèrie de 132 kV de la subestació transformadora de 220/132/66/20/11 kV, denominada ST Sagunt, de la línia aèria d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, i de la línia aèria d'alta tensió a 66 kV, doble circuit, Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló, totes elles de titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, situades en el terme municipal de Sagunt, província de València.  
D'acord amb la documentació tècnica presentada, aquesta autorització comprén:  
1) Respecte a la modificació de la ST Sagunt:  
- Substitució dels seccionadors d'eixida de la línia Rambleta i la línia Museros, per seccionadors tripolars amb fulla de posada a terra.  
  
- Substitució dels tres transformadors de tensió per a cadascuna de les dues eixides de línia.  
- Instal·lació de tres autovàlvules de 10 ca, i tres terminals exteriors de cable subterrani, per a cada línia.  
El pressupost del projecte de la instal·lació objecte d'aquesta modificació és de: dos-cents vint mil cent vint-i-set euros amb setanta-huit cèntims (220.127,78 ?).  
2) Respecte a la modificació de la línia aèria d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta:  
- Construcció de línia subterrània (cable) d'alta tensió a 132 kV, de doble circuit, des del nou suport de transició aeri-subterrani, denominat APAS-14, a executar entre els suports núm. 13 i núm. 14, i pròxim al suport núm. 14 sota la línia existent, amb connexió als circuits Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, fins a les posicions de línia del parc intempèrie de 132 kV de la ST Sagunt. La canalització subterrània estarà constituïda per un tram existent de 361 m i un nou tram a executar de 544 m.  
- Desmuntatge dels suports núm. 14, núm. 15 i núm. 16, i el tram de catenària amb conductor tipus LA-298 (HEN), comprés entre el nou suport de transició aeri-subterrani, denominat APAS-14, i la subestació ST Sagunt, amb una longitud aproximada de 610 m, de la línia aèria d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta. Inclou el tibament del conductor actual de la línia esmentada entre els suports núm. 13 i el nou suport de transició aeri-subterrani, denominat APAS-14.  
D'acord amb la documentació presentada, les característiques administratives i tècniques d'aquesta modificació autoritzada són:  
  
RECORREGUT SUBTERRANI  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Primera  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 132  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 145  
Zona A  
Longitud total (m) 905  
Municipi afectat Sagunt  
Província afectada València  
Origen instal·lació Posicions de línia del parc intempèrie de 132 kV de la ST Sagunt, denominades Museros i Rambleta.  
Final instal·lació Nou Suport APAS-14 € amb terminals exteriors de connexió als circuits Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta  
Nre. de circuits 2 (Sagunt-Museros i Sagunt-  
Rambleta)  
Nre. de conductors per fase 1 (simplex)  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 140,84  
Tipus de conductor de fase HEPRZ1 76/132 kV 1x1200 K Al + H280  
Material conductor de fase Alumini  
Secció total conductor de fase (mm²) 1200  
Aïllament HEPR-Z1  
Grossària aïllament (mm) 90 % grossària nominal fabricadora.  
Tipus de pantalla Fils de coure  
Secció de la pantalla (mm²) 280  
Material de la coberta exterior: Poliolefina (Z1)  
Grossària de la coberta exterior (mm) 3,6  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en el conductor Iad   
(ca) 150  
Temps de curtcircuit t(s) 1,2  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en la pantalla Iad   
(ca) 68  
Nombre de trams subterranis 1  
Nre. d'entroncaments No hi ha. Es preveu una càmera d'entroncament per a cada circuit, pròximes al suport APAS-14, per a actuacions futures.  
Sistema de posada a terra de pantalles Single Point (SP)  
Tipus de terminals exteriors Botelles terminals unipolars de tipus exterior.  
Disposició de conductors A portell.  
Tipus de canalització Entubada sota prisma de formigó  
Nre. de tubs cable de potència 6  
Diàmetre exterior tub corrugat per a cable de potència (mm) 250  
Núm. cables de fibra òptica per a comunicacions 2  
Nre. de fibres cable fibra òptica 24 i 48  
Nre. tubs comunicacions 1 (tipus quadritub)  
Diàmetre quadritub (mm) (4x) 40  
  
  
  
SUPORT TRANSICIÓ AERI-SUBTERRANI  
Nre. total de suports 1 (APAS-Núm. 14)  
Tipus de suports (i nre. de cada tipus) 22S190 (1)  
Forma dels suports Fust amb cap prismàtic, cos i trams de base troncopiramidals en doble gelosia, i banyes per a cables de terra-òptics i travesser piramidal, amb base per a fonamentacions tetrabloc (potes separades).  
Material dels suports Metàl·lics, de perfils d'acer laminat en L que formen una estructura en gelosia doble amb unions caragolades.  
Les barres estaran unides entre si mitjançant xapes i caragols de qualitat 5.6.  
Fonamentació Quatre massissos independents, tipus «pota d'elefant», de formigó en massa, segons les dimensions de projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte. Suport tipus freqüentat. Disposarà d'una tanca perimetral.  
  
  
El pressupost del projecte de la instal·lació objecte d'aquesta modificació és de: un milió set-cents cinquanta-nou mil huit-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-sis cèntims (1.759.854,96 ?).  
3) Respecte a la modificació de la línia aèria d'alta tensió a 66 kV, doble circuit, Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló:  
- Construcció de línia aèria d'alta tensió a 66 kV, de doble circuit, des del suport existent núm. 2, quàdruple circuit (doble circuit, Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló, a 66 kV i doble circuit, Sagunt-Saggas i Sagunt-Port de Sagunt, a 132 kV), amb connexió als circuits Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló, fins al nou suport de transició aeri-subterrani, denominat APAS-1, situat en el terreny ampliat de la ST Sagunt, amb una única obertura de longitud 223 m. Inclou actuacions de reforç del suport existent núm. 2, quàdruple circuit.  
  
- Desmuntatge dels suports núm. 1, núm. 2 i núm. 3, i el tram de catenària amb conductor tipus LA-180, comprés entre el suport existent núm. 2, quàdruple circuit, i el pòrtic de la subestació ST Sagunt, amb una longitud aproximada de 270 m, de la línia aèria d'alta tensió a 66 kV, doble circuit, Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló.  
  
  
RECORREGUT AERI  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Segona  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 66  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 72,5  
Zona B  
Longitud total (m) 223  
Municipi afectat Sagunt  
Província afectada València  
Origen instal·lació Nou Suport APAS-1, en terreny de la ST Sagunt  
Final instal·lació Suport existent núm. 2, quàdruple circuit.  
Nre. de circuits 2 (Sagunt-Segorbe i Sagunt-  
Castelló)  
Configuració fases circuit Bandera.  
Nre. de conductors per fase 1 (simplex)  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 66,44  
Tipus de conductor de fase LA-280 HAWK  
Material conductor de fase Alumini - Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 241,7  
Tipus de conductor de terra AC-53  
Material conductor de terra Alumini-Acer  
Secció total conductor de terra (mm²) 52,9  
Tipus d'aïllador Composite  
Tensió suportada a freqüència industrial sota pluja (50 Hz) (kV eficaç) 140  
Tensió suportada a impuls tipus rac 1,2/50 s (kV cresta) 325  
Nre. total de suports línia 1 (APAS-Núm. 1)  
Tipus de suports (i núm. de cada tipus) 12S190 (1)  
Forma dels suports Fust amb cap prismàtic, cos i trams de base troncopiramidals en doble gelosia, i banyes per a cables de terra i travesser piramidal, amb base per a fonamentacions tetrabloc (potes separades).  
Material dels suports Metàl·lics, de perfils d'acer laminat en L que formen una estructura en gelosia doble amb unions caragolades.  
Les barres estaran unides entre si mitjançant xapes i caragols de qualitat 5.6.  
Fonamentació Quatre massissos independents, tipus «pota d'elefant», de formigó en massa, segons dimensions de projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte. Suport tipus freqüentat. Disposarà d'una tanca perimetral.  
Actuacions en el Suport existent núm. 2 quàdruple Inclou: reemplaçar els caragols actuals de les diagonals del primer cos (barres 25 i 25A) en totes les cares del suport, per caragols de qualitat superior (Qualitat 5.6), i travada de les barres diagonals de la base núm. 4 (L.70.7) cara lateral, mitjançant perfils  
 (L50x5).  
  
  
El pressupost del projecte de la instal·lació objecte d'aquesta modificació és de: cent setanta-cinc mil nou-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims (175.955,26 ?).  
De conformitat amb l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb l'informe de data 2 de maig de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, aquesta actuació no comporta afeccions ambientals significatives i no cal sotmetre'l a avaluació d'impacte ambiental.  
  
El titular d'aquesta autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en aquesta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció per a les modificacions de les instal·lacions corresponents descrites en el punt primer d'aquesta resolució, segons el projecte d'execució presentat, redactat per persona tècnica titulada competent segons declaració responsable de data 22 de març de 2016, habilitant a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, per a realitzar la construcció de la instal·lació complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel seu titular. En cas que calga introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d'aquesta resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general l'aprovació corresponent.  
2. La instal·lació a executar haurà de complir, en tot cas, el que estableix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i especialment, en la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06 «Línies subterrànies amb cables aïllats», i la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus», així com el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de quatre (4) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, abans de la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, i acompanyar a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Així mateix, el titular de la present resolució està obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
5. El titular d'aquesta resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjudici del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, acreditant que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a aquesta autorització administrativa. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel col·legi professional corresponent, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme el que indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389 de data 3 de novembre de 2010.  
8. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en aquest procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general i enviarà còpia d'aquesta.  
9. Aquesta direcció general, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte aquesta provació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en aquesta.  
  
Tercer  
Declarar extingida la servitud de pas de les instal·lacions el desmuntatge de les quals s'autoritza en el punt primer d'aquesta resolució, d'acord amb l'incís a de l'article 155 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, sense perjudici de les noves servituds generades per les instal·lacions autoritzades a construir. Així mateix, el primitiu propietari els seus causahavents, d'acord amb el que preveu l'article cinquanta-quatre i concordants de la Llei d'expropiació forçosa i el seu reglament de desplegament podran exercir el dret de reversió, sense perjudici del que ja s'ha indicat respecte a les noves servituds generades.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado, a l'efecte de notificació d'aquesta resolució, quan les persones interessades siguen desconegudes, s'ignore el lloc de la notificació o bé, intentada aquesta, no s'haja pogut practicar, tot això d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
- La notificació de la present resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, i a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització.  
  
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 10 d'octubre de 2017.- El director general d'Indústria i Energia: Diego Maciá Antón.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8315, del 12-06-2018 (2018/5462)

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica del parque de intemperie de 132 kV de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Sagunto (expediente ATASCT/2016/690/46), de la línea aérea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta (expediente ATLINE/2016/131/46), y de la línea aérea de alta tensión a 66 kV, doble circuito, Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón (expediente ATLINE/2016/132/46), todas ellas de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicadas en el término municipal de Sagunto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8315

Fecha DOGV
:   12-06-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2018/5462

CVE


Fecha del documento
:   10-10-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [Sagunto](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica del parque de intemperie de 132 kV de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada ST Sagunto (expediente ATASCT/2016/690/46), de la línea aérea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta (expediente ATLINE/2016/131/46), y de la línea aérea de alta tensión a 66 kV, doble circuito, Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón (expediente ATLINE/2016/132/46), todas ellas de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicadas en el término municipal de Sagunto. [2018/5462]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 15 de abril de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal (en adelante, también Iberdrola), a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, impresos normalizados solicitando:  
- Autorización administrativa previa para la modificación de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica del parque de intemperie de 132 kV de la subestación transformadora de 220/132/66/20/11 kV, denominada ST Sagunto (expediente ATASCT/2016/690/46), de la línea aérea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta (expediente ATLINE/2016/131/46), y de la línea aérea de alta tensión a 66 kV, doble circuito, Sagunto- Segorbe y Sagunto-Castellón (expediente ATLINE/2016/132/46), todas ellas de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia  
- y autorización administrativa de construcción de las citadas instalaciones.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico conjunto para la ejecución de las citadas instalaciones, denominado Proyecto de ejecución modificación ST Sagunto y LE a 132 kV Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, y LE a 66 kV Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón, por urbanización Macrosector III y IV, redactado por persona técnica titulada competente según declaración responsable de fecha 22 de marzo de 2016,  
- Estudio de impacto ambiental y documento de síntesis, y  
- Separatas en soporte digital para la obtención del condicionado técnico, junto con proyecto técnico, estudio de impacto ambiental y documento de síntesis, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación.  
Tras ser requerido, con fecha 11 de octubre de 2016, Iberdrola presenta planos de planta acotando la profundidad de enterramiento del cable, así como planos de planta acotando las distancias de seguridad en los detalles de cruzamiento.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con los expedientes de referencia ATASCT/2016/690/46, ATLINE/2016/131/46, y ATLINE/2016/132/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Con el fin de atender el desarrollo urbanístico en el Macrosector III y IV, promovidos en terrenos del término municipal de Sagunto, y colindantes con la subestación transformadora ST Sagunto, se precisa de la modificación de dos líneas aéreas de 66 kV y 132 kV de doble circuito, en sus tramos finales de llegada a la subestación ST Sagunto, así como adaptar las posiciones de línea de la subestación de Sagunto a la actuación en la línea de 132 kV.  
En concreto, las modificaciones consistirán por un lado, en el soterramiento de los circuitos a 132 kV Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, desde el nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo a ejecutar entre los apoyos núm. 13 y núm. 14, y próximo al apoyo núm. 14 bajo la línea existente, hasta la ST Sagunto, con el consiguiente desmontaje de los apoyos núm. 14, 15 y 16, y el tramo de catenaria (conductor) afectado, por otro lado, para atender esta modificación de la línea, se precisará la adaptación de las posiciones de línea de los citados circuitos en el parque intemperie de 132 kV de la subestación ST Sagunto, y finalmente, se requerirá la modificación de los circuitos a 66 kV Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón, consistente en el desmontaje de tres vanos y sus apoyos (núm. 1, 2 y 3), entre las posiciones de la subestación ST Sagunto y el primer apoyo compartido de cuádruple circuito, así como su sustitución por un único vano nuevo doble circuito, desde un nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo a instalar en el terreno ampliado de la subestación hasta el citado apoyo cuádruple circuito.  
Los puntos de conexión, origen y final, de la instalación solicitada son titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
Consta como antecedente de la subestación, la resolución de 27 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la modificación de la autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST Sagunto, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución (ATRCCT/2004/4), en la que constan las dos posiciones de línea, denominadas Museros y Rambleta, del parque de intemperie de 132 kV, objeto de la modificación actual.  
A fecha de la presente Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por le que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, la solicitud de autorización administrativa, ha sido objeto de información pública durante el plazo de treinta días en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 23 de febrero de 2017 (DOGV 7986).  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Se ha recibido contestación de Telefónica de España, SAU, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, Gas Natural Cegas, SA, y Ayuntamiento de Sagunto, en las que se informa favorablemente o no se muestra oposición a la autorización de las instalaciones. Remitidas al interesado, este expresa su conformidad.  
- Se ha recibido contestación de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, en la que manifestando no oponerse al proyecto, ha establecido condicionados técnicos, que han sido aceptados por Iberdrola.  
- Se ha recibido contestación de Demarcación de Carreteras del Estado, del Ministerio de Fomento, en la que ha manifestado que las actuaciones no afectan a vías de titularidad estatal, puesto que la antigua carretera N-237, no pertenece a la Red de Carreteras del Estado. Remitida nueva separata al titular de la citada carretera, el Ayuntamiento de Sagunto, este se remite a su informe favorable de 30 de marzo de 2017. Remitido al interesado, este expresa su conformidad.  
- Se ha recibido contestación de Aigües de Sagunt, en la que ha manifestado que no se han tenido en cuenta en el proyecto, el pliego de Condiciones Técnicas para la Ejecución de Obras del Ayuntamiento de Sagunto, por lo que respecta a la separación tanto horizontal como verticalmente de 50 cm, entre las tuberías de abastecimiento de agua y el resto de servicios. Remitido el informe al interesado, este presenta escrito de reparos en el que manifiesta respecto a la citada separación que, de conformidad con el precitado pliego de condiciones, cuando no pueda alcanzarse la separación de 50 cm, podrá reducirse siempre que se disponga de protecciones especiales, mediante pantallas o entubados adicionales, y exista suficiente espacio para poder realizar la reparación de las tuberías de abastecimiento en caso de avería, circunstancia que concurre con las protecciones y canalización proyectada. Se da traslado de los reparos a Aigües de Sagunt, el cual responde manifestando los mismos criterios de protecciones especiales para reducir la separación expuestos por Iberdrola, y la necesidad de presentación de planos finales debidamente acotados. Remitido al interesado la citada contestación, este expresa su conformidad con la misma.  
- Se ha recibido contestación del Servicio Territorial de Urbanismo, en la que ha manifestado que en el proyecto no se indica nada acerca de la clasificación, calificación o zonificación del suelo afectado, ni de la necesidad de modificación de las determinaciones urbanísticas de los bienes afectados, de conformidad con los artículos 224 y 199.5 de la LOTUP, y que en todo caso, se deberá recabar el informe que al respecto emita el término municipal afectado, en este caso, el Ayuntamiento de Sagunto. Remitido al interesado la citada contestación, este presenta escrito de reparos en el que manifiesta que las modificaciones solicitadas son consecuencia del Programa de Actuación del Macrosector IV del PGOU de Sagunto, remitiéndose al informe favorable del Ayuntamiento de Sagunto adjunto, en el que no se manifiesta incompatibilidad urbanística alguna, y que las referencias normativas a la LOTUP, son de aplicación a actuaciones promovidas por las administraciones públicas. Remitido los reparos al Servicio Territorial de Urbanismo, no consta contestación, por lo que se entiende la conformidad.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido y al objeto de que, en el plazo de treinta días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados ambientales al proyecto técnico de la instalación, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, remitió sendos escritos al Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Cultura y Patrimonio, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Sagunto, Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Dirección General del Agua, Servicio Territorial de Medio Ambiente y Servicio Territorial de Urbanismo, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, adjuntado a los mismos copias del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada, Estudio de Impacto Ambiental, y documento de síntesis del Estudio de Impacto Ambiental.  
Se han recibido informes favorables del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, Sección Forestal, Servicio Territorial de Cultura y Deporte, y consta en el expediente la conformidad del interesado a sus condicionantes; no obstante, con fecha 2 de mayo de 2017, la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, emite informe sobre la modificación de la ST Sagunto, la modificación de la LE a 132 kV Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, y la modificación de la LE a 66 kV Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón por urbanización del Macrosector III y IV, en el que resuelve que las referidas instalaciones no se consideran una actuación sometida a evaluación de impacto ambiental, al no tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
La necesidad de la instalación solicitada se fundamenta en adecuar la ST Sagunto, la línea aérea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, y la línea aérea de alta tensión a 66 kV, doble circuito, Sagunto- Segorbe y Sagunto-Castellón, en sus tramos de llegada a la ST Sagunto, a la zona de influencia del Programa de Actuación del Macrosector IV del PGOU de Sagunto, de modo que se compatibilice las citadas infraestructuras eléctricas con la nueva zona a urbanizar.  
Debe considerarse que las modificaciones solicitadas no generan incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata de modificaciones de líneas eléctricas e instalaciones, ya existentes y en servicio.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción de los expedientes ATASCT/2016/690/46, ATLINE/2016/131/46, y ATLINE/2016/132/46, así como propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de la solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas integradas en la red de distribución requieren autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7.2.c, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento no constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental.  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las instalaciones están clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06 «Líneas subterráneas con cables aislados», y su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos», así como el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
De acuerdo con los artículos 155 y 158 del citado Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprenderá el vuelo sobre el predio sirviente y el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica, entre otros, y dicha servidumbre se extinguirá por la retirada de la instalación. Sin embargo, no se producirá la extinción por la adición, cambio o reparación de sus elementos.  
  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa para la modificación de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica del parque de intemperie de 132 kV de la subestación transformadora de 220/132/66/20/11 kV, denominada ST Sagunto, de la línea aérea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, y de la línea aérea de alta tensión a 66 kV, doble circuito, Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón, todas ellas de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicadas en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia.  
De acuerdo con la documentación técnica presentada, la presente autorización comprende:  
1) Respecto a la modificación de la ST Sagunto:  
- Sustitución de los seccionadores de salida de la línea Rambleta y la línea Museros, por seccionadores tripolares con cuchilla de puesta a tierra.  
- Sustitución de los tres transformadores de tensión para cada una de las dos salidas de línea.  
- Instalación de tres autoválvulas de 10 kA, y tres terminales exteriores de cable subterráneo, para cada línea.  
El presupuesto del proyecto de la instalación objeto de esta modificación es de: doscientos veinte mil ciento veintisiete euros con setenta y ocho céntimos (220.127,78 ?).  
2) Respecto a la modificación de la línea aérea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta:  
- Construcción de línea subterránea (cable) de alta tensión a 132 kV, de doble circuito, desde el nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo, denominado APAS-14, a ejecutar entre los apoyos núm. 13 y núm. 14, y próximo al apoyo núm. 14 bajo la línea existente, con conexión a los circuitos Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, hasta las posiciones de línea del parque intemperie de 132 kV de la ST Sagunto. La canalización subterránea estará constituida por un tramo existente de 361 m y un nuevo tramo a ejecutar de 544 m.  
- Desmontaje de los apoyos núm. 14, núm. 15 y núm. 16, y el tramo de catenaria con conductor tipo LA-298 (HEN), comprendido entre el nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo, denominado APAS-14, y la subestación ST Sagunto, con una longitud aproximada de 610 m, de la línea aérea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta. Incluye el re-tensado del conductor actual de la citada línea entre los apoyos núm. 13 y el nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo, denominado APAS-14.  
De acuerdo con la documentación presentada, las características administrativas y técnicas de esta modificación autorizada son:  
  
RECORRIDO SUBTERRÁNEO  
Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real decreto 223/2008) Primera  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Zona A  
Longitud total (m) 905  
Municipio afectado Sagunto  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Posiciones de línea del parque intemperie de 132 kV de la ST Sagunto, denominadas Museros y Rambleta.  
Final instalación Nuevo Apoyo APAS-14 € con terminales exteriores de conexión a los circuitos Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta  
Núm. de circuitos 2 (Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta)  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 140,84  
Tipo de conductor de fase HEPRZ1 76/132 kV 1x1200 K Al + H280  
Material conductor de fase Aluminio  
Sección total conductor de fase (mm²) 1200  
Aislamiento HEPR-Z1  
Espesor aislamiento (mm) 90 % espesor nominal fabricante.  
Tipo de pantalla Hilos de cobre  
Sección de la pantalla (mm²) 280  
Material de la cubierta exterior: Poliolefina (Z1)  
Espesor de la cubierta exterior (mm) 3,6  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en el conductor Iad (kA) 150  
Tiempo de cortocircuito t(s) 1,2  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en la pantalla Iad (kA) 68  
Número de tramos subterráneos 1  
Núm. de empalmes No hay. Se prevé una cámara de empalme para cada circuito, próximas al apoyo APAS-14, para actuaciones futuras.  
Sistema de puesta a tierra de pantallas Single Point (SP)  
Tipo de terminales exteriores Botellas terminales unipolares de tipo exterior.  
Disposición de conductores Tresbolillo.  
Tipo de canalización Entubada bajo prisma de hormigón  
Núm. de tubos cable de potencia 6  
Diámetro exterior tubo corrugado para cable de potencia (mm) 250  
Núm. cables de fibra óptica para comunicaciones 2  
Núm. de fibras cable fibra óptica 24 y 48  
Núm. tubos comunicaciones 1 (tipo cuatritubo)  
Diámetro cuatritubo (mm) (4x) 40  
  
  
  
APOYO TRANSICIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEO  
Núm. total de apoyos 1 (APAS-Núm. 14)  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 22S190 (1)  
Forma de los apoyos Fuste con cabeza prismática, cuerpo y tramos de base troncopiramidales en doble celosía, y cuernos para cables de tierra-ópticos y cruceta piramidales, con base para cimentaciones tetrabloque (patas separadas).  
Material de los apoyos Metálicos, de perfiles de acero laminado en L formando una estructura en celosía doble con uniones atornilladas.  
Las barras estarán unidas entre sí mediante chapas y tornillos de calidad 5.6.  
Cimentación Cuatro macizos independientes, tipo «pata de elefante», de hormigón en masa, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto. Apoyo tipo frecuentado. Dispondrá de un vallado perimetral.  
  
  
El presupuesto del proyecto de la instalación objeto de esta modificación es de: un millón setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos (1.759.854,96 ?).  
3) Respecto a la modificación de la línea aérea de alta tensión a 66 kV, doble circuito, Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón:  
- Construcción de línea aérea de alta tensión a 66 kV, de doble circuito, desde el apoyo existente núm. 2, cuádruple circuito (doble circuito, Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón, a 66 kV y doble circuito, Sagunto-Saggas y Sagunto-Puerto de Sagunto, a 132 kV), con conexión a los circuitos Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón, hasta el nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo, denominado APAS - 1, situado en el terreno ampliado de la ST Sagunto, con un único vano de longitud 223 m. Incluye actuaciones de refuerzo del apoyo existente núm. 2, cuádruple circuito.  
- Desmontaje de los apoyos núm. 1, núm. 2 y núm. 3, y el tramo de catenaria con conductor tipo LA-180, comprendido entre el apoyo existente núm. 2, cuádruple circuito, y el pórtico de la subestación ST Sagunto, con una longitud aproximada de 270 m, de la línea aérea de alta tensión a 66 kV, doble circuito, Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón.  
  
RECORRIDO AÉREO  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real decreto 223/2008) Segunda  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 66  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 72,5  
Zona B  
Longitud total (m) 223  
Municipio afectado Sagunto  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Nuevo apoyo APAS-1, en terreno de la ST Sagunto  
Final instalación Apoyo existente Núm. 2, cuádruple circuito.  
Núm. de circuitos 2 (Sagunto-Segorbe y Sagunto-Castellón)  
Configuración fases circuito Bandera.  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 66,44  
Tipo de conductor de fase LA-280 HAWK  
Material conductor de fase Aluminio - Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 241,7  
Tipo de conductor de tierra AC-53  
Material conductor de tierra Aluminio-Acero  
Sección total conductor de tierra (mm²) 52,9  
Tipo de aislador Composite  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 140  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s (kV cresta) 325  
Núm. total de apoyos línea 1 (APAS-Núm. 1)  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 12S190 (1)  
Forma de los apoyos Fuste con cabeza prismática, cuerpo y tramos de base troncopiramidales en doble celosía, y cuernos para cables de tierra y cruceta piramidales, con base para cimentaciones tetrabloque (patas separadas).  
Material de los apoyos Metálicos, de perfiles de acero laminado en L formando una estructura en celosía doble con uniones atornilladas.  
Las barras estarán unidas entre sí mediante chapas y tornillos de calidad 5.6.  
Cimentación Cuatro macizos independientes, tipo «pata de elefante», de hormigón en masa, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto. Apoyo tipo frecuentado. Dispondrá de un vallado perimetral.  
Actuaciones en el Apoyo existente núm. 2 cuádruple Incluye: remplazar los tornillos actuales de las diagonales del primer cuerpo (barras 25 y 25A) en todas las caras del apoyo, por tornillos de calidad superior (Calidad 5.6), y arriostramiento de las barras diagonales de la base núm. 4 (L.70.7) cara lateral, mediante perfiles (L50x5).  
  
  
El presupuesto del proyecto de la instalación objeto de esta modificación es de: ciento setenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco euros con veintiséis céntimos (175.955,26 ?).  
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
De acuerdo al informe de fecha 2 de mayo de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, la presente actuación no conlleva afecciones ambientales significativas, no resultando necesario someter el mismo a evaluación de impacto ambiental.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción para las modificaciones de las instalaciones correspondientes descritas en el punto primero de esta resolución, según el proyecto de ejecución presentado, redactado por persona técnica titulada competente según declaración responsable de fecha 22 de marzo de 2016, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, para realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06, «Líneas subterráneas con cables aislados», y su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos», así como el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de cuatro (4) meses desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
8. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, remitiendo copia de la misma.  
9. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar extinguida la servidumbre de paso de las instalaciones cuyo desmontaje se autoriza en el punto primero de la presente resolución, de acuerdo al inciso a del artículo 155 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sin perjuicio de las nuevas servidumbres generadas por las instalaciones autorizadas a construir. Asimismo, el primitivo dueño o sus causahabientes, conforme previene el artículo cincuenta y cuatro y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento de desarrollo podrán ejercer el derecho de reversión, sin perjuicio de lo ya indicado respecto a las nuevas servidumbres generadas.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
- La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, y a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 10 de octubre de 2017.- El director general de Industria y Energía: Diego Maciá Antón.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML