Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7969, del 31-01-2017 (2017/493)

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2017, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, una autorització administrativa per a realitzar el canvi de tipus de gas a subministrar en la xarxa de distribució de gas canalitzat de la urbanització Campo de Golf La Finca, així com el tancament de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP a granel de subministrament a l'esmentada xarxa, al terme municipal d'Algorfa (Alacant). Expedient número CBREDE/2016.16.2003.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7969

Data del DOGV
:   31-01-2017

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2017/493

CVE


Data del document
:   11-01-2017

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Correcció d'errades

 Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2017, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, una autorització administrativa per a realitzar el canvi de tipus de gas a subministrar en la xarxa de distribució de gas canalitzat de la urbanització Campo de Golf La Finca, així com el tancament de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP a granel de subministrament a l'esmentada xarxa, al terme municipal d'Algorfa (Alacant). Expedient número CBREDE/2016.16.2003. [2017/493]  
Vist l'expedient amb referència número CBREDE/2016.16.2003 incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, a instàncies de Gas Natural Cegas, SA, relatiu a la sol·licitud d'autorització administrativa per a realitzar el canvi de gas de GLP a gas natural a subministrar en la xarxa de distribució existent de gas canalitzat en la urbanització Campo de Golf La Finca, així com el tancament de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP a granel de subministrament a l'esmentada xarxa de distribució, ubicades al carrer de Benferri, al terme municipal d'Algorfa, província d'Alacant.  
A l'esmentada sol·licitud s'adjuntava el projecte tècnic d'execució denominat Projecte de transformació de GLP a gas natural en la xarxa existent de distribució de gas canalitzat de la urbanització Campo de Golf La Finca i tancament de la instal·lació d'emmagatzematge de GLP, redactat per tècnic titulat competent, acompanyat de la declaració responsable de 8 de novembre de 2016.  
Vist que amb data 17 d'octubre de 2016 va ser dictada una resolució del Servei Territorial d'Indústria i Energia per la qual es va atorgar autorització administrativa prèvia per a la transmissió de la titularitat a favor de Gas Natural Cegas, SA, de les instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de GLP a granel, en la urbanització Campo de Golf La Finca, del terme municipal d'Algorfa, província d'Alacant, titularitat de Repsol Butano, SA. Expedient número CBREDE/2016/9/03.  
Vist que per la seua relació amb l'autorització sol·licitada constitueixen antecedents a ressenyar els següents actes administratius:  
- Resolució de 29 d'abril de 2004, de la Unitat Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'autoritza Repsol Butano, SA per a la realització de les instal·lacions corresponents a la xarxa d'emmagatzematge i distribució de GLP, a la urbanització Campo de Golf La Finca, del terme municipal d'Algorfa, a la província d'Alacant. Acta de comprovació i posada en marxa de les esmentades instal·lacions. Expedient número CBREDE/2004.18.2003.  
- Resolució de 5 de desembre de 2008, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat, per la qual es resol la concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi d'Algorfa, província d'Alacant, en favor de Gas Natural Cegas, SA. Expedients números CBREDE/2005/48/03 i CBREDE/2005/82/03.  
- Resolució de 8 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA autorització administrativa per a la gasificació del municipi d'Algorfa, província d'Alacant. Expedient número CBREDE/2005/82/03.  
- Resolució de 29 de maig de 2009, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA l'aprovació del projecte d'execució de les instal·lacions de la xarxa de distribució de gas natural, al terme municipal d'Algorfa. Expedient número CBREDE/2009.11.2003.  
  
- Acta de posada en servei del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, de 18 de desembre de 2013, corresponent a la xarxa de distribució de gas natural al municipi d'Algorfa, província d'Alacant. Expedients números CBREDE/2005/82/03 i CBREDE/2009.11.2003.  
- Resolució de 2 d'abril de 2014, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA autorització administrativa per a la construcció de les ampliacions de xarxes existents de distribució de gas natural, a la província d'Alacant, previstes a realitzar durant l'any 2014. Expedient número CBREDE/2013.17.2003.  
- Resolució de 20 de març de 2015, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA autorització administrativa per a la construcció de les ampliacions de xarxes existents de distribució de gas natural, a la província d'Alacant, previstes a realitzar durant l'any 2015. Expedient número CBREDE/2014/46/03.  
  
- Resolució de 24 de maig de 2016, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA autorització administrativa per a la construcció de les ampliacions de xarxes existents de distribució de gas natural, a la província d'Alacant, previstes a realitzar durant l'any 2016. Expedient número CBREDE/2015/29/03.  
  
Vist que per aplicació de l'article 46 bis, punt 8, de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del sector d'hidrocarburs, la transformació de les instal·lacions de distribució de GLP a granel per a la seua utilització amb gas natural requereixen autorització administrativa; han de complir les condicions tècniques de seguretat d'aplicació, i s'han de sotmetre en tot a les disposicions normatives vigents per a les instal·lacions de distribució de gas natural.  
Vist que per aplicació de l'article 46 bis, punt 1, de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del sector d'hidrocarburs, el tancament de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP a granel requereix autorització administrativa prèvia.  
Vist que Gas Natural Cegas, SA està inscrita definitivament en el Registre Administratiu de Distribuïdors de Combustibles Gasosos per Canalització del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, amb àmbit d'actuació nacional i número 7.  
Vist que Gas Natural Cegas, SA és titular d'una xarxa de distribució de gas natural en explotació, als voltants de la urbanització Campo de Golf La Finca, per la qual cosa es disposa de la infraestructura necessària per a subministrar gas natural a la xarxa de distribució existent de GLP a transformar al terme municipal d'Algorfa.  
Atés que la xarxa de distribució existent va ser dissenyada i construïda per a ser compatible amb la distribució de gas natural, d'acord amb el que preveu l'article 46 bis de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.  
Vist que la documentació tècnica que adjunta posseeix una definició i concreció de les actuacions a realitzar i s'ajusta al que estableix l'article 46 bis de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.  
  
Atés que s'han complit els tràmits establits en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, en el Reial fecret 1085/1992, d'11 de setembre, i en el Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
Atés que el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant és competent per a la resolució d'aquest expedient, d'acord amb el que disposen l'article 22 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i l'article 2.2.c de l'Ordre de 9 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual s'atribueixen competències en matèria d'autoritzacions administratives d'instal·lacions de transport, regasificació i distribució de combustibles gasosos per canalització.  
  
Per tant, una vegada complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia resol:  
  
  
Primer  
Atorgar l'autorització administrativa a l'empresa Gas Natural Cegas, SA per a realitzar el canvi de tipus de gas a subministrar en la xarxa existent de distribució de gas canalitzat, de GLP a gas natural, a la urbanització Campo de Golf La Finca, així com el tancament de la instal·lació existent d'emmagatzematge de GLP a granel, ubicada al carrer de Benferri, al terme municipal d'Algorfa, en el moment que s'haja realitzat el canvi de gas autoritzat, les característiques principals i actuacions del qual s'indiquen a continuació:  
- Tipus de gas a subministrar: gas natural.  
- Connexió amb la xarxa de GN: punts de la xarxa existent amb MOP 0,4 bar (autoritzada i posada en marxa) de distribució de gas natural del municipi d'Algorfa, en la confluència de l'avinguda d'Antonio Pedrera Soler amb els carrers Los Montesinos i Orihuela, titularitat de Gas Natural Cegas, SA, a l'entrada de la urbanització Campo de Golf La Finca, al terme municipal d'Algorfa.  
- Instal·lacions de connexió: relligament de 8 m amb canonada de polietilé, DN 110 amb vàlvula DN 110 entre les conduccions DN 110 (GN) i DN 63 (GLP), a l'avinguda d'Antonio Pedrera Soler amb el carrer Los Montesinos i relligament de 8 m amb canonada de polietilé, DN 110 amb vàlvula DN 110 entre les conduccions DN 110 (GN) i DN 40 (GLP), a l'avinguda d'Antonio Pedrera Soler amb el carrer d'Orihuela.  
- Pressió màxima d'operació: 0,4 bar.  
- Xarxa de distribució amb MOP 0,4 bar: 24.719 m (4.582 m i 20.137 m) de canalitzacions existents de polietilé PE 100 SDR 11 i diàmetres de 63 i 40 mm, compatibles amb el nou tipus de gas a subministrar i amb 736 usuaris connectats a la xarxa esmentada.  
- Desconnexió planta GLP: inertització de dos depòsits existents soterrats de 49.500 l (núm. 495520003 i núm. 495520004), de la planta de GLP 50110566-1, al carrer de Benferri de la urbanització Campo de Golf La Finca i instal·lació de desconnexió amb 2 caps de DN 63.  
- Instal·lació i execució dels punts de porga per a la retirada del GLP de l'interior de la xarxa de gas canalitzat existent.  
- Adaptació de les instal·lacions receptores afectades pel canvi de gas.  
- Zona geogràfica: urbanització Campo de Golf La Finca, al terme municipal d'Algorfa, de conformitat amb el pla denominat «Planta de traçat de la xarxa de distribució» del projecte.  
Aquesta autorització quedarà sotmesa a les condicions que s'indiquen a continuació:  
1. Les instal·lacions de distribució de gas natural han de complir, en tot cas, el que estableix el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 i, en especial, la seua instrucció tècnica complementària ITC-ICG 01 Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització, així com les disposicions i normes tècniques que se li apliquen. Així mateix, les instal·lacions hauran d'ajustar-se a la resta de normatives tècniques de qualitat i seguretat industrials derivades de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria i el seu desplegament reglamentari.  
2. Gas Natural Cegas, SA ha de complir estrictament les obligacions que s'indiquen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs. En especial, està obligada a ampliar les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjudici del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.  
3. El titular d'aquesta autorització gaudirà, com a distribuïdor, dels drets que assenyalen l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
4. Gas Natural Cegas, SA, una vegada realitzat el canvi de gas, haurà de realitzar el tancament de la instal·lació d'emmagatzematge de GLP, en el termini màxim de tres mesos; la inertització dels depòsits de manera adequada, i ha de comunicar al Servei Territorial el tancament efectiu de la instal·lació esmentada.  
5. Gas Natural Cegas, SA queda obligada amb els titulars dels contractes en vigor en aqueix moment a substituir o adaptar tots els elements de les instal·lacions receptores afectades pel canvi, i aquells aparells d'utilització declarats en el contracte i, si escau, el comptador, amb la finalitat de deixar la instal·lació receptora en condicions de seguretat i sense que això puga reportar cap cost per a l'usuari, de conformitat amb l'article 38 del Reglament general del servei públic de gasos combustibles.  
6. L'Administració, després del tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte aquesta resolució en qualsevol moment en el cas que s'observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades.  
  
7. La determinació de les tarifes i del règim econòmic que s'apliquen per al subministrament de gas natural es regiran per les disposicions vigents en cada moment.  
8. Les instal·lacions receptores de gas hauran de complir el que disposa el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 i, en especial, en la seua instrucció tècnica ITC-ICG 07 Instal·lacions receptores de combustibles gasosos.  
9. El termini d'execució de les actuacions a desenvolupar serà de sis mesos, a comptar a partir de la data en què es notifique aquesta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del termini podrà sol·licitar una ampliació concreta d'aquests per mitjà de sol·licitud motivada davant d'aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia, i adjuntar per a això la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
10. Personal tècnic en la matèria adscrit al Servei Territorial podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb la seua adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució. A aquest efecte, el titular de la present resolució haurà de comunicar amb l'adequada antelació al Servei Territorial esmentat l'inici de les actuacions.  
11. Aquesta autorització en cap cas concedirà al seu titular drets exclusius d'ús, i s'atorga sense perjudici de tercers, deixant a part els drets particulars, i sense perjudici, i independentment, de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'aquest o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre.  
  
Segon  
Ordenar:  
- La publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d??Alacant.  
  
- La notificació d'aquesta resolució a Gas Natural Cegas, SA.  
  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Indústria i Energia (CA 9 d'Octubre, c/ Castán Tobeñas, 77, de València) en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
  
Alacant, 11 de gener de 2017.- El cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia: Matías P. Mas Gisbert.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7969, del 31-01-2017 (2017/493)

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2017, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, una autorización administrativa para realizar el cambio de tipo de gas a suministrar en la red de distribución de gas canalizado de la urbanización Campo de Golf La Finca, así como el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP a granel de suministro a dicha red, en el término municipal de Algorfa (Alicante). Expediente número CBREDE/2016.16.2003.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7969

Fecha DOGV
:   31-01-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2017/493

CVE


Fecha del documento
:   11-01-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2017, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, una autorización administrativa para realizar el cambio de tipo de gas a suministrar en la red de distribución de gas canalizado de la urbanización Campo de Golf La Finca, así como el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP a granel de suministro a dicha red, en el término municipal de Algorfa (Alicante). Expediente número CBREDE/2016.16.2003. [2017/493]  
Visto el expediente con referencia número CBREDE/2016.16.2003 incoado por parte del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, a instancia de Gas Natural Cegas, SA, relativo a la solicitud de autorización administrativa para realizar el cambio de gas de GLP a gas natural a suministrar en la red de distribución existente de gas canalizado en la urbanización Campo de Golf La Finca, así como el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP a granel de suministro a dicha red de distribución, ubicadas en la calle Benferri, en el término municipal de Algorfa, provincia de Alicante.  
A la citada solicitud se adjuntaba el proyecto técnico de ejecución denominado Proyecto de transformación de GLP a gas natural en la red existente de distribución de gas canalizado de la Urbanización Campo de Golf La Finca y cierre de la instalación de almacenamiento de GLP, redactado por técnico titulado competente, acompañado de la declaración responsable de 8 de noviembre de 2016.  
Resultando que con fecha 17 de octubre de 2016, fue dictada resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía por la que se otorgó autorización administrativa previa para la transmisión de la titularidad a favor de Gas Natural Cegas, SA, de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel, en la urbanización Campo de Golf La Finca, del término municipal de Algorfa, provincia de Alicante, titularidad de Repsol Butano, SA. Expediente número CBREDE/2016/9/03.  
Resultando que por su relación con la autorización solicitada constituyen antecedentes a reseñar los siguientes actos administrativos:  
- Resolución de 29 de abril de 2004, de la Unidad Territorial de Energía de Alicante por la que se autoriza a Repsol Butano, SA la realización de las instalaciones correspondientes a la red de almacenamiento y distribución de GLP, en la urbanización Campo de Golf La Finca, del término municipal de Algorfa, en la provincia de Alicante. Acta de comprobación y puesta en marcha de dichas instalaciones. Expediente número CBREDE/2004.18.2003.  
- Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, por la que se resuelve la concurrencia de peticionarios a la autorización administrativa para la gasificación del municipio de Algorfa, provincia de Alicante, en favor de Gas Natural Cegas, SA. Expedientes números CBREDE/2005/48/03 y CBREDE/2005/82/03.  
- Resolución de 8 de abril de 2009, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa para la gasificación del municipio de Algorfa, provincia de Alicante. Expediente número CBREDE/2005/82/03.  
- Resolución de 29 de mayo de 2009, del Servicio Territorial de Energía de Alicante de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA la aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de la red de distribución de gas natural, en el término municipal de Algorfa. Expediente número CBREDE/2009.11.2003.  
- Acta de puesta en Servicio del Servicio Territorial de Energía de Alicante de 18 de diciembre de 2013, correspondiente a la red de distribución de gas natural en el municipio de Algorfa, provincia de Alicante. Expedientes números CBREDE/2005/82/03 y CBREDE/2009.11.2003.  
- Resolución de 2 de abril de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa para la construcción de las ampliaciones de redes existentes de distribución de gas natural, en la provincia de Alicante, previstas a realizar durante el año 2014. Expediente número CBREDE/2013.17.2003.  
- Resolución de 20 de marzo de 2015, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa para para la construcción de las ampliaciones de redes existentes de distribución de gas natural, en la provincia de Alicante, previstas a realizar durante el año 2015. Expediente número CBREDE/2014/46/03.  
- Resolución de 24 de mayo de 2016, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa para para la construcción de las ampliaciones de redes existentes de distribución de gas natural, en la provincia de Alicante, previstas a realizar durante el año 2016. Expediente número CBREDE/2015/29/03.  
  
Resultando que por aplicación del artículo 46 bis punto 8 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del sector de hidrocarburos, la transformación de las instalaciones de distribución de GLP a granel para su utilización con gas natural, requieren autorización administrativa, debiendo cumplir las condiciones técnicas de seguridad que sean de aplicación, y sometiéndose en todo a las disposiciones normativas vigentes para las instalaciones de distribución de gas natural.  
Resultando que por aplicación del artículo 46 bis punto 1 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del sector de hidrocarburos, el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP a granel requiere autorización administrativa previa.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA se encuentra inscrita definitivamente en el Registro Administrativo de Distribuidores de Combustibles Gaseosos por Canalización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con ámbito de actuación nacional y número 7.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA es titular de una red de distribución de gas natural en explotación, en las inmediaciones de la urbanización Campo de Golf La Finca, por lo que se dispone de la infraestructura necesaria para suministrar gas natural a la red de distribución existente de GLP a transformar en el término municipal de Algorfa.  
Considerando que la red de distribución existente fue diseñada y construida para ser compatible con la distribución de gas natural, conforme a lo previsto en el artículo 46 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
Resultando que la documentación técnica acompañada reúne una definición y concreción de las actuaciones a realizar y se ajusta a lo establecido en el artículo 46 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
Considerando cumplidos los trámites establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en el Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
Considerando al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y lo establecido en el artículo 2.2.c de la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se atribuyen competencias en materia de autorizaciones administrativas de instalaciones de transporte, regasificación y distribución de combustibles gaseosos por canalización.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, este Servicio Territorial de Industria y Energía resuelve:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA para realizar el cambio de tipo de gas a suministrar en la red existente de distribución de gas canalizado, de GLP a gas natural, en la urbanización Campo de Golf La Finca, así como, el cierre de la instalación existente de almacenamiento de GLP a granel, ubicada en la calle Benferri, en el término municipal de Algorfa, en el momento que se haya realizado el cambio de gas autorizado, cuyas características principales y actuaciones se relacionan a continuación:  
- Tipo de gas a suministrar: gas natural.  
- Conexión con la red de GN: puntos de la red existente con MOP 0,4 bar (autorizada y puesta en marcha) de distribución de gas natural del municipio de Algorfa, en la confluencia de la avenida de Antonio Pedrera Soler con las calles de Los Montesinos y Orihuela, titularidad de Gas Natural Cegas, SA, a la entrada de la urbanización Campo de Golf La Finca, en el término municipal de Algorfa.  
- Instalaciones de conexión: religamiento de 8 m con tubería de polietileno, DN 110 con válvula DN 110 entre las conducciones DN 110 (GN) y DN 63 (GLP), en la avenida Antonio Pedrera Soler con la calle Los Montesinos y religamiento de 8 m con tubería de polietileno, DN 110 con válvula DN 110 entre las conducciones DN 110 (GN) y DN 40 (GLP), en la avenida Antonio Pedrera Soler con calle Orihuela.  
- Presión máxima de operación: 0,4 bar.  
- Red de distribución con MOP 0,4 bar: 24.719 m (4.582 m y 20. 137 m) de canalizaciones existentes de polietileno PE 100 SDR 11 y diámetros de 63 y 40 mm, compatibles con el nuevo tipo de gas a suministrar y con 736 usuarios conectados a dicha red.  
- Desconexión planta GLP: inertizado de 2 depósitos existentes enterrados de 49.500 l (núm. 495520003 y núm. 495520004), de la planta de GLP 50110566-1, en la calle Benferri de la urbanización Campo de Golf La Finca e instalación de desconexión con 2 caps de DN 63.  
- Instalación y ejecución de los puntos de purga para la retirada del GLP del interior de la red de gas canalizado existente.  
- Adaptación de las instalaciones receptoras afectadas por el cambio de gas.  
- Zona geográfica: urbanización Campo de Golf La Finca, en el término municipal de Algorfa, conforme al plano denominado Planta de trazado de la red de distribución, del proyecto.  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. Las instalaciones de distribución de gas natural cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, su Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación. Asimismo las instalaciones deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria y su desarrollo reglamentario.  
2. Gas Natural Cegas, SA cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
4. Gas Natural Cegas, SA, una vez realizado el cambio de gas, deberá realizar el cierre de la instalación de almacenamiento de GLP, en el plazo máximo de 3 meses, procediendo a inertizar los depósitos adecuadamente y comunicará al Servicio Territorial, el cierre efectivo de dicha instalación.  
5. Gas Natural Cegas, SA queda obligada con los titulares de los contratos en vigor en ese momento a sustituir o adaptar todos los elementos de las instalaciones receptoras afectadas por el cambio, y aquellos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su caso, el contador, con la finalidad de dejar la instalación receptora en condiciones de seguridad y sin que esto pueda reportar ningún coste para el usuario, conforme al artículo 38 del Reglamento general del servicio público de gases combustibles.  
6. La Administración, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas.  
7. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
8. Las instalaciones receptoras de gas, deberán cumplir con lo dispuesto en el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, en su Instrucción Técnica ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos.  
9. El plazo de ejecución de las actuaciones a desarrolla será de seis meses, a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización del plazo podrá solicitar una ampliación concreta de los mismos mediante solicitud motivada ante este Servicio Territorial de Industria y Energía, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
10. Personal técnico en la materia adscrito al Servicio Territorial podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. A tal efecto, el titular de la presente resolución deberá comunicar con la adecuada antelación a dicho servicio territorial el inicio de las actuaciones.  
11. La presente autorización en ningún caso concederá a su titular derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e independientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
  
Segundo  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
- La notificación de la presente resolución a Gas Natural Cegas, SA.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía (CA 9 d'Octubre, c/ Castán Tobeñas, 77, de Valencia) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Alicante, 11 de enero de 2017.- El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Matías P. Mas Gisbert.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML