Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4907, del 21-12-2004 (2004/12812)

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2004, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, per la qual s'atorga a Gas Natural SDG, SA, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte denominat Ramal Chiva-Utiel i les seues instal·lacions auxiliars, que afecten els termes municipals de Chiva, Buñol, Alborache, Siete Aguas, Yátova, Requena i Utiel a la província de València, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient: 2.541-b/2004.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4907

Data del DOGV
:   21-12-2004

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/12812

CVE


Data del document
:   02-12-2004

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Buñol](javascript:void(0))
    * [Siete Aguas](javascript:void(0))
    * [Requena](javascript:void(0))
    * [Chiva](javascript:void(0))
    * [Alborache](javascript:void(0))
    * [Yátova](javascript:void(0))
    * [Utiel](javascript:void(0))
    * [indústria energètica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [proveïment energètic](javascript:void(0))
    * [gasoducte](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2004, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, per la qual s'atorga a Gas Natural SDG, SA, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte denominat Ramal Chiva-Utiel i les seues instal·lacions auxiliars, que afecten els termes municipals de Chiva, Buñol, Alborache, Siete Aguas, Yátova, Requena i Utiel a la província de València, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient: 2.541-b/2004. [2004/M12812]
  
Vista la sol·licitud presentada per l'empresa Gas Natural SDG, SA, amb domicili a l'efecte de notificacions a Barcelona, carrer de Joan d'Àustria, 39-1a planta, amb data 13 de juny de 2003, en el Servici Territorial d'Indústria i Energia de València, juntament amb el projecte d'instal·lacions firmat pel senyor Salvador Soler González, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers de l'ICAI, delegació de València, amb data 26 de març de 2003, perquè li siga atorgada autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte denominat Ramal Chiva-Utiel i les seues instal·lacions auxiliars, que discorre íntegrament per la província de València, i que afecta els termes municipals de Chiva, Buñol, Alborache, Siete Aguas, Yátova, Requena i Utiel, s'aprove el projecte d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública.
  
Vist que realitzada la informació pública a què fa referència la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs i en el Reial Decret 1.434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, així com en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, sobre impacte ambiental, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València, el dia 13 de setembre de 2003, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 10 d'octubre de 2003, en els diaris de premsa El Mundo i Las Provincias, del dia 11 de setembre de 2003, i exposada en els taulers d'edictes dels ajuntaments afectats, han sigut presentades pels particulars afectats les al·legacions següents:
  
Manuel Jiménez García (finques V-RQ-133 i V-RQ-134), José María Izquierdo Pastor (finca V-ST-61), Jesús Cárcel Cárcel (finca V-RQ-42) i Celia García Martínez (finques V-RQ-169, V-RQ-170,V-RQ-171 i V-RQ-172), per motius diversos, van realitzar sol·licituds de modificació del traçat projectat.
  
Carmen Gimeno Carrascosa (finques V-BU-26 i V-BU-27) sol·licitava que es corregiren les dades relatives al seu domicili i a la titularitat de la finca V-BU-26.
  
María Ángeles Fuertes García (finca V-ST-61) sol·licitava que es tinguera en compte en la valoració de la seua finca el fet que havia realitzat una instal·lació i connexió d'aigua.
  
Finalment, l'1 de març de 2004, ja transcorregut el període d'informació pública de la sol·licitud, va tindre entrada en el Servici Territorial d'Indústria de València un escrit de Santiago Sacristán Cano en el qual manifesta ser propietari de la finca V-ST-73 i sol·licita que es modifique la titularitat de la finca indicada. Respecte d'això cal indicar que es procedirà a modificar l'aspecte indicat, però el sol·licitant haurà d'acreditar documentalment la titularitat manifestada.
  
Vist que, de conformitat amb el que establix el Reial Decret 1.434/2002, es va remetre l'anunci de la sol·licitud per a la seua exposició en el tauler d'edictes d'aquells municipis afectats, que van informar, en síntesi, el següent:
  
Els ajuntaments d'Utiel, Yátova, Chiva, Alborache, Siete Aguas i Requena no han presentat cap al·legació.
  
L'Ajuntament de Buñol manifesta el seu informe desfavorable ja que discorre part del seu traçat per sòl no urbanitzable d'especial protecció forestal, sòl no urbanitzable comú i sòl no urbanitzable d'especial protecció agrícola i que no està d'acord amb el planejament vigent.
  
Vist que, de conformitat amb el que establixen els articles 80 i 98 del Reial Decret 1.434/2002, es va remetre separata del projecte tècnic, que conté les característiques generals de la instal·lació a la resta de les administracions públiques, organismes, i, si és el cas empreses de servicis públics o d'interés general afectats. D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, concretament a:
  
Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres (línia elèctrica)
  
Servici de Carreteres COPUT
  
Diputació de València. Carreteres
  
Conselleria de Medi Ambient. Vies pecuàries
  
Conselleria de Medi Ambient. Fores pública
  
Confederació Hidrogràfica del Xúquer
  
Iberdrola Distribució, SA
  
Telefónica
  
Egevasa
  
Manteniment d'Infraestructura Renfe
  
Ministeri de Foment. Subdirecció d'Infraestructures Ferroviàries. AVE
  
Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres. Ctra. N-III
  
En resposta a la petició de condicionat formulada pel Servici Territorial d'Indústria i Energia de València, els organismes mencionats van mostrar la seua conformitat amb la sol·licitud del peticionari, sense perjuí del compliment de què corresponga atorgar a les administracions o entitats en particular, concretament:
  
L'Àrea de Carreteres de la Diputació de València adjunta una còpia de l'informe amb condicionants específics.
  
La Conselleria d'Infraestructures i Transport, Direcció General d'Obres Públiques, Divisió de Carreteres, remet informe favorable subjecte a prescripcions tècniques.
  
La Demarcació de Carreteres de l'Estat a València remet conformitat subjecta a condicions generals i particulars.
  
Iberdrola Distribució, SA, manifesta que l'encreuament s'haurà de realitzar d'acord amb el Reglament Electrotècnic d'Alta Tensió, aporta pla de les seues xarxes subterrànies d'alta tensió en l'entorn del Ramal Chiva-Utiel i comunica el procediment que s'ha de seguir per a la localització de les dites xarxes.
  
La Gerència Planta Externa de l'empresa Telefónica manifesta la seua no-oposició a l'execució dels treballs si es realitzen de conformitat amb la separata aportada, i sol·licita que se'ls avise amb antelació suficient a l'inici de les obres.
  
Egevasa confirma que les possibles afeccions són les indicades en els plans aportats i sol·licita que es realitze una visita a la zona per a definir millor les possibles zones d'influència.
  
Vist que remeses al sol·licitant les al·legacions expressades i els condicionats presentats, perquè prestaren la seua conformitat o formularen les objeccions que estimaren procedents, va manifestar, en línies generals, que s'han respectat en la major mesura possible els drets dels particulars, i se'ls ha fet compatibles en els aspectes tècnics, econòmics i mediambientals amb un traçat racional de les instal·lacions, i sense perjuí de les corresponents indemnitzacions que hauran de determinar-se per mutu acord o per mitjà del corresponent expedient de preu just pel Jurat Provincial d'Expropiacions, i de forma particularitzada el següent:
  
Respecte a les al·legacions formulades per Manuel Jiménez García, indica que s'ha de desestimar la modificació de traçat proposada atés que l'única alternativa possible implicaria afectar tercers, a més d'estar limitada per l'existència d'una edificació en la finca V-RQ-134. Així mateix, indica que intentarà ajustar el traçat a l'explotació existent, per a minimitzar en la mesura que es puga l'afecció a esta, durant el replantejament en la fase d'obra. I que el traçat projectat, de cap manera dividirà la finca en dos, ja que es tracta d'una servitud de pas de gas i no d'una expropiació en ple domini.
  
Respecte a les al·legacions formulades per José María Izquierdo Pastor, indica que es desestima la modificació de traçat plantejada perquè és inviable per motius tècnics i, a més, afectaria tercers. No obstant això, indica que abonaran tots els béns i els drets afectats per mitjà del corresponent preu just.
  
Respecte a les al·legacions formulades per Jesús Cárcel Cárcel i Celia García Martínez, indica que revisarà el traçat per a minimitzar l'afecció, sempre dins de la finca de l'afectat, i es consensua el traçat amb estos durant el replantejament de l'obra encara que, en cas de no arribar a un acord, prevaldrà el traçat projectat.
  
Respecte a les al·legacions formulades per Carmen Gimeno Carrascosa, indica que procedirà a esmenar les dades per ella indicades, encara que haurà d'acreditar fefaentment la seua condició de propietària.
  
Respecte a les al·legacions formulades per María Ángeles Fuertes García, indica que abonarà convenientment tots els béns i els drets afectats per mitjà del corresponent preu just, i s'hi inclouen les collites existents o les labors realitzades fins a l'ocupació dels terrenys.
  
Quant a les manifestacions de l'Ajuntament de Buñol, entén que l'informe és desfavorable únicament respecte al tram que afecta sòl no urbanitzable d'especial protecció forestal i que sol·licitarà Declaració d'Interés Comunitari del Ramal Chiva-Utiel davant del Servici de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge, la qual cosa permetrà la instal·lació del tram afectat en este tipus de sòl.
  
Respecte als condicionats presentats per la resta d'administracions i organismes, manifesta l'acceptació de les condicions tècniques específiques, el compromís de comunicació prèvia amb antelació a l'inici de les obres a l'empresa Telefónica i la posada en contacte amb Egevasa a l'efecte de realitzar l'oportuna visita.
  
Per tot això sol·licita que es tinga per evacuat el tràmit de contestació d'al·legacions i, la tramitació reglamentària prèvia que atorgue l'autorització administrativa, aprovació del projecte d'execució i reconeixement d'utilitat pública en concret del projecte Ramal Chiva-Utiel i les seues instal·lacions auxiliars.
  
Vist que amb data 16 de febrer de 2004, Gas Natural SDG, SA, va notificar a la Unitat Territorial d'Energia d'esta Conselleria, que d'acord amb les demandes actuals en les zones de subministrament i els plans de desenvolupament, era necessari modificar els diàmetres de les conduccions d'acord amb l'addenda firmada pel Sr. Salvador Soler González i visada pel Col·legi Oficial d'Enginyers del ICAI, delegació de València, amb data 9 de febrer de 2004, que s'adjuntava, amb modificació dels diàmetres de 10- i 8- inicialment previstos per diàmetres de 8- i 6?, respectivament, sense que existisca variació en l'amplària de la pista de treball.
  
Vist que, amb data 15 d'octubre de 2004, el director general de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Territori i Habitatge, va dictar Declaració d'Impacte Ambiental, i que s'estima acceptable, només als efectes ambientals, el projecte i l'addenda per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte denominat Ramal Chiva-Utiel i les seues instal·lacions auxiliars, que discorre íntegrament per la província de València, i que afecta els termes municipals de Chiva, Buñol, Alborache, Siete Aguas, Yátova, Requena i Utiel, sempre que es desplegue d'acord amb el que establix la documentació presentada i condicionada als extrems que en la part resolutiva de la present autorització s'exposaran.
  
Vist que Gas Natural SDG, SA, es troba inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.
  
Vist que, d'acord amb la sol·licitud, el projecte i l'addenda firmats pel Sr. Salvador Soler González i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers del ICAI, delegació de València, amb dates 26 de març de 2003 i 9 de febrer de 2004 respectivament, que s'han presentat, la finalitat que es perseguix amb la construcció d'esta instal·lació és ampliar el subministrament industrial, comercial i domèstic a determinades zones de la Comunitat Valenciana i en desplegament de la III Fase del Pla de Gasificació 2000-2006.
  
Vist que el Servici Territorial d'Indústria i Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.
  
Atés que l'article 75.2 del Reial Decret 1.434/2002, de 27 de desembre, establix que les autoritzacions a què es referix el present títol seran atorgades, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Atés que s'han complit els tràmits establits en el títol IV del Reial Decret 1.434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.
  
Atés que la Direcció General d'Energia és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 118/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
  
Esta Direcció General d'Energia resol:
  
Primer
  
Atorgar autorització administrativa a l'empresa Gas Natural SDG, SA, per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte denominat Ramal Chiva-Utiel i les seues instal·lacions auxiliars, que afecta els termes municipals de Chiva, Buñol, Alborache, Siete Aguas, Yátova, Requena i Utiel, a la província de València.
  
La present autorització administrativa estarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:
  
A. El titular de la instal·lació constituirà en el termini d'un mes una garantia per valor de 207.496,98 euros, import del dos per cent del pressupost de les instal·lacions afectades que figura en l'expedient de sol·licitud, per a garantir el compliment de les seues obligacions, segons indica l'article 82 del Reial Decret 1.434/2002, de 27 de desembre, regulador de les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. La dita fiança es constituirà en la Tresoreria del Servici Territorial de València de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de conformitat amb l'Orde de 14 de febrer de 1986 i l'lOrde de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances. La fiança serà tornada al titular de la present autorització, després de la seua sol·licitud prèvia, una vegada que el Servici Territorial d'Energia de València formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què es referix la present resolució i l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades de la present autorització .
  
B. La companyia Gas Natural SDG, SA, complirà les obligacions que estrictament s'assenyalen en l'article 74, Obligacions dels distribuïdors de gas natural, i en el punt 1 de l'article 83, Obligacions i drets dels distribuïdors i comercialitzadors en relació amb el subministrament, de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com en el punt 3 de l'article 10 del Reial Decret 1.434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. Especialment, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució, en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, quan siga necessari atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.
  
C. El titular de la present autorització disfrutarà, com a distribuïdor, dels drets que assenyalen els articles 75 i 83 de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com els que s'assenyalen en l'article 10 del Reial Decret 1.434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.
  
D. La present autorització en cap cas s'entendrà concedida en règim de monopoli ni concedirà drets exclusius, tal com indica l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.
  
E. La present autorització administrativa s'entén sense perjuís i independentment de les concessions, les llicències, els permisos les autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'este o d'altres organismes i entitats que siguen necessaris per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això d'acord amb el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre.
  
F. La determinació de les tarifes i del règim econòmic que s'apliquen per al subministrament de gas natural es regirà per les disposicions vigents en cada moment.
  
G. La present autorització s'atorga sense perjuí de tercers i es deixen fora de perill els drets particulars.
  
H. Serà causa de revocació de la present autorització administrativa prèvia:
  
L'incompliment de la constitució del depòsit de garantia en la forma i termini assenyalat en el present condicionat.
  
L'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.
  
I. Condicions d'orde mediambiental:
  
1. Mesures preventives per a la flora i la vegetació:
  
Prèviament a l'inici de les obres es realitzarà una inspecció exhaustiva de la traça per personal qualificat i sota la supervisió dels servicis tècnics de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria, per a detectar la presència d'espècies de flora amenaçades, exemplars naturals o de cultiu singulars o de gran envergadura, formacions vegetals amenaçades o rellevants, i establir les mesures que s'hauran d'adoptar, que podran incloure la desviació de la traça o el trasplantament d'exemplars segons determinen els servicis tècnics referits.
  
En el tram entre l'inici del ramal (posició 15.15.01) i l'encreuament del riu Buñol a l'altura d'esta població el traçat projectat discorre en paral·lel a un ja existent i haurà d'evitar per mitjà de xicotetes variants de traçat, o fins i tot la poda, l'afecció als exemplars de garrofers i oliveres de major port.
  
2. Mesures preventives per a la fauna:
  
Prèviament a l'inici de les obres i amb suficient antelació es realitzarà una inspecció exhaustiva de la traça i el seu entorn, sota la supervisió dels servicis tècnics de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria per a detectar la presència d'espècies de fauna amenaçades o singulars i establir segons determinen els servicis tècnics abans referits les mesures que s'hauran d'adoptar, que podran incloure desviació de la traça, restriccions en el període d'execució de les obres i del mètode d'obertura de la rasa (possibilitat d'ús d'explosius) segons el cas. En la serra de Malacara les obres (moviments de terres, instal·lació de canonades, etc.) hauran de dur-se a terme fora del període comprés entre el mes de gener i el mes de juliol, els dos inclusivament, i els servicis tècnics abans referits pofran introduir les modificacions que estimen més convenients segons les circumstàncies.
  
Respecte a este punt tindran especial interés els encreuaments de llits, en concret el riu Buñol, tant respecte a la fauna terrestre i avifauna com la fauna aquàtica.
  
3. En relació a l'encreuament del riu Buñol (V-V-181 i V-V-182) s'haurà de modificar en la mesura que siga necessari de manera que s'evite l'afecció a les xopades i salzedes presents en el llit, així com als exemplars de gran port de Celtis australis, Ficus carica i Punica granatum entre altres, i es mantindrà el traçat d'ascens pel relleu pròxim (vèrtexs V-V-183 a V-V-185). S'efectuarà sota la supervisió dels servicis tècnics de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria, i s'haurà d'aportar la documentació corresponent davant d'esta Direcció General per al seu vistiplau prèviament a l'inici de les obres i amb suficient antelació.
  
Encreuament del barranc del Collado del Gos: es variarà el traçat de manera que s'evite l'afecció a la zona de major valor d'este sota la supervisió dels servicis tècnics de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria, i s'haurà d'aportar la documentació corresponent davant d'esta Direcció General per al seu vistiplau prèviament a l'inici de les obres i amb suficient antelació.
  
S'ajustarà sota supervisió dels servicis tècnics de la Direcció Territorial l'encreuament del barranc Rubio i entorn per a evitar afectar els rodals de carrasques existents i exemplars de gran port de coscoll, així com minimitzar l'afecció a la xopada i l'omeda.
  
4. Respecte al traçat per terrenys forestals, en general i en especial en el LIC serra Malacara, sota la supervisió dels servicis tècnics de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria, s'haurà d'ajustar més el traçat, en la mesura que siga possible, a pistes forestals, faixes i àrees tallafocs per a minimitzar l'afecció a la vegetació, i fer-lo compatible amb la circulació de vehicles i maquinària forestal i sempre que no afecten formacions vegetals singulars sota la supervisió dels servicis tècnics referits.
  
5. Es complirà el que establix l'informe de la 2a Demarcació Forestal de València.
  
6. Prèviament a l'inici de les obres es complirà allò que s'ha establit, per a este tipus de projectes, en el capítol XX (articles 73,74 i 75) de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, de 19 de desembre de 2003.
  
7. Els materials inerts procedents de les obres d'obertura de la rasa i pista de treball, que per les seues característiques no puguen ser reutilitzats en el rebliment de la rasa hauran de ser depositats en abocadors de residus inerts degudament identificats i legalitzats.
  
Altres materials residuals de l'obra, com cables, restes de tancaments, etc. el caràcter dels quals els faça assimilables a residus sòlids urbans, seran depositats en abocadors autoritzats i aptes per a tal fi.
  
8. Platges d'arreplega, depòsits de materials i parcs de maquinària:
  
8.1. La ubicació d'estes zones s'establirà sota la supervisió dels servicis tècnics de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria, que podran establir els canvis que consideren oportuns. Dins de la superfície inclosa en el LIC serra de Malacara no s'ubicaran este tipus de zones, llevat d'autorització expressa dels servicis tècnics abans referits.
  
8.2. Les platges d'arreplega de materials que siga necessari establir per a executar les obres, així com els parcs de maquinària, se situaran en tots els casos en terrenys de cultiu sense afectar, en la mesura que es puga, l'arbratge o desproveïts de vegetació natural.
  
8.3. Els depòsits o abocadors temporals se situaran, així mateix, en àrees cultivades sense afectar, en la mesura que es puga, l'arbratge, i en qualsevol cas en terrenys adjacents a vies de comunicació. En el cas que l'impacte paisatgístic fóra elevat, es prendran les mesures necessàries per a aïllar visualment les zones mencionades per mitjà del tancat temporal d'estes.
  
8.4. Una vegada finalitzada l'activitat en les instal·lacions auxiliars citades, es procedirà a la seua restauració d'acord amb les mesures previstes per a la restauració de la traça del gasoducte.
  
9. Préstec de materials:
  
En el cas que el material extret de la rasa no fóra de qualitat adequada, els materials per al rebliment d'esta s'obtindran de pedreres existents i legalment autoritzades.
  
10. Mètode d'obertura de pista de treball: sota la supervisió i de conformitat amb els servicis tècnics de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria s'establirà el mètode d'obertura de pista de treball per a les diferents zones, que seguirà, en la mesura que es puga, els següents criteris, per a facilitar la regeneració natural, reduir l'impacte sobre la vegetació, sòls i paisatge:
  
10.1. En els terrenys forestals amb caràcter general no es procedirà a obrir la pista de treball amb retirada de la capa superficial de sòl i amb moviments de terra sempre que la morfologia del terreny ho permeta, i es limitarà al desbrossament de la vegetació eliminant exclusivament la part aèria, per mitjà del mètode d'artiga, i sempre que l'envergadura i estructura de la vegetació faça necessària esta última operació. Es podrà condicionar la pista aportant material de la mateixa obra únicament en el cas que resultara imprescindible per a l'accessibilitat de la maquinària.
  
L'aplicació d'esta condició tindrà més importància en aquelles zones forestals en què el sòl estiga limitat en profunditat per roca mare consolidada, i que la grossària del sòl siga xicoteta.
  
10.2. En la resta de zones el mètode d'obertura serà el previst.
  
11. La retirada de la capa de sòl superficial i desbrossament i trituració de la vegetació per a posterior ús en els treballs de restauració es durà a terme d'acord amb el que establix el punt 10.
  
12. Les labors de descompactació seran com establix l'estudi excepte per al que establix el punt 10.1 d'esta declaració. En estes zones seran els servicis tècnics de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria els que determinen una vegada concloses les obres la necessitat de descompactació i la manera més convenient. Ha d'evitar-se la descompactació, en la mesura que es puga, per a no afavorir espècies oportunistes de terrenys remoguts, no obstant això pot ser necessària per a permetre la regeneració, i en este cas serà superficial o limitada el lloc del clot de plantació si el sòl està limitat en profunditat per roca mare consolidada i té poca grossària, llevat que per necessitat d'accés de la maquinària l'aportació de material haja sigut significatiu.
  
13. Respecte a les actuacions de revegetació:
  
Època de plantació: amb caràcter general entre octubre i febrer el dos inclusivament.
  
El seguiment de les plantacions s'efectuarà durant almenys dos anys des que s'efectuen.
  
Les plantes seran d'una o de dos sabes i no superaran els 50 cm d'alçària, a excepció de les espècies de ribera les quals no superaran els 100 cm.
  
L'origen de les plantes serà de vivers pròxims al lloc de plantació, i es rebutjarà en qualsevol cas la introducció de subespècies, varietats o races originades en jardineria o diferents de les autòctones.
  
Les unitats de plantació es modificaran segons els criteris següents:
  
La densitat de plantació serà superior a 0,25 unitats/m², i variarà segons les espècies utilitzades.
  
Les unitats de plantació han de ser més variades i es tindran en compte les diferents situacions que es donen al llarg de la traça en les formacions vegetals:
  
Augmentar, en la mesura que es puga, la diversitat d'espècies en les unitats de plantació.
  
Introducció de carrasca (Quercus rotundifolia) puntualment en les zones en què apareix (a partir de la serra Malacara inclosa). El pi blanc (Pinus halepensis) s'introduirà en aquelles zones en què s'afecte pinars d'esta espècie o zones amb regenerat de plantons.
  
En les zones més tèrmiques s'inclourà en baixa proporció Pistacia lentiscus (llentiscle) i Chamaerops humilis (margalló), i en major proporció Erica multiflora (Bruc d'hivern). Puntualment en zones rocoses es pot incloure Juniperus phoenicea (savina negral).
  
En les unitats tipus garriga han de dominar Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus i Rosmarinus officinalis, i es podran complementar amb Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus, Lavandula latifolia i Thymus vulgaris.
  
En l'àrees i faixes tallafocs s'adaptaran les espècies i densitats als criteris que indiquen els servicis forestals de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria, en especial pel que fa a espècies que puguen aconseguir port arbori.
  
Ceratonia siliqua i Olea europaea només han d'utilitzar-se en zones que travessen antics cultius abandonats d'estes espècies. L'ocupació de Junglans regia s'ha de circumscriure a zones al costat de camps de cultiu i puntualment.
  
No s'utilitzaran Citrus llima, Citrus sinensis, Prunus dulcis i Acer negundo, per ser espècies de cultiu o exòtiques, ni Lavandula stoechas per ser pròpia de terrenys silicis i no ser adequada per a les zones seleccionades. Tampoc s'usarà Ficus carica.
  
En l'encreuament del riu Buñol s'utilitzaran Populus nigra, Populus alba, Celtis australis, Salix atrocinerea (es prendran estaques del mateix riu), Smilax aspera i Hedera helix. En esta zona es preveurà un programa de vigilància especial per a fer un seguiment de manera que s'assegure que les plantacions d'estes espècies no són desplaçades per Arundo donax per al que es preveuran durant almenys cinc anys talls de canyes fins que la vegetació arbòria reduïsca el creixement de la canya.
  
La resta d'unitats de plantació de ribera hauran d'adaptar-se a les característiques del barranc (major o menor humitat edàfica): es podran utilitzar salzes si n'hi ha, elaborar les estaques de plantació a partir dels exemplars de la zona, també s'utilitzarà Crataegus monogyna i espècies pròpies de la màquia com Quercus coccifera, Rahmnus alaternus (aladern) i Juniperus oxycedrus (càdec). L'ús de lianes haurà d'adaptar-se a les característiques de la zona (major o menor termicitat): Smilax aspera, Rubia peregrina, Lonicera implexa, Hedera helix, etc.
  
L'ús d'Ulmus minor (om) en zones de ribera se supeditarà al que determinen els Servicis Tècnics de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria.
  
L'ús d'esculleres en l'encreuament de rius o barrancs i rambles estarà condicionat que s'engraven estes amb terra per a afavorir la regeneració natural.
  
En zones amb pendent acusat a més de la instal·lació de geoxarxes es valorarà la conveniència d'efectuar sembres amb espècies adaptades a les condicions ecològiques de la zona i de ràpid creixement. En estes sembres es donarà preferència a l'ús d'espècies autòctones presents en la zona com Bracypodium retusum, Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, etc.
  
La realització de cavallons perpendiculars a l'eix de la traça que desvien l'aigua cap als laterals en les faixes i àrees tallafocs estarà supeditat a allò que s'ha indicat pels servicis forestals de la Direcció Territorial de València d'esta Conselleria.
  
Es presentaran davant d'esta Direcció General les modificacions de les revegataciones plantejades.
  
14. Es complirà el que disposa la Llei 3/1995 de vies pecuàries en cas d'afecció, i se sol·licitaran les autoritzacions corresponents davant d'esta Conselleria, i igualment s'obtindran les autoritzacions pertinents d'ocupació de forest d'utilitat pública.
  
15. Respecte al patrimoni cultural es complirà el que establix l'informe de la Conselleria de Cultura amb data d'entrada en esta Conselleria de 22 de juliol de 2004 reflectit en esta Declaració d'Impacte Ambiental, així com allò que s'ha determinat en la documentació presentada en la Conselleria de Cultura: estudi sobre el patrimoni cultural valencià (patrimoni arquitectònic i etnològic d'interés històric artístic i béns d'interés cultural) i estudi arqueològic de detall.
  
Es considera necessari que existisca un seguiment de les obres per part d'un arqueòleg per al compliment de tot el qua s'hah indicat anteriorment. Si es produïxen descobriments de jaciments arqueològics o d'interés cultural durant l'execució de les obres, s'hauran de detindre els treballs de construcció immediatament, senyalitzar la zona convenientment i comunicar la troballa a la Direcció General de Patrimoni Cultural perquè determine les mesures que corresponguen.
  
16. La possible aparició de coves o avencs durant l'avanç de l'obra haurà de ser comunicada immediatament a esta Direcció General, a fi que puguen ser inspeccionats, atesa la seua condició d'espais naturals protegits per mitjà de l'article 16 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
  
17. Es procedirà a la restitució de tots els paretons de pedra seca afectats per les actuacions.
  
18. Respecte a les línies elèctriques, es procedirà a l'aïllament dels conductors, almenys, en 1 metre a un costat i a l'altre dels aïlladors, i s'hauran d'aïllar també tots els ponts d'unió entre els elements en tensió dels suports i també del transformador a la intempèrie.
  
19. La promotora contractarà una assistència tècnica ambiental encarregada del seguiment de les obres i del compliment de les mesures correctores i programa de vigilància ambiental. Per part de l'assistència tècnica ambiental contractada per la promotora es comunicarà a esta Direcció General els resultats del seguiment de les obres i del compliment de les mesures correctores i programa de vigilància ambiental.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució i l'addenda firmats per Salvador Soler González i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers del ICAI, delegació de València, amb dates 26 de març de 2003 i 9 de febrer de 2004 respectivament, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació i se sotmet a les condicions que igualment s'indiquen:
  
Les característiques principals del projecte que s'aprova són les següents:
  
Canonades: canonada d'acer al carboni tipus API 5L GR B amb diàmetre de 8- i 6 - soterrades a un metre de profunditat com a mínim sobre la seua generatriu superior.
  
Pressió màxima de servici: 49,5 bar relatius. El cabal inicial serà de 15.648 m3 (n)/h.
  
Longitud total del traçat: 58.106 metres.
  
Instal·lacions auxiliars:
  
Connexió elèctrica en MT a EPC núm. 1 situada en proximitats de posició 15-15.01.
  
Posició 15-15.02 per a vàlvula de seccionament manual.
  
Posició 15-15.03 per a vàlvula de seccionament manual.
  
Posició 15-15.04 per a vàlvula de seccionament manual i ERM 49.5/16 bar per a futura eixida de la xarxa de Requena.
  
Posició 15-15.05 per a vàlvula de seccionament manual i ERM 49.5/16 bar per a futura eixida de la xarxa d'Utiel, amb la corresponent connexió elèctrica en MT per a EPC número 2.
  
Pressupost: 10.374.849 euros.
  
Les condicions a què està sotmesa la mencionada aprovació són les següents:
  
1a. Les obres s'hauran de realitzar d'acord amb el projecte i l'addenda presentats, amb les variacions que, si és el cas, se sol·liciten i s'autoritzen.
  
2a. El titular de l'esmentada instal·lació donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València, a l'efecte de reconeixement, amb presentació de l'oportú certificat de direcció, subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.
  
3a. El titular de la instal·lació notificarà per escrit al Servici Territorial d'Energia de València el començament dels treballs per a efectuar inspeccions d'estos, en cas de considerar-ho convenient.
  
4a. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en el cas que s'observe l'incompliment de les condicions imposades per esta. En tals supòsits, l'administració, després de l'oportú expedient previ, acordarà l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'orde administratiu i civil que es deriven, segons les disposicions legals vigents.
  
5a. El titular de la instal·lació haurà de tindre en compte en l'execució del projecte i l'addenda les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar oportunament i van ser acceptades.
  
6a. El termini d'execució de les obres serà de díhuit mesos a partir de l'ocupació real de les finques afectades.
  
Tercer
  
Declarar en concret la utilitat pública de les instal·lacions corresponents al projecte de gasoducte denominat Ramal Chiva-Utiel i l'addenda, amb les seues instal·lacions auxiliars, amb els efectes previstos en els articles 105 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i 101 del Reial Decret 1.434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, la qual cosa porta implícita la necessitat ocupació dels béns i els drets afectats, la relació concreta i individualitzada de la qual va ser sotmesa al tràmit d'informació pública, junt amb la sol·licitud d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució, i va ser publicada en el BOP número 218, de 13 de setembre de 2003, en el DOGV número 4.605, de 10 d'octubre de 2003, i en els periòdics El Mundo i Las Provincias d'11 de setembre de 2003.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4907, del 21-12-2004 (2004/12812)

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana por la que se otorga a Gas Natural SDG, SA, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto denominado Ramal Chiva-Utiel y sus instalaciones auxiliares, afectando a los términos municipales de Chiva, Buñol, Alborache, Siete Aguas, Yátova, Requena y Utiel en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: 2.541-b/2004.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4907

Fecha DOGV
:   21-12-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/12812

CVE


Fecha del documento
:   02-12-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Buñol](javascript:void(0))
    * [Siete Aguas](javascript:void(0))
    * [Requena](javascript:void(0))
    * [Chiva](javascript:void(0))
    * [Alborache](javascript:void(0))
    * [Yátova](javascript:void(0))
    * [Utiel](javascript:void(0))
    * [industria energética](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [abastecimiento energético](javascript:void(0))
    * [gasoducto](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana por la que se otorga a Gas Natural SDG, SA, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto denominado Ramal Chiva-Utiel y sus instalaciones auxiliares, afectando a los términos municipales de Chiva, Buñol, Alborache, Siete Aguas, Yátova, Requena y Utiel en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: 2541-b/2004. [2004/M12812]
  
Vista la solicitud presentada por la empresa Gas Natural SDG, SA. con domicilio a efectos de notificaciones en Barcelona, calle de Juan de Austria, 39-1ª planta, con fecha 13 de junio de 2003 en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, junto con el proyecto de instalaciones firmado por Salvador Soler González, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros del ICAI, delegación de Valencia en fecha 26 de marzo de 2003, para que le sea otorgada autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto denominado Ramal Chiva-Utiel y sus instalaciones auxiliares, que discurre íntegramente por la provincia de Valencia, afectando a los términos municipales de Chiva, Buñol, Alborache, Siete Aguas, Yátova, Requena y Utiel, se apruebe el proyecto de ejecución y se declare en concreto su utilidad pública.
  
Resultando que realizada la información pública a que hace referencia la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en el Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, así como en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, Sobre Impacto Ambiental, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 13 de septiembre de 2003, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 10 de octubre de 2003, en los diarios de prensa El Mundo y Las Provincias del día 11 de septiembre de 2003, y expuesta en los tablones de edictos de los ayuntamientos afectados, se han presentado por los particulares afectados las siguientes alegaciones:
  
Manuel Jiménez García (fincas V-RQ-133 y V-RQ-134), José María Izquierdo Pastor (finca V-ST-61), Jesús Cárcel Cárcel (finca V-RQ-42) y Celia García Martínez (fincas V-RQ-169, V-RQ-170,V-RQ-171 y V-RQ-172), por motivos diversos, realizaron solicitudes de modificación del trazado proyectado.
  
Carmen Gimeno Carrascosa (fincas V-BU-26 y V-BU-27), solicitaba se corrigieran datos relativos a su domicilio y a la titularidad de la finca V-BU-26.
  
María Angeles Fuertes García (finca V-ST-61), solicitaba que se tuviera en cuenta en la valoración de su finca el hecho de que había realizado una instalación y acometida de agua en la misma.
  
Por último, el 1 de marzo de 2004, ya transcurrido el periodo de información pública de la solicitud, tuvo entrada en el Servicio Territorial de Industria de Valencia un escrito de Santiago Sacristán Cano en el que manifiesta ser propietario de la finca V-ST-73 y solicita se modifique la titularidad de la finca indicada. Al respecto cabe indicar que se procederá a modificar el extremo indicado, aunque el solicitante deberá acreditar documentalmente la titularidad manifestada.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.434/2002, se remitió el anuncio de la solicitud para su exposición en el tablón de edictos de aquellos municipios afectados, informando, en síntesis, lo siguiente:
  
Los ayuntamientos de Utiel, Yátova, Chiva, Alborache, Siete Aguas y Requena no han presentado alegación alguna.
  
El Ayuntamiento de Buñol manifiesta su informe desfavorable al discurrir parte de su trazado por suelo no urbanizable de especial protección forestal, suelo no urbanizable común y suelo no urbanizable de especial protección agrícola y no estar de acuerdo con el planeamiento vigente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1.434/2002 se remitió separata del proyecto técnico, conteniendo las características generales de la instalación al resto de las administraciones públicas, organismos, y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:
  
Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras (línea eléctrica)
  
Servicio de Carreteras. COPUT.
  
Diputación de Valencia. Carreteras.
  
Conselleria de Medio Ambiente. Vías Pecuarias.
  
Conselleria de Medio Ambiente. Montes Públicos.
  
Confederación Hidrográfica del Júcar.
  
Iberdrola Distribución, SA.
  
Telefónica
  
Egevasa
  
Mantenimiento de Infraestructura Renfe.
  
Ministerio de Fomento. Subdirección de Infraestructuras Ferroviarias. AVE
  
Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras. Ctra N-III
  
En respuesta a la petición de condicionado formulada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, los organismos mencionados mostraron su conformidad a la solicitud del peticionario, sin perjuicio del cumplimiento de los que corresponda otorgar a las administraciones o entidades en particular, concretamente:
  
El Area de Carreteras de la Diputación de Valencia, acompaña copia del informe con condicionantes específicos.
  
La Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Dirección General de Obras Públicas, División de Carreteras, remite informe favorable sujeto a prescripciones técnicas.
  
La Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia remite conformidad sujeta a condiciones generales y particulares.
  
Iberdrola Distribución, SA manifiesta que el cruce deberá realizarse de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión, aporta plano de sus redes subterráneas de alta tensión en el entorno del ramal Chiva-Utiel y comunica el procedimiento a seguir para la localización de dichas redes.
  
La Gerencia Planta Externa de la empresa Telefónica manifiesta su no-oposición a la ejecución de los trabajos si se realizan conforme a la separata aportada, solicitando se les avise con antelación suficiente al inicio de las obras.
  
Egevasa confirma que las posibles afecciones son las indicadas en los planos aportados y solicita se realice una visita a la zona para definir mejor las posibles zonas de influencia.
  
Resultando que remitidas al solicitante las alegaciones expresadas y los condicionados presentados, para que prestasen su conformidad o formularan los reparos que estimaran procedentes, manifestó, en líneas generales, que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las instalaciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiaciones, y de forma particularizada lo siguiente:
  
Respecto a las alegaciones formuladas por Manuel Jiménez García, indica que debe desestimarse la modificación de trazado propuesta dado que la única alternativa posible implicaría afectar a terceros, además de estar limitada por la existencia de una edificación en la finca V-RQ-134. Así mismo, indica que intentará ajustar el trazado a la explotación existente, para minimizar en lo posible la afección a la misma, durante el replanteo en la fase de obra. Y que el trazado proyectado, en modo alguno dividirá la finca en dos, al tratarse de una servidumbre de paso de gas y no de una expropiación en pleno dominio.
  
Respecto a las alegaciones formuladas por José María Izquierdo Pastor, indica que se desestima la modificación de trazado planteada pues es inviable por motivos técnicos y, además, afectaría a terceros. No obstante, indica que abonarán todos los bienes y derechos afectados mediante el correspondiente justiprecio.
  
Respecto a las alegaciones formuladas por Jesús Cárcel Cárcel y Celia García Martínez, indica que revisará el trazado para minimizar la afección, siempre dentro de la finca del afectado, consensuándose el trazado con los mismos durante el replanteo de la obra aunque, en caso de no llegar a un acuerdo, prevalecerá el trazado proyectado.
  
Respecto a las alegaciones formuladas por Carmen Gimeno Carrascosa, indica que procederá a subsanar los datos por ella indicados, aunque deberá acreditar fehacientemente su condición de propietaria.
  
Respecto a las alegaciones formuladas por María Angeles Fuertes García, indica que abonará convenientemente todos los bienes y derechos afectados mediante el correspondiente justiprecio, incluyéndose las cosechas existentes o las labores realizadas hasta la ocupación de los terrenos.
  
En cuanto a las manifestaciones del Ayuntamiento de Buñol, entiende que el Informe es desfavorable únicamente respecto al tramo que afecta a suelo no urbanizable de especial protección forestal y que solicitará declaración de interés comunitario del ramal Chiva-Utiel ante el Servicio de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda, lo que permitirá la instalación del tramo afectado en este tipo de suelo.
  
Respecto a los condicionados presentados por el resto de administraciones y organismos, manifiesta la aceptación de las condiciones técnicas específicas, el compromiso de comunicación previa con antelación al inicio de las obras a la empresa Telefónica y la puesta en contacto con Egevasa a efectos de realizar la oportuna visita.
  
Por todo lo cual solicita se tenga por evacuado el trámite de contestación de alegaciones y, previa la tramitación reglamentaria otorgue la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de utilidad pública en concreto del proyecto Ramal Chiva-Utiel y sus instalaciones auxiliares.
  
Resultando que con fecha 16 de febrero de 2004, Gas Natural SDG, SA notificó a la Unidad Territorial de Energía de esta Conselleria, que de acuerdo con las demandas actuales en las zonas de suministro y los planes de desarrollo, era necesario modificar los diámetros de las conducciones de acuerdo con la addenda firmada por Salvador Soler González y visada por el Colegio Oficial de Ingenieros del ICAI, delegación de Valencia, en fecha 9 de febrero de 2004 que se adjuntaba, modificando los diámetros de 10- y 8- inicialmente previstos por diámetros de 8- y 6?, respectivamente, sin que exista variación en el ancho de la pista de trabajo.
  
Resultando que con fecha 15 de octubre de 2004 el director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto y addenda para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto denominado Ramal Chiva-Utiel y sus instalaciones auxiliares, que discurre íntegramente por la provincia de Valencia, afectando a los términos municipales de Chiva, Buñol, Alborache, Siete Aguas, Yátova, Requena y Utiel, siempre que se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación presentada y condicionada a los extremos que en la parte resolutiva de la presente autorización se expondrán.
  
Resultando que Gas Natural SDG, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud, el proyecto y la addenda firmados por Salvador Soler González y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros del ICAI, delegación de Valencia, con fechas 26 de marzo de 2003 y 9 de febrero de 2004 respectivamente, que se han presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es ampliar al suministro industrial, comercial y doméstico a determinadas zonas de la Comunidad Valenciana y en desarrollo de la III Fase del Plan de Gasificación 2000-2006.
  
Resultando que el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.
  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1.434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
  
Considerando que la Dirección General de Energía es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 118/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
  
Primero
  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural SDG, SA para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto denominado Ramal Chiva-Utiel y sus instalaciones auxiliares, afectando a los términos municipales de Chiva, Buñol, Alborache, Siete Aguas, Yátova, Requena y Utiel, en la provincia de Valencia.
  
La presente autorización administrativa quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:
  
A. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 207. 496'98 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figura en el expediente de solicitud, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre, regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.
  
B. La Compañía Gas Natural SDG, SA cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74 Obligaciones de los distribuidores de gas natural, y en el punto 1 del artículo 83 Obligaciones y derechos de los Distribuidores y Comercializadores en relación al suministro, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.
  
C. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el articulo 10 del Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
  
D. La presente autorización en ningún caso se entenderá concedida en régimen de monopolio ni concederá derechos exclusivos, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
  
E. La presente autorización administrativa se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
  
F. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirá por las disposiciones vigentes en cada momento.
  
G. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.
  
H. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa previa:
  
El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.
  
El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.
  
I. Condiciones de orden medioambiental:
  
1. Medidas preventivas para la flora y vegetación:
  
Previamente al inicio de las obras se realizará una inspección exhaustiva de la traza por personal cualificado y bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria, para detectar la presencia de especies de flora amenazadas, ejemplares naturales o de cultivo singulares o de gran envergadura, formaciones vegetales amenazadas o relevantes, y establecer las medidas a adoptar, que podrán incluir el desvío de la traza o el trasplante de ejemplares según determinen los servicios técnicos referidos.
  
En el tramo entre el inicio del ramal (posición 15.15.01) y el cruce del río Buñol a la altura de esa población el trazado proyectado discurre en paralelo a uno ya existente debiendo evitar mediante pequeñas variantes de trazado, o incluso poda, la afección a los ejemplares de algarrobos y olivos de mayor porte.
  
2. Medidas preventivas para la fauna:
  
Previamente al inicio de las obras y con suficiente antelación se realizará una inspección exhaustiva de la traza y su entorno, bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria para detectar la presencia de especies de fauna amenazadas o singulares y establecer según determinen los servicios técnicos antes referidos las medidas a adoptar que podrán incluir desvío de la traza, restricciones en el período de ejecución de las obras y del método de apertura de la zanja (posibilidad de uso de explosivos) según el caso. En la Sierra de Malacara las obras (movimientos de tierras, instalación de tuberías, etc...) deberán llevarse a cabo fuera del periodo comprendido entre el mes de enero y el mes de julio, ambos inclusive, pudiendo los servicios técnicos antes referidos introducir las modificaciones que estimen más convenientes según las circunstancias.
  
Respecto a este punto tendrán especial interés los cruces de cauces, en concreto el río Buñol, tanto respecto a la fauna terrestre y avifauna como a la fauna acuática.
  
3. En relación al cruce del río Buñol (V-V-181 y V-V-182) deberá modificarse lo necesario de manera que se evite la afección a las choperas y saucedas presentes en el cauce, así como a los ejemplares de gran porte de Celtis australis, Ficus carica y Punica granatum entre otros, manteniendo el trazado de ascenso por el relieve próximo (vértices V-V-183 a V-V-185). Se efectuará bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria, debiendo aportarse la documentación correspondiente ante esta Dirección General para su visto bueno previamente al inicio de las obras y con suficiente antelación.
  
Cruce del barranco del Collado del Perro: se variará el trazado de manera que se evite la afección a la zona de mayor valor del mismo bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria, debiendo aportarse la documentación correspondiente ante esta Dirección General para su visto bueno previamente al inicio de las obras y con suficiente antelación.
  
Se ajustará bajo supervisión de los servicios técnicos de la Dirección Territorial el cruce del barranco Rubio y entorno para evitar afectar a los rodales de carrascas existentes y ejemplares de gran porte de coscoja, así como minimizar la afección a la chopera y olmeda.
  
4. Con respecto al trazado por terrenos forestales, en general y en especial en el L.I.C. Sierra Malacara, bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria, se deberá ajustar más el trazado, en la medida de lo posible, a pistas forestales, fajas y áreas cortafuegos para minimizar la afección a la vegetación, haciéndolo compatible con la circulación de vehículos y maquinaria forestal y siempre que no se afecte a formaciones vegetales singulares bajo la supervisión de los servicios técnicos referidos.
  
5. Se cumplirá lo establecido en el informe de la 2ª Demarcación Forestal de Valencia.
  
6. Previamente al inicio de las obras se cumplirá con lo establecido, para este tipo de proyectos, en el capítulo XX (artículos 73,74 y 75) de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat de 19 de diciembre de 2003.
  
7. Los materiales inertes procedentes de las obras de apertura de la zanja y pista de trabajo, que por sus características no puedan ser reutilizados en el relleno de la zanja deberán ser depositados en vertederos de residuos inertes debidamente identificados y legalizados.
  
Otros materiales residuales de la obra, como cables, restos de cerramientos, etc...cuyo carácter los haga asimilables a residuos sólidos urbanos, serán depositados en vertederos autorizados y aptos para tal fin.
  
8.Playas de acopio, depósitos de materiales y parques de maquinaria:
  
8.1 La ubicación de estas zonas se establecerá bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria, que podrán establecer los cambios que consideren oportunos. Dentro de la superficie incluida en el L.I.C. Sierra de Malacara no se ubicarán este tipo de zonas, salvo autorización expresa de los servicios técnicos antes referidos.
  
8.2 Las playas de acopio de materiales que sea necesario establecer para ejecutar las obras, así como los parques de maquinaria, se situarán en todos los caso en terrenos de cultivo sin afectar en lo posible al arbolado o desprovistos de vegetación natural.
  
8.3 Los depósitos o vertederos temporales se situarán así mismo en áreas cultivadas sin afectar en lo posible al arbolado, y en cualquier caso en terrenos adyacentes a vías de comunicación. En el caso de que el impacto paisajístico fuese elevado, se tomarán las medidas necesarias para aislar visualmente las zonas mencionadas mediante el vallado temporal de las mismas.
  
8.4 Una vez finalizada la actividad en las instalaciones auxiliares citadas, se procederá a su restauración de acuerdo con las medidas contempladas para la restauración de la traza del gasoducto.
  
9. Préstamo de materiales:
  
En el caso de que el material extraído de la zanja no fuese de calidad adecuada, los materiales para el relleno de la misma se obtendrán de canteras existentes y legalmente autorizadas.
  
10. Método de apertura de pista de trabajo: bajo la supervisión y conformidad de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria se establecerá el método de apertura de pista de trabajo para las diferentes zonas siguiendo en lo posible los siguientes criterios, para facilitar la regeneración natural, reducir el impacto sobre la vegetación, suelos y paisaje:
  
10.1 En los terrenos forestales con carácter general no se procederá a abrir la pista de trabajo con retirada de la capa superficial de suelo y con movimientos de tierra siempre que la morfología del terreno lo permita, limitándose al desbroce de la vegetación eliminando exclusivamente la parte aérea, mediante el método de roza, y siempre que la envergadura y estructura de la vegetación haga necesaria esta última operación. Se podrá acondicionar la pista aportando material de la propia obra únicamente en el caso de que resultara imprescindible para la accesibilidad de la maquinaria.
  
La aplicación de esta condición tendrá más importancia en aquellas zonas forestales en las que el suelo esté limitado en profundidad por roca madre consolidada, siendo el espesor del suelo pequeño.
  
10.2 En el resto de zonas el método de apertura será el previsto.
  
11. La retirada de la capa de suelo superficial y desbroce y trituración de la vegetación para posterior uso en los trabajos de restauración se llevará a cabo de acuerdo lo establecido en el punto 10.
  
12. Las labores de descompactación serán como establece el Estudio salvo para lo establecido en el punto 10.1 de esta Declaración. En estas zonas serán los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria los que determinen una vez concluidas las obras la necesidad de descompactación y el modo más conveniente. Debe evitarse la descompactación en lo posible para no favorecer especies oportunistas de terrenos removidos, no obstante puede ser necesaria para permitir la regeneración, y en este caso será superficial o limitada la lugar del hoyo de plantación si el suelo está limitado en profundidad por roca madre consolidada y tiene poco espesor, salvo que por necesidad de acceso de la maquinaria el aporte de material haya sido significativo.
  
13. Con respecto a las actuaciones de revegetación:
  
Época de plantación: con carácter general entre octubre y febrero ambos inclusive.
  
El seguimiento de las plantaciones se efectuará durante al menos dos años desde que se efectúen.
  
Las plantas serán de una o dos savias y no superarán los 50 cm. De altura, con excepción de las especies de ribera las cuales no superarán los 100cm.
  
El origen de las plantas será de viveros próximos al lugar de plantación, desechándose en todo caso la introducción de subespecies, variedades o razas originadas en jardinería o distintas de las autóctonas.
  
Las unidades de plantación se modificarán según los siguientes criterios:
  
La densidad de plantación será superior a 0,25 unidades/m², variando según las especies utilizadas.
  
Las unidades de plantación deben ser más variadas teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se dan a lo largo de la traza en las formaciones vegetales:
  
Aumentar en lo posible la diversidad de especies en las unidades de plantación.
  
Introducción de carrasca (Quercus rotundifolia) puntualmente en las zonas en la que aparece (a partir de la Sierra Malacara incluida). El pino carrasco (Pinus halepensis) se introducirá en aquellas zonas en las que se afecte a pinares de esta especie o zonas con regenerado de pimpollos.
  
En las zonas más térmicas se incluirá en baja proporción Pistacia lentiscus (lentisco) y chamaerops humilis (palmito), y en mayor proporción Erica multiflora (Brezo de invierno). Puntualmente en zonas rocosas se puede incluir Juniperus phoenicea (sabina negral).
  
En las unidades tipo garriga deben dominar Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus y Rosmarinus officinalis, pudiendo complementarse con Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus, Lavandula latifolia y Thymus vulgaris.
  
En la áreas y fajas cortafuegos se adaptarán las especies y densidades a los criterios que indiquen los servicios forestales de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria, en especial en lo referente a especies que puedan alcanzar porte arbóreo.
  
Ceratonia siliqua y Olea europaea sólo deben utilizarse en zonas que atraviesen antiguos cultivos abandonados de estas especies. El empleo de Junglans regia debe circunscribirse a zonas junto a campos de cultivo y puntualmente.
  
No se utilizarán Citrus limon, Citrus sinensis, Prunus dulcis y Acer negundo, por ser especies de cultivo o exóticas, ni Lavandula stoechas por ser propia de terrenos silíceos y no ser adecuada para las zonas seleccionadas.Tampoco se usará Ficus carica.
  
En el cruce del río Buñol se utilizarán Populus nigra, Populus alba, Celtis australis, Salís atrocinerea (se tomarán estacas del propio río), Smilax aspera y Hedera helix. En esta zona se preverá un programa de vigilancia especial para hacer un seguimiento de manera que se asegure que las plantaciones de estas especies no son desplazadas por Arundo donax para lo que se preverán durante al menos cinco años cortas de cañas hasta que la vegetación arbórea reduzca el crecimiento de la caña.
  
El resto de unidades de plantación de ribera deberán adaptarse a las características del barranco (mayor o menor humedad edáfica): pudiendo utilizarse sauces si los hay, elaborándose las estacas de plantación a partir de los ejemplares de la zona, también se utilizará Crataegus monogyna y especies propias de la maquia como Quercus coccifera, Rahmnus alaternus (aladierno) y Juniperus oxycedrus (enebro de miera). El uso de lianas deberá adaptarse a las características de la zona (mayor o menor termicidad): Smilax aspera, Rubia peregrina, Lonicera implexa, Hedera helix, etc.
  
El uso de Ulmus minor (olmo) en zonas de ribera se supeditará a lo que determinen los Servicios Técnicos de la Dirección Territorial de Valencia de esta Conselleria.
  
El uso de escolleras en el cruce de ríos o barrancos y ramblas estará condicionado a que se receben las mismas con tierra para favorecer la regeneración natural.
  
En zonas con pendiente acusada además de la instalación de georedes se valorará la conveniencia de efectuar siembras con especies adaptadas a las condiciones ecológicas de la zona y de rápido crecimiento. En estas siembras se dará preferencia al uso de especies autóctonas presentes en la zona como Bracypodium retusum, Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, etc.
  
La realización de caballones perpendiculares al eje de la traza que desvíen el agua hacia los laterales en las fajas y áreas cortafuegos estará supeditado a lo indicado por los servicios forestales de la Dirección territorial de Valencia de esta Conselleria.
  
Se presentarán ante esta Dirección General las modificaciones de las revegataciones planteadas.
  
14. Se cumplirá lo dispuesto en la Ley 3/1995 de vías pecuarias en caso de afección, solicitando las autorizaciones correspondientes ante esta Conselleria, e igualmente se obtendrán las autorizaciones pertinentes de ocupación de Montes de Utilidad Pública.
  
15. Respecto al patrimonio cultural se cumplirá lo establecido en el informe de la Conselleria de Cultura de fecha de entrada en esta Conselleria de 22 de julio de 2004 reflejado en esta declaración de impacto ambiental, así como lo determinado en la documentación presentada en la Conselleria de Cultura: estudio sobre el patrimonio cultural valenciano (patrimonio arquitectónico y etnológico de interés histórico artístico y bienes de interés cultural) y estudio arqueológico de detalle.
  
Se considera necesario que exista un seguimiento de las obras por arqueólogo para el cumplimiento de todo lo anteriormente indicado. Si se producen descubrimientos de yacimientos arqueológicos o de interés cultural durante la ejecución de las obras se deberán detener los trabajos de construcción inmediatamente, señalizar la zona convenientemente y comunicar el hallazgo a la Dirección General de Patrimonio Culltural para que determine las medidas que correspondan.
  
16.La posible aparición de cuevas o simas durante el avance de la obra deberá ser comunicada de inmediato a esta Dirección General, a fin de que puedan ser inspeccionadas, dada su condición de espacios naturales protegidos mediante el artículo 16 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana.
  
17. Se procederá a la restitución de todos los muretes de piedra seca afectados por las actuaciones.
  
18. Respecto a las líneas eléctricas, se procederá al aislamiento de los conductores en al menos 1 metro a ambos lados de los aisladores, debiendo aislarse también todos los puentes de unión entre los elementos en tensión de los apoyos y también del transformador a la intemperie.
  
19. La promotora contratará una asistencia técnica ambiental encargada del seguimiento de las obras y cumplimiento de las medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental. Por parte de la asistencia técnica ambiental contratada por la promotora se comunicará a esta Dirección General los resultados del seguimiento de las obras y del cumplimiento de las medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución y la addenda firmados por Salvador Soler González y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros del ICAI, delegación de Valencia, con fechas 26 de marzo de 2003 y 9 de febrero de 2004 respectivamente, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolo a las condiciones que igualmente se relacionan:
  
Las características principales del proyecto que se aprueba son las siguientes:
  
Tuberías: tubería de acero al carbono tipo API 5L GR B con diámetro de 8- y 6 - enterradas a un metro de profundidad como mínimo sobre su generatriz superior.
  
Presión máxima de servicio: 49,5 bar relativos. El caudal inicial será de 15.648 m3 (n)/h.
  
Longitud total del trazado: 58.106 metros.
  
Instalaciones auxiliares:
  
Acometida eléctrica en M.T. a EPC número 1 situada en proximidades de posición 15-15.01.
  
Posición 15-15.02 para válvula de seccionamiento manual.
  
Posición 15-15.03 para válvula de seccionamiento manual.
  
Posición 15-15.04 para válvula de seccionamiento manual y ERM 49.5/16 Bar para futura salida de la red de Requena.
  
Posición 15-15.05 para válvula de seccionamiento manual y ERM 49.5/16 Bar para futura salida de la red de Utiel, con su correspondiente acometida eléctrica en M.T. para EPC número 2.
  
Presupuesto: 10.374.849 euros.
  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:
  
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y addenda presentados, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
  
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente.
  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.
  
4ª La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
  
5ª El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto y addenda las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.
  
6ª El plazo de ejecución de las obras será de dieciocho meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas.
  
Tercero
  
Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto de gasoducto denominado Ramal Chiva - Utiel y addenda, con sus instalaciones auxiliares, con los efectos previstos en los artículos 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y 101 del Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, cuya relación concreta e individualizada fue sometida al trámite de información pública, junto con la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, habiendo sido publicada en el BOP número 218, de 13 de septiembre de 2003, DOGV número 4.605, de 10 de octubre de 2003, y en los periódicos El Mundo y Las Provincias de 11 de septiembre de 2003.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML