Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5529, del 07-06-2007 (2007/7440)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2007, de la Direcció Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'atorga a l'empresa SAGGAS SA, l'autorització ambiental integrada per a l'ampliació de la planta de regasificació de gas natural liquat en el terme municipal de Sagunt (València).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5529

Data del DOGV
:   07-06-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2007/7440

CVE


Data del document
:   21-05-2007

Organisme emissor
:   Conselleria de Territori i Habitatge

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Sagunt](javascript:void(0))
    * [gas](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2007, de la Direcció Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'atorga a l'empresa SAGGAS SA, l'autorització ambiental integrada per a l'ampliació de la planta de regasificació de gas natural liquat en el terme municipal de Sagunt (València). [2007/7440]  
Vistos els documents que es troben en poder de l'expedient AAIII/2006/1/46, instruït a instàncies de l'empresa Planta de Regasificación de Sagunto, SA (SAGGAS), a fi d'obtindre l'autorització ambiental integrada per a la planta de regasificació de gas natural liquat i la seua ampliació (Fase II), s'emet la present resolució de conformitat amb els següents,   
Antecedents de fet  
Primer. Amb data 14 d'agost del 2006, Santiago Álvarez Fernández, en nom de la Planta de Regasificación de Sagunto, SA (SAGGAS), amb CIF A-83150060 i domicili a Orense núm. 81, 1r de Madrid, presenta en els Serveis Territorials de la conselleria de Territori i Habitatge, la sol·licitud d'autorització ambiental integrada per a una ampliació d'una planta de regasificació de gas natural liquat a Sagunt, com es detalla en l'annex II.  
A la sol·licitud s'acompanya la petició d'informe de compatibilitat urbanística a l'Ajuntament de Sagunt.   
Segon. Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, la conselleria remet l'expedient a totes aquelles administracions públiques i òrgans de la Generalitat que han d'intervindre en la resolució de l'autorització ambiental integrada, a fi que informen sobre la idoneïtat de la documentació que acompanya la sol·licitud. Apareixen en l'expedient els informes sobre la idoneïtat de la documentació presentada emesos pel Servei de Residus Industrials, pel Servei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric, pel Servei Territorial d'Indústria i Seguretat Industrial de la conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència i per l'Ajuntament de Sagunt.  
Tercer. Amb data 19 d'octubre del 2006 va entrar l'informe de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament de Sagunt, segons el que establix l'article 25 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, indicant respecte de l'activitat d'ampliació de la planta de regasificació de gas natural liquat, que s'ha d'ubicar en l'ampliació sud del port marítim de Sagunt, que l'ús globalment considerat és compatible amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives a aquest.  
Quart. Amb data 14 de desembre del 2006, la conselleria de Territori i Habitatge requerix la documentació necessària per a completar la sol·licitud d'autorització ambiental integrada, aquesta es presenta amb data 21 de desembre del 2006.  
Cinqué. Amb data 4 de gener del 2007 se sotmet a informació pública l'expedient de referència, durant un període de 30 dies hàbils, d'acord amb el que establix l'article 28 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, publicant anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (núm. 5421).   
Durant el qual no es presenten al·legacions al projecte, ni en aquesta conselleria ni a l'Ajuntament de Sagunt, constant en l'expedient certificat de la informació pública.  
Sisé. Transcorregut el termini d'informació pública, se sol·licita un nou informe a totes aquelles administracions públiques i òrgans de la Generalitat que han d'intervindre en la resolució de l'autorització ambiental integrada sobre l'adequació del projecte a tots aquells aspectes que siguen de la seua competència.  
S'adjunta a l'expedient la declaració d'impacte ambiental aprovada mitjançant una Resolució de 15 d'octubre del 2002 de la Secretaria General de Medi Ambient del Ministeri de Medi Ambient, en la qual ja s'incloïa l'ampliació objecte de l'expedient.  
Així mateix s'han incorporat a l'expedient els informes d'adequació del Servei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric, del Servei de Residus Urbans i del Servei de Residus Industrials.  
Seté. Amb data 30 de novembre del 2006 el Servei de Qualitat de les Aigües de la conselleria de Territori i Habitatge emet un informe en què manifesta que l'autorització ambiental integrada de l'ampliació de la planta de regasificació inclourà la vigent autorització d'abocament al mar en els mateixos termes en què es va resoldre en data 10 de juny del 2003.  
Huité. Amb data 16 de febrer del 2007, l'Autoritat Portuària de València emet un informe condicionat.  
Nou. Amb data 6 de març del 2007 la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques emet un informe en relació amb la documentació presentada per l'empresa sobre accidents greus, quant als aspectes regulats en el Reial decret 1254/1999 que són competència d'aquest organisme. Manifesta que la documentació es considera adequada per a efectuar l'autorització ambiental integrada, condicionat als informes del departament competent en matèria de Seguretat Industrial, de Capitania Marítima de València, de l'Autoritat Portuària de València, de l'òrgan competent en matèria d'Ordenació del Territori i a l'informe de l'Ajuntament de Sagunt.  
Deu. Amb data 20 de març del 2007, la Capitania Marítima de Sagunt emet un informe condicionat.  
Onze. Amb data 30 de març del 2007, el Servei Territorial d'Ordenació del Territori de la conselleria de Territori i Habitatge emet un informe favorable.  
Dotze. Amb data 25 d'abril del 2007, el Servei Territorial d'Indústria i Seguretat Industrial de la conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència emet un informe favorable.  
Tretze. Amb data 10 de maig del 2007, l'Ajuntament de Sagunt emet un informe favorable.  
Catorze. Amb data 2 de maig del 2007, es realitza el tràmit d'audiència a l'interessat, que compareix en data 27 de desembre del 2006 sense presentar al·legacions.  
Als anteriors fets s'apliquen els següents,  
Fonaments de dret  
Primer. D'acord amb l'article 20 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, les activitats que apareixen en l'annex II de la d'aquesta llei, estan subjectes a autorització ambiental integrada.  
La instal·lació de referència està inclosa en l'epígraf 3.2 de l'annex II de la Llei 2/2006.  
Segon. La tramitació de l'expedient s'ha realitzat segons el que preveu els articles 27 i següents de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.  
Tercer. L'òrgan competent per a atorgar l'autorització ambiental integrada quan es tracte d'instal·lacions en què s'exercisquen activitats de l'annex II, és la Direcció Territorial de la conselleria de Territori i Habitatge, d'acord amb l'article 24 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental i el Decret 8/2004, de 3 de setembre, del president de la Generalitat, pel qual s'assignen competències a la Presidència de la Generalitat i a les conselleries amb competències executives.  
D'altra banda, de conformitat amb l'article 24 de l'Ordre de 15 de febrer del 2007, de la conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Reglament orgànic i funcional de la conselleria de Territori i Habitatge, aprovat pel Decret 137/2006, de 29 de setembre, del Consell de la Generalitat, correspon al Servei Territorial de Medi Ambient, exercir les competències en matèria de la contaminació.  
Vist tot el que antecedix, a proposta de la Unitat del Control Integrat de la Contaminació, amb el vistiplau del cap del Servei Territorial de Medi Ambient, fent ús de les atribucions que em conferix el Reglament orgànic i funcional de la conselleria Territori i Habitatge, resolc:  
Primer  
Concedir a SAGGAS, SA l'autorització ambiental integrada per a l'ampliació de la planta de regasificació de gas natural liquat a Sagunt (València), referent al Projecte bàsic per a la sol·licitud d'autorització ambiental integrada d'ampliació de la planta de regasificació SAGGAS de data agost del 2006 i subscrit per Santiago Mena Paz, quedant inscrita en el Registre General d'Instal·lacions AAI de la Comunitat Valenciana amb el número 075/07/AAI/CV, condicionada al compliment dels requisits següents:  
1. Valors límit d'emissió  
1.1. Emissions atmosfèriques  
1.1.1. Emissions canalitzades  
S'inclouen en la present autorització els següents focus d'emissió:  
Nombre fonts d'emissió Descripció  
1 Vaporitzadors de combustió submergida  
2 Torxa  
3 Generador d'emergència  
4 Bomba contra incendis motoritzada  
Els valors límit d'emissió i la periodicitat de controls per ECMCA seran els establits en la declaració d'impacte ambiental aprovada mitjançant una resolució de 15 d'octubre del 2002 de la Secretaria General de Medi Ambient del Ministeri de Medi Ambient.  
La indústria ha de comptar amb un pla de vigilància i control de l'atmosfera tal com indica la DIA, i un llibre de registre on es realitze un autocontrol dels gasos i partícules emesos pels focus, tal com indica l'article 33 de l'Ordre de 18 d'octubre del 1976 sobre prevenció i control de la contaminació industrial de l'atmosfera. La periodicitat del mesurament d'autocontrol ha de ser l'establida en aquesta ordre.  
1.1.2. Emissions sonores  
S'adoptaran les mesures necessàries en la instal·lació per a evitar que es transmeten a l'entorn nivells superiors als establits en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, o en l'ordenança municipal corresponent, en cas de ser més restrictius.  
En particular, els límits sonors establits en la Llei 7/2002 per a zones d'ús industrial són:  
Diürn Nocturn  
70 dB(A) 60 dB(A)  
1.2. Abocaments  
Amb data 10 de juny del 2003, la directora general d'Educació i Qualitat Ambiental, emet la resolució que autoritza l'abocament al mar procedent de la planta de regasificació, per un termini de deu anys, prorrogables.  
Condicions generals   
1a. La present autorització d'abocament, que no implica cessió del domini públic, ni de les facultats dominicals de l'Estat, s'atorga amb subjecció al que disposa la Llei 22/1988 de 28 de juliol, de costes i disposicions que la despleguen.  
2a. La conselleria de Medi Ambient, a través de la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental, pot inspeccionar en tot moment l'execució de les obres per a comprovar si aquestes s'ajusten a la documentació que ha servit de base a la present autorització.  
En cas de produir-se incidències en les obres, o modificacions d'aquestes que constituïsquen variació sensible de la finalitat de les obres autoritzades, s'ha de proposar la modificació a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental. Les obres s'executaran pel peticionari sota el seu exclusiu risc i responsabilitat, i ha de designar per a la seua direcció un tècnic que, d'acord amb la legislació vigent, tinga el títol adequat a la naturalesa d'aquestes.  
3a. Si el peticionari incomplix alguna de les obligacions establides, o si transcorregut el termini assenyalat per al començament de les obres en les condicions particulars, aquestes no s'hagen iniciat i no s'haja obtingut la pròrroga d'aquest, l'administració declararà resolta l'autorització i la concessió.  
4a. No es poden destinar les instal·lacions executades a usos diferents dels autoritzats. Especialment queda prohibit al beneficiari: abocar residus de naturalesa diferent de la que s'ha tingut en compte per a atorgar aquesta autorització.  
5a. La falta d'utilització, durant el període d'un any des de l'inici del còmput de l'autorització d'abocament, de la instal·lació d'abocament i dels béns de domini públic atorgats, serà motiu de caducitat de l'autorització d'abocament, llevat que obeïsquen a justa causa. Correspon a l'administració, en cada cas concret, qualificar les causes al·legades pel beneficiari, per a justificar el no ús de les instal·lacions de l'abocament. Respecte d'això, l'interessat queda obligat, abans que transcórrega l'any, a informar a l'administració les circumstàncies que motiven la falta d'utilització de les instal·lacions d'abocament. Si l'administració considera inadequades les causes al·legades pel peticionari, incoarà expedient de caducitat de l'autorització de l'abocament.  
6a. L'Administració, per a protegir el medi ambient com també per a complir futures disposicions en matèria d'abocament d'aigües residuals, pot acordar, unilateralment, en qualsevol moment la modificació de les condicions de l'autorització incloses la modificació de les conduccions de desaigüe i altres obres, sense dret a indemnització, concedint un termini adequat per a la seua execució, segons la magnitud d'aquestes i la seua compatibilitat amb la seguretat, l'explotació i el manteniment de la planta.  
En aquests casos el peticionari queda obligat a realitzar les actuacions corresponents en el termini que a l'efecte li assenyale l'administració. La no-realització d'aquestes en el termini assenyalat, pot considerar-se causa de revocació de l'autorització d'abocament, prèvia instrucció del corresponent expedient, amb audiència al peticionari.  
7a. Les autoritzacions poden ser revocades unilateralment per l'administració en qualsevol moment, sense dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb la normativa aprovada amb posterioritat, produïsquen danys en el domini públic, impedisquen la seua utilització per a activitats de major interés públic o menyscaben l'ús públic.   
8a. L'administració competent pot modificar les condicions de les autoritzacions de l'abocament, sense dret a indemnització, quan les circumstàncies que van motivar el seu atorgament s'hagen alterat o bé sobrevingueren altres que, si hagueren existit anteriorment, haurien justificat la denegació o l'atorgament en termes distints. Si l'administració ho considera necessari podrà suspendre els efectes de l'autorització fins que es complisquen les noves condicions establides.  
En el cas que el titular de l'autorització no realitze les modificacions en el termini que a l'efecte li assenyale l'administració competent, aquesta podrà declarar la caducitat de l'autorització d'abocament, d'acord amb el procediment reglamentàriament previst sense perjudici de la imposició de les sancions oportunes.  
9a. L'extinció de l'autorització d'abocament, siga quina siga la causa, portarà implícita la de la inherent concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre.  
10a. L'administració competent podrà efectuar totes les anàlisis i inspeccions que estime convenients per a comprovar les característiques de l'abocament i contrastar, si és el cas, el compliment de les condicions imposades en l'autorització de l'abocament.  
11a. Les despeses que s'originen pel replantejament i el reconeixement de les obres, com també per la inspecció i la vigilància d'aquestes, instal·lacions i abocament, seran a compte del peticionari.  
12a. L'atorgament d'aquesta autorització d'abocament no eximix el seu titular de l'obtenció de les llicències, permisos i la resta d'autoritzacions que legalment siguen procedents.  
13a. El peticionari estarà obligat a satisfer a la Generalitat Valenciana un cànon d'abocament segons s'establisca reglamentàriament, segons la càrrega contaminant, en aplicació de l'article 85 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.  
14a. Sense perjudici del que disposa la condició general 3a, que el peticionari incomplisca qualsevol de les condicions establides en la present resolució per a l'autorització d'abocament, serà causa de caducitat d'aquesta.  
Condicions particulars   
1a. Aquesta autorització d'abocament s'atorga per un termini de deu anys, prorrogable fins a l'extinció de la concessió administrativa per a l'ocupació d'una superfície de terrenys del port de Sagunt, atorgada pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València i en tot cas no superior a trenta anys. El còmput d'aquest termini s'iniciarà l'endemà de la data de la firma de l'acta de reconeixement final de les obres. Es podrà concedir nova autorització d'abocament a domini públic maritimoterrestre de les instal·lacions llavors ja existents, a petició del titular i sempre que es donen les circumstàncies previstes per la llei de ports vigent.  
2a. Les obres es realitzaran d'acord amb els documents que apareixen en l'expedient, especialment:  
- «Projecte autorització d'abocaments terra a mar de la planta de regasificació de Sagunt» de data març del 2002.  
3a. El peticionari començarà les obres d'abocament en el termini de sis mesos, comptadors des de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació de la resolució d'aquesta autorització. Han de finalitzar-se en un termini inferior a trenta-sis mesos des del començament de les obres, d'acord amb el document Planificació circuit de presa i abocament, inclòs en el Projecte d'autorització.  
4a. Al replantejament de l'inici de les obres d'abocament serà convocat un representant de la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental de la conselleria de Medi Ambient, que ha de subscriure l'acta i plànol que s'alcen, bé de conformitat o, si és el cas amb les observacions que estime pertinents. Un exemplar d'aquesta acta i plànol, una vegada aprovats, han de remetre's a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental.  
L'atorgant es reserva el fet d'assistir als replantejaments parcials o intermedis que puguen produir-se en les distintes seqüències de construcció de les obres d'abocament.  
5a. Al reconeixement final de les obres d'abocament serà convocat un representant de la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental de la conselleria de Medi Ambient, que ha de subscriure l'acta i el plànol que s'alcen, bé de conformitat o, si és el cas, amb inconvenients. Un exemplar d'aquesta acta i plànol, una vegada aprovats, ha de remetre's a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental.  
6a. Es facilitaran a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental les coordenades UTM del punt d'abocament, com també les dels punts de mostratge.  
7a. Es comunicarà el començament i la finalització de les obres, i la situació definitiva, a l'Institut Hidrològic de la Marina, per a la seua difusió per avisos a navegants i en publicacions nàutiques.  
8a. L'efluent final que aboca al mar disposarà d'un únic punt d'abocament, en el qual confluiran totes les aigües residuals i pluvials de la planta regasificadora.  
Prescripcions de l'autorització d'abocament  
A) L'abocament ha de complir la normativa establida en la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes i el seu reglament, en el Reial decret 258/1989, de 10 de març, pel qual s'establix la normativa general sobre abocaments de substàncies al mar i en l'Ordre de 13 de juliol de 1993 per la qual s'establix la instrucció per al projecte de conduccions d'abocament des de terra al mar, així com altra normativa aplicable.  
B) Es mesurarà el cabal, en continu, en la impulsió de les bombes i s'instal·laran reixes i filtres en l'entrada d'aigua per a impedir el pas a la fauna marina, així mateix es mesurarà en continu el cabal d'abocament.  
C) Efluent final. Els volums d'abocament i els paràmetres de qualitat de les aigües que s'abocaran al mar no han de sobrepassar els límits següents:  
 Concentració màxima  
Nitrogen total (mg/l) 15  
Fòsfor total (mg/l) 2  
Coliformes totals 10.000 ufc/100ml  
Coliformes fecals 2.000 ufc/100ml  
Concentració de clor residual (mg/l) 0,1  
Descens tèrmic respecte a l'aigua del mar   
en el punt d'abocament (ºC) 5\*  
Cabal sense pluvials (Hm³/any) 245,3  
\* La variació tèrmica no superarà els 3 ºC a 1 metre de profunditat i 200 metres de distància des del punt d'abocament.  
La mostra es prendrà en l'arqueta de control de la conducció no havent-hi altres aportacions d'abocament després d'aquesta.  
Al seu torn l'efluent final està format per la mescla de diversos efluents, com ara l'aigua residual sanitària depurada, l'efluent del circuit de vaporització amb aigua de mar, la porga d'aigua de vaporitzadors de combustió submergida, el vessament d'aigua de pluja, les aigües de pràctiques contra incendis potencialment contaminades i depurades, i l'aigua de pluja neta, dels quals es realitzaran mostratges per al seu control parcial.  
D) Efluents parcials. S'establixen els següents límits per a aquests efluents:  
Aigües residuals sanitàries:  
- Cabal: 10 m³/d  
- Volum anual: 3.650 m³  
- Límit de paràmetres en l'efluent després del tractament:  
 Concentració màxima  
DBO5 (mg/l) 25  
DQO (mg/l) 125\*  
Sòlids en suspensió (mg/l) 35  
pH (mg/l) 5,5-9,5  
Nitrogen total (mg/l) 15  
Fòsfor total (mg/l) 2  
Coliformes totals 10.000 ufc/100ml  
Coliformes fecals 2.000 ufc/100ml  
\* Si DQO>125 s'analitzarà el COT que ha de ser <40  
Efluent del circuit de vaporització amb aigua de mar:  
- Cabal: 28.000 m³/h  
- Volum anual: 245,3 Hm³  
- La variació tèrmica del medi receptor no superarà els 3 ºC a 1 metre de profunditat, a 200 m de distància des del punt d'abocament.  
- Límit de paràmetres en l'efluent:  
 Límit  
Descens tèrmic respecte a l'aigua del mar   
en el punt d'abocament (ºC) 5  
Concentració de clor residual (mg/l) 0,1  
Porga d'aigua de vaporitzadors de combustió submergida:  
- Cabal: 7 m³/h  
Escorrenties d'aigües de pluja i pràctiques contra incendis potencialment contaminades:  
 Límit  
Olis i greixos (mg/l) 15  
La presa de mostres es realitzarà segons l'annex 1 de la Directiva del Consell d'Europa 91/271 de 21 de maig de 1991.  
E) El programa de vigilància i control d'abocaments de la planta inclourà els aspectes següents:  
Vigilància ambiental  
- Control d'efluents.  
- Control de les aigües receptores.  
- Control de sediments i organismes.  
Vigilància estructural de les conduccions  
1. Vigilància ambiental  
La vigilància es realitzarà per mitjà de controls de l'efluent i del medi receptor efectuats conjuntament. El mostratge es realitzarà d'una manera sistemàtica, a fi de reduir com més possible la variació entre resultats individuals, mantenint constant els punts de mostratge i la periodicitat i períodes de mostratge.  
En cas de sobrepassar-se els valors límit definits per a cada un dels paràmetres es notificarà aquest fet en la presentació dels informes a aquesta conselleria de Territori i Habitatge, especialment dels mesuraments en continu, en l'apartat d'incidències.  
1.1. Control captació  
Es disposarà d'una mesura de cabal en les instal·lacions de captació en la impulsió de les bombes de captació. En els informes es notificarà el volum anual captat, com també el cabal instantani en la realització de les mostres del Pla de vigilància i control ambiental.  
1.2. Control d'efluents  
Per al mostratge dels efluents tant parcials com els finals, les conduccions comptaran en les respectives arquetes situades en l'últim punt del tram d'aquesta on no hi ha aportacions o tractament, sense cap dilució. Disposarà dels dispositius específics per a un accés fàcil tant per a l'obtenció de mostres, com per a la determinació del cabal en el moment del mostratge. Ha de disposar de mitjans per a la mesura dels cabals dels efluents parcials en el moment de mostratge.  
1.2.1. Pla de mostratge  
Amb l'objecte d'assegurar el control i el seguiment de la qualitat de l'efluent abocat es dissenyarà un pla de mostratge que inclourà els apartats següents:  
- Definició dels punts de mostratge: S'establirà una xarxa de punts de mostratge prou representativa per a calibrar la qualitat de l'efluent. Aquests punts estaran adequadament senyalitzats amb l'objecte que siguen utilitzats cada vegada que es realitze el mostratge.  
- Periodicitat de mostratge: Els mostratges es realitzaran amb caràcter general, en l'últim punt on no hi ha aportacions o tractament, sense detriment que l'autoritat competent sol·licite la realització de mostratges a l'eixida de la conducció. Així mateix, es definirà la periodicitat òptima i més representativa per a la presa de mostres.  
1.2.2. Aigües residuals sanitàries  
Es controlarà que totes les aigües sanitàries aboquen en la fossa sèptica i es revisarà l'estat d'aquesta amb periodicitat anual.  
Respecte a l'efluent resultant del tractament biològic de la fracció aquosa de les aigües residuals sanitàries es durà a terme una anàlisi simplificada d'almenys els paràmetres següents:  
- Cabal (m³/h)  
- Demanda biològica d'oxigen (mg/l)  
- Demanda química d'oxigen (mg/l)  
- Sòlids sedimentables (mg/l)  
- pH  
- Fòsfor total (mg/l)  
- Nitrogen total (mg/l)  
- Coliformes totals (u.f.c./100 ml)  
- Coliformes fecals (u.f.c./100 ml)  
- Estreptococs fecals (u.f.c./100 ml)  
- Salmonel·la (u.f.c./100 ml)  
La periodicitat serà:  
- Mensual el primer trimestre.  
- Semestral durant el primer any.  
- Anual la resta dels anys.  
1.2.3. Efluent procedent del circuit de vaporització amb aigua de mar  
Es prestarà especial atenció al control en continu del procés de descloració. Els paràmetres bàsics que s'han de considerar en el control i seguiment d'aquest sistema són els següents:  
- Dosificació adequada de l'agent desclorant: es procedirà a un control amperomètric que mesure en continu la concentració de clor combinat.  
- Mescla completa en el punt d'aplicació de l'agent desclorant: s'ubicarà el punt d'addició de reactiu de manera que es garantisca una mescla ràpida i eficaç amb el clor en el mateix punt d'aplicació.  
- Es controlarà que les propietats fisicoquímiques de les aigües de refrigeració es mantenen dins dels valors esperats i sempre d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de qualitat d'aigua. Els controls es realitzaran en l'arqueta d'abocament. Es contemplaran almenys els valors de:  
- Cabal (m³/h)  
- Temperatura (ºC)  
- pH  
- Clor (mg/l)  
- Terbolesa  
- Sulfats (mg/l)  
La periodicitat serà mensual.  
1.2.4. Porga d'aigua dels vaporitzadors de combustió submergida.  
La presa de mostres es durà a terme sempre que el temps de funcionament dels vaporitzadors de combustió submergida siga prou representatiu com per a permetre una presa de mostres, començant després de la posada en marxa de la instal·lació els paràmetres següents:  
- Nitrogen Kjeldahl (mg/l).  
- Nitrats (mg/l).  
- Nitrits (mg/l).  
- Cabal (m³/h).  
- Volum anual abocament (m³/any).  
La periodicitat serà mensual, addicionalment, els paràmetres mesurats en continu per a aquest efluent seran el cabal, els sulfats (per mitjà de correlació amb mitjana de conductivitat) i el pH.  
1.2.5. Escorrenties d'aigües de pluja i pràctiques contra incendis potencialment contaminades  
Es realitzarà una anàlisi anual del contingut d'hidrocarburs després del seu pas pel separador d'olis.  
1.2.6. Efluent final  
En el punt de control de l'abocament final, es disposarà d'una mesura de cabal, un mesurador en continu de clor residual i temperatura.  
Es realitzarà una anàlisi sobre una mostra presa en l'arqueta per a determinar els paràmetres següents:  
- Demanda biològica d'oxigen (mg/l)  
- Demanda química d'oxigen (mg/l)  
- Sòlids sedimentables (mg/l)  
- pH  
- Fòsfor total (mg/l)  
- Nitrogen total (mg/l)  
- Nitrats (mg/l)  
- Amoni (mg/l)  
- Coliformes totals (u.f.c./100 ml)  
- Coliformes fecals (u.f.c./100 ml)  
- Estreptococs fecals (u.f.c./100 ml)  
- Olis i greixos (mg/l)  
- Clor (mg/l)  
A més s'aportaran les dades següents: cabal que s'està abocant en el moment del mostratge, volum total setmanal de l'aigua abocada i cabal punta setmanal.  
La periodicitat serà mensual. Addicionalment, els paràmetres mesurats en continu per a aquest efluent seran el cabal, la temperatura i el clor.  
Anualment es realitzarà una analítica en què es determinaran les substàncies de l'annex de la Directiva 76/464/CEE.  
1.3. Control de les aigües receptores  
1.3.1. Pla de mostratge  
Amb l'objecte d'assegurar el control i seguiment de la qualitat de les aigües receptores.  
- Punts de mostratge: Se seleccionaran set punts de mostratge amb coordenades UTM/GPA. Sis que siguen prou representatives de la possible influència de l'abocament tèrmic estant distribuïdes dos a dos, en tres radis de centre el punt d'abocament a una distància de 200 i 500 metres respectivament segons els corrents predominants, i una estació addicional que servirà de referència i que per tant es trobarà fora de l'àrea d'influència de l'abocament tèrmic.  
Se sotmetrà a l'aprovació d'aquesta direcció, amb caràcter previ a la realització de l'estudi previ, la distribució dels punts de mostratge.  
- S'indicaran observacions referents a la climatologia procedents de l'estació meteorològica de la planta en el moment de la presa de mostres (vent, pluviometria, etc.).  
1.3.2. Estudi previ  
Amb anterioritat a l'entrada en funcionament de la planta regasificadora i una vegada finalitzades les obres de l'ampliació del port, es realitzarà un estudi que tindrà com a objectiu determinar els nivells dels possibles paràmetres indicadors de contaminació i descriptors de la qualitat fisicoquímica i biològica del medi, de manera que permeta establir comparacions amb la situació futura.  
L'estudi inclourà:  
- Estudi de temperatures, per mitjà de perfils termohalí, transsectes i obtenció d'isotermes.  
- Anàlisi de la columna d'aigua en els punts de mostratge establits.  
Informe que reculla una caracterització bionòmica i valoració ecològica de les comunitats bentòniques, nectòniques i planctòniques, com també la caracterització hidrològica i sedimentològica, de la zona susceptible de veure's afectada per l'abocament de les noves instal·lacions.  
Els objectius d'aquest informe seran:  
1. La descripció de les principals comunitats planctòniques.   
2. Determinació i quantificació, on calga, de les distintes espècies trobades.  
3. Caracterització de les biocenosis presents.  
4. Caracterització fisicoquímica del medi sedimentari.  
5. Cartografia i zonificació de les diferents comunitats.  
6. Caracterització de les distintes variables hidrològiques.  
7. Determinació i localització d'espècies d'interés i protegides.  
8. Valoració ecològica del medi, atenent diversos paràmetres biològics com diversitat, abundància, espècies d'interés, bioindicadors, etcètera.  
9. Identificació dels principals efectes derivats de l'actuació.  
10. Valoració de la susceptibilitat de les comunitats davant de l'impacte.  
Els valors límit definits per als paràmetres considerats s'establiran a partir dels resultats d'un mostratge inicial en cada un dels punts assenyalats que definisca la qualitat de l'aigua marina corresponent a la situació preoperacional, aquests valors límit a falta de normativa específica sobre la matèria, seran els següents:  
- pH: descens de no més de 0.2.  
- Terbolesa: increment de no més d'un 15%.  
- Clor: en cap cas la concentració de clor sobrepassarà un nivell que provoque efectes nocius sobre el medi biològic de la zona afectada per l'abocament.  
- Oxigen dissolt: descens de no més d'un 10%.  
- Sulfats: increment de no més d'un 25%.  
1.3.3. Control de la qualitat del medi receptor  
Es realitzaran anàlisis d'aigua en les estacions establides en el punt 1.2.1. Les mostres es prendran a uns 30 cm de profunditat. De cada mostra s'analitzarà:  
- Demanda biològica d'oxigen (mg/l)  
- Demanda química d'oxigen (mg/l)  
- Sòlids en suspensió (mg/l)  
- pH  
- Fòsfor total (mg/l)  
- Nitrogen total (mg/l)  
- Nitrats (mg/l)  
- Amoni (mg/l)  
- Coliformes totals (u.f.c./100 ml)  
- Coliformes fecals (u.f.d./100 ml)  
- Estreptococs fecals (u.f.c./100 ml)  
- Salmonel·la (u.f.c./100 ml)  
- Olis i greixos (mg/l)  
- Clor (mg/l)  
- Color (Pt/Co)  
- Terbolesa  
- Temperatura (ºC)  
- Salinitat (p.s.u.)  
- Oxigen dissolt (mg/l)  
- Clorofil·la A (mg/l)  
- Sulfats (mg/l)  
Es realitzaran mostratges d'aigua marina amb la periodicitat exposada a continuació, sempre que es demostre la seua adequació als límits establits:  
- Setmanal durant la posada en marxa de la instal·lació, estimant-se la duració de la fase de posada en marxa en un mes.  
- Mensual la resta d'anys.  
Així mateix, es tindrà en compte per a cada mesura l'estat de la mar i la direcció dels corrents marins superficials i subsuperficials.  
1.3.4. Control de la temperatura del medi receptor  
Mensualment es realitzaran perfils continus de temperatura, salinitat i oxigen dissolt en la columna d'aigua en tots els punts de mostratge establits en el punt 1.3.1.  
Semestralment, es realitzaran 3 transsectes amb sonda multiparamètrica, emprant una embarcació i utilitzant en l'ajuda de la posició un GPS. Els transsectes partiran del punt d'abocament i seguiran les direccions dels tres radis que s'establixen per a les estacions de mostratge i amb la distància suficient fins que s'obtinga el valor de la temperatura natural de l'aigua. La distribució vertical serà el primer punt en superfície, després cada 5 metres de profunditat; l'últim punt estarà situat a un metre per damunt del fons marí. S'obtindran les isotermes per mitjà de les dades obtingudes i utilitzant per a aquestes el programa SURFER (versió 5.0) de Surface Mapping System o un altre de semblants característiques, indicant la temperatura natural de l'aigua en el moment del mostratge.  
1.4. Control de sediments  
- Es realitzarà una prospecció anual en què es prendran cinc mostres de sediments per a la seua anàlisi granulomètrica. S'empraran espècies indicadores sempre que siga possible per a detectar alteracions ambientals significatives. Un bon indicador de l'augment de l'eutrofització seria la proliferació de clorifícies en els pisos supra i mesolitoral o de rodofícies filamentoses en l'infralitoral.  
- Per al control de sediments s'han de seleccionar els punts de mostratge en l'àrea d'influència de la conducció de desaigüe, on el sediment tendix a acumular-se, i en llocs on es troben poblacions abundants d'organismes representatius de la zona  
- S'efectuaran assajos sobre mostres de sediments recollides en cada prospecció per a determinar: matèria orgànica (%), pH, potencial Redox (en vint segons), Clostridium sulfit-reductor i Beggiatoa sp.  
1.5. Control de biocenosi  
1.5.1. Semestralment es realitzarà un informe que reculla una caracterització bionòmica i valoració ecològica de les comunitats planctòniques (procurant fer coincidir un mostratge entre els mesos de maig i setembre).  
1.5.2. Anualment es realitzarà un reconeixement de les comunitats bentòniques, principalment per mitjà de l'estudi de les comunitats infaunals (mol·luscos i poliquets)  
1.5.3. Els resultats es representaran gràficament, per mitjà d'un mapa de les poblacions bentòniques, presentant-se conjuntament amb els informes, en els mateixos termes que l'estudi previ de l'apartat 1.3.2., a fi de poder comparar l'evolució respecte als informes previs, amb periodicitat anual.  
2. Vigilància estructural  
S'elaboraran procediments i es dotarà dels mitjans necessaris per a la inspecció i el manteniment preventiu dels elements estructurals de la conducció de desaigüe.  
Com a part del Programa de vigilància i control s'inclourà la inspecció de tota la longitud de la conducció i dels seus principals elements.  
El programa d'inspecció i manteniment preventiu dels elements estructurals de la conducció de desaigüe duran a terme, almenys, els apartats següents:  
- Programació del pla de manteniment: El manteniment ha de ser programat durant els períodes de parades o interrupcions del servei i durant els períodes de mínima emissió.  
- Aïllament dels equips: Abans de procedir al manteniment dels distints components d'un equip o de les línies associades s'ha de tindre especial atenció a aïllar, despressuritzar i porgar el contingut d'hidrocarburs i compostos semblants per a no generar residus i contaminar el sòl o les aigües. En qualsevol cas sempre que es duguen a terme operacions de manteniment s'utilitzaran sistemes de protecció i contenció de possibles fugues i vessaments de substàncies tòxiques (safates o cubetes de retenció, sistemes de recollida de líquids, etc.)  
F) Transcorreguts un mínim de dos anys des de l'inici del Pla de vigilància i control ambiental, el peticionari pot proposar-ne la modificació, que ha d'estar justificada tècnicament.  
G) Totes les anàlisis es realitzaran segons mètodes recollits en les normes UNE o, si no n'hi ha, segons Standard methods for examination of water and waste water de l'American Public Health Association, American Water Works Association i Water Pollution Control Federation.  
H) La conducció de desaigüe final disposarà d'una arqueta de control i registre de fàcil accés, preparada per a l'extracció de mostres per part del personal de la conselleria de Medi Ambient.  
I) El beneficiari assumirà el compromís de corregir o depurar les aigües abocades per al cas que la solució tècnica preconitzada en projecte no aconseguisca evitar efectes nocius motivats per la composició de la càrrega contaminant. En especial, en el cas que els càlculs efectuats en la documentació presentada i els percentatges d'eficiència indicats no es compliren s'haurà de corregir o substituir el sistema utilitzat.  
J) La utilització del desaigüe per a abocaments diferents d'aquells que han sigut la base del projecte que acompanya la petició no pot realitzar-se sense la sol·lictud prèvia a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental, i una vegada obtinguda l'autorització corresponent.  
K) Els resultats analítics, obtinguts de l'execució del Programa de vigilància i control ambiental seran traslladats trimestralment a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental, qui segons aquests, indicaran les correccions necessàries de l'efluent o de la instal·lació d'abocament que el beneficiari estarà obligat a efectuar. Els resultats analítics seran públics. En qualsevol moment la conselleria de Territori i Habitatge pot efectuar preses de mostres contradictòries per a comprovar la correcta execució d'aquest programa. Seran recopilades en un informe firmat per un tècnic adequadament qualificat en el qual conste:  
- Data, hora i circumstàncies dels mostratges.  
- Resultats de les anàlisis.  
- Plànol amb situació dels punts de mostratge (control d'aigües receptores) i de les zones observades en l'exploració de l'entorn bentònic.  
- Resultats del pla de vigilància estructural.  
- Incidències.  
L) Les despeses originades per la posada en pràctica del que s'ha especificat en les prescripcions anteriors seran per compte del beneficiari, d'acord amb el que establix la condició general 11a.  
M) Si davall una situació d'emergència s'incomplia algun dels condicionants establits en aquesta resolució, s'ha de comunicar immediatament a la conselleria de Medi Ambient aquesta situació per a adoptar les mesures oportunes. En el termini de 10 dies el beneficiari remetrà a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental un informe detallat de l'accident en què s'indicarà l'abast i les mesures correctores adoptades.  
N) L'incompliment de les prescripcions anteriors serà també causa de caducitat, conforme establix la condició general 14ª.  
2. Protecció del sòl i de les aigües subterrànies  
No es realitzarà cap abocament que puga afectar el sòl o a les aigües subterrànies.  
No es poden executar pous, rases, galeries o qualsevol altre dispositiu destinat a facilitar l'absorció de les aigües residuals pel terreny.  
L'empresa ha acomplit l'informe preliminar de situació del sòl d'acord amb el que establix el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'establix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminats.  
3. Procediments i mètodes de gestió de residus  
L'activitat està subjecta als requisits establits en la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus, en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, i en el Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, sobre el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, modificat pel Reial decret 952/1997.  
3.1. Producció de residus  
El mencionat centre productiu queda inscrit en el Registre de Xicotets Productors de Residus Perillosos de la Comunitat Valenciana, des del 20/06/2006 amb el número d'inscripció 46/14.406, conforme establix l'article 46 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, i que ha de figurar en els documents de control i seguiment i la resta de documentació que ho necessite. Així mateix ha d'acreditar el pagament de la taxa administrativa corresponent a la pràctica d'inscripció en registres oficials.  
De la mateixa manera, si durant el període autoritzat hi haguera variacions en la tipologia dels residus especificats en el projecte, o es produïren residus no inclosos en l'autorització, aquest aspecte ha de ser notificat a l'efecte d'incloure aquests residus en l'autorització.  
Els residus no perillosos s'entregaran a gestor autoritzat per a aquesta activitat, tal com consta en el projecte.  
4. Sistemes i procediments per al tractament d'emissions i residus, amb especificació de la metodologia de mesurament, la seua freqüència i els procediments per a avaluar els mesuraments  
4.1. Control d'emissions atmosfèriques  
La freqüència dels mesuraments de les emissions serà la indicada en l'apartat 1.1 de la present autorització.  
Ha de notificar a la Direcció Territorial de la conselleria de Territori i Habitatge, una vegada a l'any, les dades sobre les emissions a l'aire de la instal·lació, per mitjà del Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'article 6 del Decret127/2006.  
4.2. Control d'abocaments  
Ha de complir el que establix l'apartat 1.2 d'aquesta resolució.  
Ha de notificar a la Direcció Territorial de la conselleria de Territori i Habitatge, una vegada a l'any, les dades sobre les emissions a l'aire de la instal·lació, per mitjà del Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'article 6 del Decret127/2006.  
4.3. Control de residus  
Entregarà els residus a gestors que disposen de la corresponent autorització administrativa per a la gestió d'aquests residus.  
Els residus no perillosos, a excepció dels que es gestionen en la mateixa empresa, s'entregaran a gestor autoritzat per a aquesta activitat, tal com consta en el projecte.  
Els residus poden ser emmagatzemats durant un període igual o inferior a sis mesos, en el cas de perillosos, i en el cas de residus no perillosos poden emmagatzemar-se per un període d'un any quan la destinació final siga l'eliminació i de dos anys quan la seua destinació final siga la valorització, i han de ser entregats a gestor autoritzat transcorregut aquest període. Aquest emmagatzemament temporal de residus perillosos es realitzarà segregat per tipus de residu, ha d'estar convenientment senyalitzat i es realitzarà en un lloc amb teulada, amb sòl impermeable i sistemes de recollida de vessaments accidentals, com ara arqueta cega no connectada a la xarxa de clavegueram i safates de recollida.  
L'envasament i l'etiquetatge dels residus serà d'acord amb el que han exposat els articles 13 i 14 del Reial Decret 833/1988, Reglament de residus tòxics i perillosos. Així mateix disposarà d'un registre on conste la quantitat, naturalesa, identificació, origen i data de generació i entrega a gestor autoritzat, com també el número de document de control i seguiment utilitzat, si és el cas, i el gestor a qui s'entrega el residu.  
Entregarà els residus a gestors que disposen de la corresponent autorització administrativa per a la gestió d'aquests residus.  
4.4. Control de soroll  
Respecte el nivell de sorolls transmesos a l'exterior, ha de complir-se el que establix la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica.   
En un termini inferior a tres mesos després de la posada en marxa de l'ampliació projectada i almenys cada cinc anys, s'ha de realitzar una auditoria acústica, a fi de comprovar que no se superen els nivells sonors en els punts on se situa el receptor més pròxim, és a dir, en el perímetre de la instal·lació. Per a això es realitzaran mesures del nivell de soroll en un nombre de punts representatius del perímetre, tant amb l'activitat en funcionament com parada (nivell de fons). Aquesta auditoria ha de ser realitzada per una entitat col·laboradora en matèria de contaminació acústica d'acord amb el que establix el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre.  
El titular ha de disposar del llibre de control, que estarà constituït pels certificats dels resultats obtinguts de les auditories acústiques, i dels informes complets d'aquestes.  
5. Mesures que s'han d'adoptar en situacions diferents de les normals que puguen afectar el medi ambient  
Es duran a terme totes les mesures necessàries perquè quede garantida la protecció del medi ambient i la salut de les persones davant de qualsevol situació fora de la normalitat quant al funcionament de les instal·lacions.  
Així mateix, quan es determine el cessament d'alguna de les unitats, es desmantellaran les instal·lacions, d'acord amb la normativa vigent, de manera que el terreny quede en les mateixes condicions que abans d'iniciar aquesta activitat i no es produïsca cap dany sobre el sòl i el seu entorn.  
6. Declaració d'impacte ambiental  
Es compliran les condicions establides en la declaració d'impacte ambiental aprovada mitjançant una resolució de 15 d'octubre del 2002 de la Secretaria General de Medi Ambient del Ministeri de Medi Ambient (BOE núm. 274, 15/11/2002).  
7. Accidents greus  
Ha de regir el que disposa el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, així com en el Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, que modifica l'anterior.  
8. Qualificació de l'activitat  
Estimar suficient la garantia i l'eficàcia dels sistemes correctors proposats per l'interessat i el seu grau de seguretat, d'acord amb la qualificació de:  
Molesta (Ind.baix-M3), insalubre (Ind.baix-B1), nociva (Ind.baix-B2), perillosa (Ind.alt-A5) que ha merescut, segons les característiques intrínseques de l'activitat.  
9. Altres condicions  
Cal ajustar-se al que disposa el Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  
Ha de complir el que disposa la Llei 11/1997, d'envasos i residus d'envasos i el Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual es desplega el Reglament per al desenvolupament de l'esmentada llei.  
La indústria i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades en el projecte tècnic en els aspectes no fixats en aquesta resolució.  
Es compliran totes les disposicions aplicables per a garantir la protecció de la salut de les persones.  
Es comprovarà en el control inicial que s'han realitzat les mesures previstes en el projecte.  
Segon  
L'autorització ambiental integrada es renovarà, en els aspectes mediambientals, en el termini màxim de 8 anys, llevat que es produïsquen abans d'aquest termini modificacions substancials que obliguen a la tramitació d'una nova autorització o que s'incórrega en algun dels supòsits de modificació d'ofici recollits en l'article 59 de la Llei 2/2006, de 5 de maig.  
La renovació ha de sol·licitar-se amb una antelació mínima de huit mesos abans del venciment del termini de vigència de l'autorització ambiental integrada.  
Tercer  
En relació amb el certificat d'adequació del projecte i la seua ampliació, el titular donarà compte de l'adaptació i les ampliacions de l'activitat i de les instal·lacions al Servei Territorial de Medi Ambient a l'efecte del reconeixement corresponent, presentant-se prèviament un certificat, emés per tècnic competent i visat, en el qual s'acredite que les instal·lacions i l'activitat s'ajusten al projecte presentat i autoritzat o als seus reformats posteriors també autoritzats, i que s'han efectuat tots els controls, mesuraments, anàlisis i comprovacions amb resultat satisfactori, que es determinen en l'esmentat projecte, els seus reformats o en les normatives que li siguen aplicables, com també aquells altres certificats previstos en les disposicions que s'hagen integrat.  
Quart  
Aquesta autorització queda condicionada a la visita de comprovació i a l'obtenció de l'informe favorable corresponent al compliment dels requisits establits en la present resolució. Es realitzarà a la posada en marxa de les instal·lacions i per personal de la Direcció Territorial de la conselleria de Territori i Habitatge.  
Cinqué  
L'Administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment en què observe qualsevol incompliment de les condicions imposades en aquesta, amb audiència prèvia de l'interessat.  
Sisé  
El titular de les instal·lacions objecte de la present resolució, a més de les obligacions que amb caràcter general establix la Llei 2/2006, ha de:  
1. Complir les obligacions de control i subministrament d'informació previstes per la legislació sectorial aplicable i per la mateixa autorització ambiental integrada.  
2. Comunicar a la conselleria de Territori i Habitatge qualsevol modificació, substancial o no, que es propose realitzar en la instal·lació, la transmissió de la seua titularitat o qualsevol incident o accident que puga afectar el medi ambient.  
3. Prestar l'assistència i la col·laboració necessàries als qui realitzen les actuacions de vigilància, inspecció i control.  
Seté  
En tot el no especificat en aquesta resolució, cal ajustar-se a totes i cada una de les condicions estipulades per la normativa vigent en matèria de residus, abocaments, contaminació atmosfèrica, acústica, impacte ambiental i accidents greus, com també qualsevol altra que puga dictar l'administració en l'exercici de l'activitat en matèria de protecció ambiental.  
València, 21 de maig de 2007. El director territorial: Manuel I. Prieto Honorato.  
ANNEX I  
CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE  
La planta de regasificació SAGGAS, SA és una instal·lació ubicada en els terrenys situats dins del port de Sagunt a Sagunt (València), dedicada a la recepció, l'emmagatzemament i la regasificació de gas natural liquat (GNL) que pretén ampliar un tercer tanc de 150.000 m³ la capacitat d'emmagatzemament i incrementar la capacitat d'emissió a la xarxa bàsica de gasoductes fins a 1.000.000 Nm³/h. També s'instal·larà un nou vaporitzador.  
En l'ampliació projectada la capacitat d'emmagatzemament total és de 193.500 t anuals.  
El GNL arriba a Sagunt per mitjà de vaixells metaners. El GNL es descarrega de forma líquida del vaixell metaner per mitjà dels braços de descàrrega i el braç híbrid, fins als tancs d'emmagatzemament. Durant la descàrrega del vaixell hi ha un retorn de vapor des dels tancs cap al vaixell únicament per diferència de pressió.  
La línia de descàrrega es manté freda per mitjà de la recirculació de GNL.  
El GNL una vegada descarregat, és emmagatzemat en els tancs que té la planta. Els tancs tenen una paret exterior i sostre de formigó i un tanc interior d'acer amb 9% de níquel.  
Els tancs d'emmagatzemament són de 150.000 m³ cadascun. La capacitat representa el volum útil, excloent el nivell mínim de líquid per a mantindre submergida la bomba i una altura addicional requerida per l'alarma d'alt nivell i per a evitar el vessament en cas de terratrèmol.  
La pèrdua de calor de cada tanc d'emmagatzemament produïx boil-off (gas evaporat) de 0,05% en pes per dia del total de líquid en el tanc basat en 100% metà.  
Les bombes primàries, localitzades en els seus respectius tancs d'emmagatzemament de GNL, impulsen el líquid a través del col·lector d'enviament fins al recondensador. D'ací s'envia cap als vaporitzadors, que utilitzen l'aigua de mar com a fluid tèrmic.  
El sistema d'aigua de mar consistix en una bassa de captació d'aigua de mar, unes bombes d'aigua de mar, un sistema de canonades i una bassa d'abocament, connectada al mar per canonades.  
El GNL es gasifica en els vaporitzadors. El gas ix d'aquests a una temperatura pròxima als 0ºC.  
El gas produït en els vaporitzadors s'exporta a la xarxa general bàsica. Prèviament el gas natural passa per una estació de regulació i mesura i li donen olor, ja que en estat natural el gas natural és inodor, per mitjà de l'addició de THT (tetrahidrotiofé).  
Hi ha dos estacions de càrrega de GNL a camions criogènics per a la seua distribució a instal·lacions satèl·lits de GNL.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5529, del 07-06-2007 (2007/7440)

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Dirección Territorial de la Conselleria Territori i Habitatge, por la que se otorga a la empresa SAGGAS SA, la autorización ambiental integrada para la ampliación de la planta de regasificación de gas natural licuado en el término municipal de Sagunt (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5529

Fecha DOGV
:   07-06-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/7440

CVE


Fecha del documento
:   21-05-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Sagunto](javascript:void(0))
    * [gas](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Dirección Territorial de la Conselleria Territori i Habitatge, por la que se otorga a la empresa SAGGAS SA, la autorización ambiental integrada para la ampliación de la planta de regasificación de gas natural licuado en el término municipal de Sagunt (Valencia). [2007/7440]  
Vistos los documentos obrantes en el expediente AAIII/2006/1/46, instruido a instancia de la empresa Planta de Regasificación de Sagunto, SA. (SAGGAS), con el fin de obtener la autorización ambiental integrada para la planta de regasificación de gas natural licuado y su ampliación (Fase II), se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,   
Antecedentes de hecho  
Primero. Con fecha 14 de agosto de 2006, Santiago Alvarez Fernández, en nombre de la Planta de Regasificación de Sagunto, SA. (SAGGAS), con CIF A-83150060 y domicilio en Orense Nº 81, 1º de Madrid, presenta en los servicios territoriales de la conselleria de Territorio y Vivienda, solicitud de autorización ambiental integrada para una ampliación de una planta de regasificación de gas natural licuado en Sagunt, conforme se detalla en el anexo II.  
A la solicitud se acompaña la petición de informe de compatibilidad urbanística al Ayuntamiento de Sagunt.   
Segundo. Una vez admitida a trámite la solicitud, la conselleria remite el expediente a todas aquellas administraciones públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada, con el fin de que informen sobre la idoneidad de la documentación que acompaña la solicitud. Obran en el expediente los informes sobre la idoneidad de la documentación presentada emitidos por el Servicio de Residuos Industriales, por el Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico, por el Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial de la conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència y por el Ayuntamiento de Sagunt.  
Tercero. Con fecha 19 de octubre de 2006 tiene entrada el informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Sagunto, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, indicando respecto de la actividad de Ampliación de la planta de regasificación de gas natural licuado, a ubicar en la ampliación sur del puerto marítimo de Sagunto, que el uso globalmente considerado es compatible con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las ordenanzas municipales relativas al mismo.  
Cuarto. Con fecha 14 de diciembre de 2006, la conselleria de Territorio y Vivienda requiere documentación necesaria para completar la solicitud de autorización ambiental integrada, presentándose la misma con fecha 21 de diciembre de 2006.  
Quinto. Con fecha 4 de enero de 2007 se somete a información pública el expediente de referencia, durante un periodo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (nº 5.421).   
Durante el mismo no se presentan alegaciones al proyecto, en esta conselleria y en el Ayuntamiento de Sagunt, constando en el expediente certificado de la información pública.  
Sexto. Transcurrido el plazo de información pública, se solicita nuevo informe a todas aquellas Administraciones Públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada sobre la adecuación del proyecto a todos aquellos aspectos que sean de su competencia.  
Se adjunta al expediente la Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución de 15 de octubre de 2002 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, en la cual ya se incluía la ampliación objeto del expediente.  
Asimismo se han incorporado al expediente los informes de adecuación del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico, del Servicio de Residuos Urbanos y del Servicio de Residuos Industriales.  
Séptimo. Con fecha 30 de noviembre de 2006 el Servicio de Calidad de las Aguas de la conselleria de Territori i Habitatge emite informe en el que manifiesta que la Autorización Ambiental Integrada de la ampliación de la planta de regasificación incluirá la vigente autorización de vertido al mar en los mismos términos en los que se resolvió en fecha 10 de junio de 2003.  
Octavo. Con fecha 16 de febrero de 2007, la Autoridad Portuaria de Valencia emite informe condicionado.  
Noveno. Con fecha 6 de marzo de 2007 la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques emite informe en relación con la documentación presentada por la empresa sobre accidentes graves, en cuanto a los aspectos regulados en el Real Decreto 1254/1999 que son competencia de ese organismo. Manifiesta que la documentación se considera adecuada para proceder a efectuar la Autorización Ambiental Integrada, condicionado a los informes del departamento competente en materia de Seguridad Industrial, de Capitanía Marítima de Valencia, de la Autoridad Portuaria de Valencia, del órgano competente en materia de Ordenación del Territorio y al informe del Ayuntamiento de Sagunt.  
Décimo. Con fecha 20 de marzo de 2007, la Capitanía Marítima de Sagunto emite informe condicionado.  
Undécimo. Con fecha 30 de marzo de 2007, el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de la conselleria de Territori i Habitatge emite informe favorable.  
Duodécimo. Con fecha 25 de abril de 2007, el Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial de la conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència emite informe favorable.  
Decimotercero. Con fecha 10 de mayo de 2007, el Ayuntamiento de Sagunt emite informe favorable.  
Decimocuarto. Con fecha 2 de mayo de 2007, se realiza el trámite de audiencia al interesado, que comparece en fecha 27 de diciembre de 2006 sin presentar alegaciones.  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,  
Fundamentos de derecho  
Primero. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, las actividades que aparecen en el Anejo II de dicha Ley, están sujetas a autorización ambiental integrada.  
La instalación de referencia está incluida en el epígrafe 3.2 del Anejo II de la Ley 2/2006.  
Segundo. La tramitación del expediente se ha realizado según lo previsto en los artículos 27 y siguientes de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
Tercero. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada cuando se trate de instalaciones en que se desarrollen actividades del anexo II, es la Dirección Territorial de la conselleria de Territorio i Habitatge, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental y el Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat, por el que se asignan competencias a la Presidencia de la Generalitat y a las consellerias con competencias ejecutivas.  
Por otro lado, de conformidad con el artículo 24 de la Orden de 15 de febrero de 2007, de la conselleria de Territori i Habitatge, por la que se desarrolla el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Territori i Habitatge, aprobado por el Decreto 137/2006, de 29 de septiembre, del Consell de la Generalitat, corresponde al Servicio Territorial de Medio Ambiente, ejercer las competencias en materia de la contaminación.  
Visto cuanto antecede, a propuesta de la Unidad del Control Integrado de la Contaminación, con el visto bueno del Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, en uso de las atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria Territorio y Vivienda, resuelvo:  
Primero  
Conceder a SAGGAS, SA., la autorización ambiental integrada para la ampliación de la planta de regasificación de gas natural licuado en Sagunt (Valencia), referente al «Proyecto básico para la solicitud de autorización ambiental integrada de ampliación de la planta de regasificación SAGGAS» de fecha agosto de 2006 y suscrito por Santiago Mena Paz, quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones AAI de la Comunidad Valenciana con el número 075/07/AAI/CV, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
1. Valores límite de emisión.  
1.1. Emisiones atmósfericas.  
Emisiones canalizadas.  
Se incluyen en la presente autorización los siguientes focos de emisión:  
Nº Fuentes de emisión Descripción  
1 Vaporizadores de combustión sumergida  
2 Antorcha  
3 Generador de emergencia  
4 Bomba contra incendios motorizada  
Los valores límite de emisión y la periodicidad de controles por ECMCA serán las establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución de 15 de octubre de 2002 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente.  
La industria deberá contar con un Plan de Vigilancia y Control de la Atmósfera tal y como indica la DIA, y un Libro de Registro donde se realice un autocontrol de los gases y partículas emitidos por los focos, tal y como se indica en el Artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y control de la contaminación industrial de la atmósfera. La periodicidad de la medición de autocontrol deberá ser la establecida en dicha Orden.  
1.1.2. Emisiones sonoras.  
Se adoptarán las medidas necesarias en la instalación para evitar que se transmitan al entorno niveles superiores a los establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, o en la Ordenanza municipal correspondiente, en caso de ser más restrictivos.  
En particular, los límites sonoros establecidos en la Ley 7/2002 para zonas de uso industrial son:  
Diurno Nocturno  
70 dB(A) 60 dB(A)  
1.2. Vertidos.  
Con fecha 10 de junio de 2003, la directora general de Educación y Calidad Ambiental, emite Resolución autorizando el vertido al mar procedente de la Planta de Regasificación, por un plazo de diez (10) años, prorrogables.  
Condiciones Generales   
1ª.La presente autorización de vertido, que no implica cesión del dominio público, ni de las facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas y disposiciones que la desarrollan.  
2ª.La conselleria de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras para comprobar si las mismas se ajustan a la documentación que ha servido de base a la presente autorización.  
En caso de producirse incidencias en las obras, o modificaciones de las mismas que constituyan variación sensible de la finalidad de las obras autorizadas, se deberá proponer la modificación a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental. Las obras se ejecutarán por el peticionario bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, debiendo designar para su dirección un técnico que, conforme a la legislación vigente, tenga el título adecuado a la naturaleza de las mismas.  
3ª.Si el peticionario incumpliere alguna de las obligaciones establecidas, o si transcurrido el plazo señalado para el comienzo de las obras en las condiciones particulares, éstas no se hubieren iniciado y no se hubiera obtenido la prórroga de éste, la administración declarará resuelta la autorización y la concesión.  
4ª.No se podrán destinar las instalaciones ejecutadas a usos distintos de los autorizados. Especialmente queda prohibido al beneficiario: verter residuos de naturaleza diferente a la que se ha tenido en cuenta para otorgar esta autorización.  
5ª.La falta de utilización, durante el periodo de un año desde el inicio del cómputo de la autorización de vertido, de la instalación de vertido y de los bienes de dominio público otorgados, será motivo de caducidad de la autorización de vertido, a no ser que obedezcan a justa causa. Corresponde a la administración, en cada caso concreto, calificar las causas alegadas por el beneficiario, para justificar el no uso de las instalaciones del vertido. A este objeto, el interesado queda obligado, antes que transcurra el año, a poner en conocimiento de la administración las circunstancias que motiven la falta de utilización de las instalaciones de vertido. Si la administración considera inadecuadas las causas alegadas por el peticionario, incoará expediente de caducidad de la autorización del vertido.  
6ª. La Administración, para proteger el medio ambiente así como para dar cumplimiento a futuras disposiciones en materia de vertido de aguas residuales, podrá acordar, unilateralmente, en cualquier momento la modificación de las condiciones de la autorización incluidas la modificación de las conducciones de desagüe y otras obras, sin derecho a indemnización, concediendo un plazo adecuado para su ejecución, en función de la magnitud de las mismas y su compatibilidad con la seguridad, explotación y mantenimiento de la Planta.  
En estos casos el peticionario queda obligado a realizar las actuaciones correspondientes en el plazo que al efecto le señale la administración. La no-realización de las mismas en el plazo señalado, podrá considerarse causa de revocación de la autorización de vertido, previa instrucción del correspondiente expediente, con audiencia al Peticionario.  
7ª. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso público.   
8ª. La administración competente podrá modificar las condiciones de las autorizaciones del vertido, sin derecho a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado o bien sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Si la administración lo considera necesario podrá suspender los efectos de la autorización hasta que se cumplan las nuevas condiciones establecidas.  
En el caso de que el titular de la autorización no realice las modificaciones en el plazo que al efecto le señale la administración competente, ésta podrá declarar la caducidad de la autorización de vertido, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente previsto sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas.  
9ª.La extinción de la autorización de vertido, cualquiera que sea la causa, llevará implícita la de la inherente concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.  
10ª.La administración competente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del vertido.  
11ª.Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento de las obras, así como por la inspección y vigilancia de las mismas, instalaciones y vertido, serán de cuenta del peticionario.  
12ª. El otorgamiento de esta autorización de vertido no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y resto de autorizaciones que legalmente sean procedentes.  
13ª.El peticionario vendrá obligado a satisfacer a la Generalitat Valenciana un canon de vertido según se establezca reglamentariamente, en función de la carga contaminante, en aplicación del artículo 85 de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas.  
14ª. Sin perjuicio de lo dispuesto en la condición general 3ª, el incumplimiento por el peticionario de cualquiera de las condiciones establecidas en la presente resolución para la autorización de vertido, será causa de caducidad de la misma.  
Condiciones particulares   
1ª. Esta autorización de vertido se otorga por un plazo de diez (10) años, prorrogable hasta la extinción de la Concesión Administrativa para la ocupación de una superficie de terrenos del Puerto de Sagunto, otorgada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y en todo caso no superior a treinta (30) años. El cómputo de este plazo se iniciará al día siguiente de la fecha de la firma del acta de reconocimiento final de las obras. Se podrá conceder nueva autorización de vertido a dominio público marítimo-terrestre de las instalaciones entonces ya existentes, a petición del titular y siempre que se den las circunstancias previstas por la Ley de Puertos vigente.  
2ª. Las obras se realizarán con arreglo a los documentos que obran en el expediente, especialmente:  
- «Proyecto autorización de vertidos tierra a mar de la planta de regasificación de Sagunto» de fecha marzo de 2002.  
3ª. El peticionario dará comienzo a las obras de vertido en el plazo de seis (6) meses, contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la Resolución de esta autorización. Deberán finalizarse en un plazo inferior a treinta y seis (36) meses desde el comienzo de las obras, de acuerdo con el documento «Planificación Circuito de Toma y Vertido», incluido en el Proyecto de Autorización.  
4ª. Al replanteo del inicio de las obras de vertido será convocado un representante de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la conselleria de Medio Ambiente, que deberá suscribir el acta y plano que se levanten, bien de conformidad o, en su caso con las observaciones que estime pertinentes. Un ejemplar de dichas acta y plano, una vez aprobadas, deberá remitirse a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental.  
El Otorgante se reserva asistir a los replanteos parciales o intermedios que pudieran producirse en las distintas secuencias de construcción de las obras de vertido.  
5ª. Al reconocimiento final de las obras de vertido será convocado un representante de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la conselleria de Medio Ambiente, que deberá suscribir el acta y el plano que se levanten, bien de conformidad o, en su caso, con reparos. Un ejemplar de dichas acta y plano, una vez aprobadas, deberá remitirse a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental.  
6ª. Se facilitarán a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental las coordenadas UTM del punto de vertido, así como las de los puntos de muestreo.  
7ª. Se comunicará el comienzo y la finalización de las obras, y la situación definitiva, al Instituto Hidrológico de la Marina, para su difusión por avisos a navegantes y en publicaciones náuticas.  
8ª. El efluente final que vierte al mar dispondrá de un único punto de vertido, en el que confluirán todas las aguas residuales y pluviales de la planta regasificadora.  
Prescripciones de la autorización de vertido  
A) El vertido deberá cumplir la normativa establecida en la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento, en el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias al mar y en la Orden 13 de julio de 1993 por la que se establece la instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar, así como demás normativa aplicable.  
B) Se medirá el caudal, en continuo, en la impulsión de las bombas y se instalarán rejas y filtros en la entrada de agua para impedir el paso a la fauna marina, asimismo se medirá en continuo el caudal de vertido.  
C) Efluente final. Los volúmenes de vertido y los parámetros de calidad de las aguas que se verterán al mar no deben sobrepasar los siguientes límites:  
 Concentración Máxima  
Nitrógeno total (mg/l) 15  
Fósforo total (mg/l) 2  
Coliformes totales 10.000 ufc/100ml  
Coliformes fecales 2.000 ufc/100ml  
Concentración de Cloro residual (mg/l) 0,1  
Descenso térmico respecto al agua del mar   
en el punto de vertido (ºC) 5\*  
Caudal sin pluviales (Hm³/año) 245,3  
\* La variación térmica no superará los 3 ºC a 1 metro de profundidad y 200 metros de distancia desde el punto de vertido.  
La muestra se tomará en la arqueta de contrl de la conducción no habiendo otros aportes de vertido tras ésta.  
A su vez el efluente final está compuesto por la mezcla de varios efluentes, tales como el agua residual sanitaria depurada, el efluente del circuito de vaporización con agua de mar, la purga de agua de vaporizadores de combustión sumergida, la escorrentía de agua de lluvia, las aguas de prácticas contra incendios potencialmente contaminadas y depuradas, y el agua de lluvia limpia, de los cuales se realizarán muestreos para su control parcial.  
D) Efluentes parciales. Se establecen los siguientes límites para estos efluentes:  
Aguas residuales sanitarias:  
- Caudal: 10 m³/d  
- Volumen anual:3.650m³  
- Límite de parámetros en el efluente después del tratamiento:  
 Concentración Máxima  
DBO5 (mg/l) 25  
DQO (mg/l) 125\*  
Sólidos en suspensión (mg/l) 35  
pH (mg/l) 5,5-9,5  
Nitrógeno total (mg/l) 15  
Fósforo total (mg/l) 2  
Coliformes totales 10.000 ufc/100ml  
Coliformes fecales 2.000 ufc/100ml  
\* Si DQO>125 se analizará el COT que deberá ser <40  
Efluente del circuito de vaporización con agua de mar:  
- Caudal: 28.000 m³/h  
- Volumen anual:245,3 Hm³  
- La variación térmica del medio receptor no superará los 3ºC a 1 metro de profundidad, a 200 m de distancia desde el punto de vertido.  
- Límite de parámetros en el efluente:  
 Límite  
Descenso térmico respecto al agua del mar   
en el punto de vertido (ºC) 5  
Concentración de Cloro residual (mg/l) 0,1  
Purga de agua de vaporizadores de combustión sumergida:  
- Caudal: 7 m³/h  
Escorrentías de aguas de lluvia y prácticas contra incendios potencialmente contaminadas:  
 Límite  
Aceites y grasas (mg/l) 15  
La toma de muestras se realizará según el anexo 1 de la Directiva del Consejo de Europa 91/271 de 21 de mayo de 1991.  
E) El programa de vigilancia y control de vertidos de la planta contemplará los siguientes aspectos:  
Vigilancia ambiental.  
Control de efluentes.  
Control de las aguas receptoras.  
Control de sedimentos y organismos.  
Vigilancia estructural de las conducciones.  
1. Vigilancia Ambiental  
La vigilancia se realizará mediante controles del efluente y del medio receptor efectuados conjuntamente. El muestreo se realizará de una manera sistemática, con objeto de reducir lo más posible la variación entre resultados individuales, manteniendo constante los puntos de muestreo y la periodicidad y periodos de muestreo.  
En caso de sobrepasarse los valores límite definidos para cada uno de los parámetros se notificará en la presentación de los informes a esta conselleria de Territori i Habitatge, especialmente de las mediciones en continuo, en el apartado de incidencias.  
1.1. Control captación.  
Se dispondrá de una medida de caudal en las instalaciones de captación en la impulsión de las bombas de captación. En los informes se notificará el volumen anual captado, así como él caudal instantáneo en la realización de las muestras del Plan de Vigilancia y Control Ambiental.  
1.2. Control de efluentes.  
Para el muestreo de los efluentes tanto parciales como el final, las conducciones contarán en las respectivas arquetas situadas en el último punto del tramo de la misma donde no hay aportaciones o tratamiento, sin dilución alguna. Dispondrá de los dispositivos específicos para un acceso fácil tanto para la obtención de muestras, como para la determinación del caudal en el momento del muestreo. Deberá disponer de medios para la medida de los caudales de los efluentes parciales en el momento de muestreo.  
1.2.1. Plan de muestreo  
Con el objeto de asegurar el control y seguimiento de la calidad del efluente vertido se diseñará un Plan de muestreo que incluirá los siguientes apartados:  
- Definición de los puntos de muestreo: Se establecerá una red de puntos de muestreo suficientemente representativa para calibrar la calidad del efluente. Estos puntos estarán adecuadamente señalizados con el objeto de que sean utilizados cada vez que se proceda a realizar un muestreo.  
- Periodicidad de muestreo: Los muestreos se realizarán con carácter general, en el último punto donde no hay aportaciones o tratamiento, sin menoscabo de que la Autoridad Competente solicite la realización de muestreos a la salida de la conducción. Así mismo, se definirá la periodicidad óptima y más representativa para la toma de muestras.  
1.2.2. Aguas residuales sanitarias.  
Se controlará que todas las aguas sanitarias viertan en la fosa séptica y se revisará el estado de la misma con periodicidad anual.  
Respecto al efluente resultante del tratamiento biológico de la fracción acuosa de las aguas residuales sanitarias se llevará a cabo un análisis simplificado de al menos los siguientes parámetros:  
- Caudal (m³/h)  
- Demanda biológica de oxígeno (mg/l).  
- Demanda química de oxígeno (mg/l).  
- Sólidos sedimentables (mg/l).  
- pH.  
- Fósforo total (mg/l).  
- Nitrógeno total (mg/l).  
- Coliformes totales (u.f.c./100 ml).  
- Coliformes fecales (u.f.c./100 ml).  
- Estreptococos fecales (u.f.c./100 ml).  
- Salmonella (u.f.c./100 ml).   
La periodicidad será:  
- Mensual el primer trimestre.  
- Semestral durante el primer año.  
- Anual el resto de los años.  
1.2.3. Efluente procedente del circuito de vaporización con agua de mar.  
Se prestará especial atención al control en continuo del proceso de decloración. Los parámetros básicos a considerar en el control y seguimiento de este sistema son los siguientes:  
- Dosificación adecuada del agente declorante: se procederá a un control amperométrico que mida en continuo la concentración de cloro combinado.  
- Mezcla completa en el punto de aplicación del agente declorante: se ubicará el punto de adición de reactivo de forma que se garantice una mezcla rápida y eficaz con el cloro en el mismo punto de aplicación.  
- Se controlará que las propiedades físico-químicas de las aguas de refrigeración se mantienen dentro de los valores esperados y siempre conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de calidad de agua. Los controles se realizarán en la arqueta de vertido. Se contemplarán al menos los valores de:  
- Caudal (m³/h)  
- Temperatura (ºC).  
- pH.  
- Cloro (mg/l).  
- Turbidez.  
- Sulfatos (mg/l).  
La periodicidad será mensual.  
1.2.4. Purga de agua de los vaporizadores de combustión sumergida.  
La toma de muestras se llevará a cabo siempre y cuando el tiempo de funcionamiento de los V.C.S. sea lo suficientemente representativo como para permitir una toma de muestras, empezando tras la puesta en marcha de la instalación los siguientes parámetros:  
- Nitrógeno Kjeldahl (mg/l).  
- Nitratos (mg/l).  
- Nitritos (mg/l).  
- Caudal (m³/h).  
- Volumen anual vertido (m³/año).  
La periodicidad será mensual, adicionalmente, los parámetros medidos en continuo para este efluente serán el caudal, los sulfatos (mediante correlación con media de conductividad) y el pH.  
1.2.5. Escorrentías de aguas de lluvia y prácticas contra incendios potencialmente contaminadas.  
Se realizará un análisis anual del contenido de hidrocarburos tras su paso por el separador de aceites.  
1.2.6. Efluente final:  
En el punto de control del vertido final, se dispondrá de una medida de caudal, un medidor en continuo de cloro residual y temperatura.  
Se realizará un análisis sobre una muestra tomada en la arqueta para determinar los siguientes parámetros:  
- Demanda biológica de oxígeno (mg/l).  
- Demanda química de oxígeno (mg/l).  
- Sólidos sedimentables (mg/l).  
- pH.  
- Fósforo total (mg/l).  
- Nitrógeno total (mg/l).   
- Nitratos (mg/l).  
- Amonio (mg/l).  
- Coliformes totales (u.f.c./100 ml).  
- Coliformes fecales (u.f.c./100 ml).  
- Estreptococos fecales (u.f.c./100 ml).  
- Aceites y grasas (mg/l).  
- Cloro (mg/l).  
Además se aportarán los siguientes datos: caudal que se está vertiendo en el momento del muestreo, volumen total semanal del agua vertida y caudal punta semanal.  
La periodicidad será mensual. Adicionalmente, los parámetros medidos en continuo para este efluente serán el caudal, la temperatura, y cloro.  
Anualmente se realizará una analítica en la que se determinarán las sustancias del anexo de la Directiva 76/464/CEE.  
1.3. Control de las aguas receptoras.  
1.3.1 Plan de muestreo  
Con el objeto de asegurar el control y seguimiento de la calidad de las aguas receptoras.  
- Puntos de muestreo: Se seleccionarán siete puntos de muestreo con coordenadas UTM/GPA. Seis que sean suficientemente representativas de la posible influencia del vertido térmico estando distribuidas dos a dos, en tres radios de centro el punto de vertido a una distancia de 200 y 500 metros respectivamente según las corrientes predominantes, y una estación adicional que servirá de referencia y que por tanto se encontrará fuera del área de influencia del vertido térmico.  
Se someterá a la aprobación de esta Dirección, con carácter previo a la realización del estudio previo, la distribución de los puntos de muestreo.  
- Se indicarán observaciones referentes a la climatología procedentes de la estación meteorológica de la Planta en el momento de la toma de muestras (viento, pluviometria, etc.).  
1.3.2 Estudio previo  
Con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la Planta Regasificadora y una vez finalizada las obras de la ampliación del Puerto, se realizará un estudio que tendrá como objetivo determinar los niveles de los posibles parámetros indicadores de contaminación y descriptores de la calidad físico-química y biológica del medio, de modo que permita establecer comparaciones con la situación futura.  
El estudio incluirá:  
- Estudio de temperaturas, mediante perfiles termohalinos, transectos y obtención de isotermas.  
- Análisis de la columna de agua en los puntos de muestreo establecidos.  
Informe que recoja una caracterización bionómica y valoración ecológica de las comunidades bentónicas, nectónicas y planctónicas, así como caracterización hidrológica y sedimentológica, de la zona susceptible de verse afectada por el vertido de las nuevas instalaciones.  
Los objetivos de este informe serán:  
1. La descripción de las principales comunidades planctónicas.   
2. Determinación y cuantificación, donde proceda, de las distintas especies encontradas.  
3. Caracterización de las biocenosis presentes.  
4. Caracterización fisico-química del medio sedimentario.  
5. Cartografía y zonificación de las diferentes comunidades.  
6. Caracterización de las distintas variables hidrológicas.  
7. Determinación y localización de especies de interés y protegidas.  
8. Valoración ecológica del medio, atendiendo a varios parámetros biológicos como diversidad, abundancia, especies de interés, bioindicadores, etcétera.  
9. Identificación de los principales efectos derivados de la actuación.  
10. Valoración de la susceptibilidad de las comunidades frente al impacto.  
Los valores límite definidos para los parámetros considerados se establecerán a partir de los resultados de un muestreo inicial en cada uno de los puntos señalados que defina la calidad del agua marina correspondiente a la situación preoperacional, estos valores límite a falta de normativa específica sobre la materia, serán los siguientes:  
- pH: descenso de no más de 0.2.  
- Turbidez: incremento de no más de un 15%.  
- Cloro: en ningún caso la concentración de cloro rebasará un nivel que provoque efectos nocivos sobre el medio - biológico de la zona afectada por el vertido.  
- Oxígeno disuelto: descenso de no más de un 10%.  
- Sulfatos: incremento de no más de un 25%.  
1.3.3 Control de la calidad del medio receptor  
Se realizarán análisis de agua en las estaciones establecidas en el punto 1.2.1. Las muestras se tomarán a unos 30 cm de profundidad. De cada muestra se analizará:  
- Demanda biológica de oxígeno (mg/l).  
- Demanda química de oxígeno (mg/l).  
- Sólidos en suspensión (mg/l).  
- pH.  
- Fósforo total (mg/l).  
- Nitrógeno total (mg/l).  
- Nitratos (mg/l).  
- Amonio (mg/l).  
- Coliformes totales (u.f.c./100 ml).  
- Coliformes fecales (u.f.c./100 ml).  
- Estreptococos fecales (u.f.c./100 ml).  
- Salmonella (u.f.c./100 ml).   
- Aceites y grasas (mg/l).  
- Cloro (mg/l).  
- Color (Pt/Co).  
- Turbidez.  
- Temperatura (ºC).  
- Salinidad (p.s.u.)  
- Oxígeno disuelto (mg/l).   
- Clorofila A (mg/l).  
- Sulfatos (mg/l).  
Se realizarán muestreos de agua marina con la periodicidad expuesta a continuación, siempre y cuando se demuestre su adecuación a los límites establecidos:  
- Semanal durante la puesta en marcha de la instalación, estimándose la duración de la fase de puesta en marcha en un mes.  
- Mensual el resto de años.  
Asimismo, se tendrá en cuenta para cada medida el estado de la mar y la dirección de las corrientes marinas superficiales y subsuperficiales.  
1.3.4 Control de la temperatura del medio receptor  
Mensualmente se realizarán perfiles continuos de temperatura, salinidad y oxigeno disuelto en la columna de agua en todas los puntos de muestreo establecidas en el punto 1.3.1.  
Semestralmente, se realizarán 3 transectos con sonda multiparamétrica, empleando una embarcación y utilizando en la ayuda de la posición un GPS. Los transectos partirán del punto de vertido y seguirán las direcciones de los tres radios que se establecen para las estaciones de muestreo y con la distancia suficiente hasta que se obtenga el valor de la temperatura natural del agua. La distribución vertical será el primer punto en superficie, luego cada 5 metros de profundidad; el último punto estará situado a un metro por encima del fondo marino. Se obtendrán las isotermas mediante los datos obtenidos y utilizando para ellos el programa SURFER (versión 5.0) de «Surface Mapping System» u otro de similares características, indicando la temperatura natural del agua en el momento del muestreo.  
1.4. Control de sedimentos.  
- Se realizará una prospección anual en la que se tomarán cinco muestras de sedimentos para su análisis granulométrico. Se emplearán especies indicadoras siempre que sea posible para detectar alteraciones ambientales significativas. Un buen indicador del aumento de la eutrofización sería la proliferación de cloroficeas en los pisos supra y mesolitoral o de rodoficeas filamentosas en el infralitoral.  
- Para el control de sedimentos se deberá seleccionar los puntos de muestreo en el área de influencia de la conducción de desagüe, donde el sedimento tienda a acumularse, y en lugares donde se encuentren poblaciones abundantes de organismos representativos de la zona  
- Se efectuarán ensayos sobre muestras de sedimentos recogidas en cada prospección para determinar: materia orgánica (%), pH, potencial Redox (en veinte segundos), Clostridium sulfito-reductor y Beggiatoa sp.  
1.5. Control de biocenosis.  
1.5.1. Semestralmente se realizará un informe que recoja una caracterización bionómica y valoración ecológica de las comunidades planctónicas (procurando hacer coincidir un muestreo entre los meses de mayo y septiembre).  
1.5.2. Anualmente se realizará un reconocimiento de las comunidades bentónicas, principalmente mediante el estudio de las comunidades infaunales (moluscos y poliquetos)  
1.5.3. Los resultados se representarán gráficamente, mediante un mapa de las poblaciones bentónicas, presentándose conjuntamente con los informes, en los mismos términos que el estudio previo del apartado 1.3.2., con el fin de poder comparar la evolución con respecto los informes previos, con periodicidad anual.  
2. Vigilancia estructural.  
Se elaborarán procedimientos y se dotará de los medios necesarios para la inspección y mantenimiento preventivo de los elementos estructurales de la conducción de desagüe.  
Como parte del Programa de Vigilancia y Control se incluirá la inspección de toda la longitud de la conducción y de sus principales elementos.  
El programa de inspección y mantenimiento preventivo de los elementos estructurales de la conducción de desagüe desarrollarán, al menos, los siguientes apartados:  
- Programación del plan de mantenimiento: El mantenimiento deberá ser programado durante los periodos de paradas o interrupciones del servicio y durante los periodos de mínima emisión.  
- Aislamiento de los equipos: Antes de proceder al mantenimiento de los distintos componentes de un equipo o de las líneas asociadas se deberá tener especial cuidado en aislar, despresurizar y purgar el contenido de hidrocarburos y compuestos similares para no generar residuos y contaminar el suelo y/o las aguas. En cualquier caso siempre que se lleven a cabo operaciones de mantenimiento se utilizarán sistemas de protección y contención de posibles fugas y derrames de sustancias tóxicas(bandejas y/o cubetos de retención, sistemas de recogida de líquidos, etc.)  
F) Transcurridos un mínimo de dos (2) años desde el inicio del Plan de Vigilancia y Control Ambiental, el peticionario podrá proponer su modificación, que deberá estar justificado técnicamente.  
G) Todos los análisis se realizarán según métodos recogidos en las normas UNE o, en su defecto, según «Standard methods for examination of water and waste water» de la American Public Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation.  
H) La conducción de desagüe final dispondrá de una arqueta de control y registro de fácil acceso, acondicionada para la extracción de muestras por parte del personal de la conselleria de Medio Ambiente.  
I) Por el beneficiario se asumirá el compromiso de corregir o depurar las aguas vertidas para el caso que la solución técnica preconizada en proyecto no consiga evitar efectos nocivos motivados por la composición de la carga contaminante. En especial, en el caso que los cálculos efectuados en la documentación presentada y los porcentajes de eficiencia indicados no se cumplieran se deberá corregir o sustituir el sistema utilizado.  
J) La utilización del desagüe para vertidos distintos de aquellos que han sido la base del proyecto que acompaña a la petición no podrá realizarse sin previa solicitud a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, y una vez obtenida la autorización correspondiente.  
K) Los resultados analíticos, obtenidos de la ejecución del Programa de Vigilancia y Control Ambiental serán trasladados trimestralmente a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, quien en función de los mismos, indicará las correcciones necesarias del efluente o de la instalación de vertido que el beneficiario vendrá obligado a efectuar. Los resultados analíticos serán públicos. En cualquier momento la conselleria de Territori i Habitatge podrá efectuar tomas de muestras contradictorias para comprobar la correcta ejecución de este programa. Serán recopilados en un informe firmado por un técnico adecuadamente cualificado en el que conste:  
- Fecha, hora y circunstancias de los muestreos.  
- Resultados de los análisis.  
- Plano con situación de los puntos de muestreo (control de aguas receptoras) y de las zonas observadas en la exploración del entorno bentónico.  
- Resultados del plan de vigilancia estructural.  
- Incidencias.  
L) Los gastos originados por la puesta en práctica de lo especificado en las prescripciones anteriores serán por cuenta del beneficiario, conforme a lo establecido en la condición general 11ª.  
M) Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno de los condicionantes establecidos en esta resolución, se deberá comunicar inmediatamente a la conselleria de Medio Ambiente dicha situación para adoptar las medidas oportunas. En el plazo de 10 días el beneficiario remitirá a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental un informe detallado del accidente en el que se indicará el alcance y las medidas correctoras adoptadas.  
N) El incumplimiento de las prescripciones anteriores será también causa de caducidad, conforme se establece en la condición general 14ª.  
2. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.  
No se realizará ningún vertido que pueda afectar al suelo o a las aguas subterráneas.  
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el terreno.  
La empresa ha cumplimentado el informe preliminar de situación del suelo de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.  
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos.  
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, y en el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, sobre el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 952/1997.  
3.1. Producción de residuos  
El mencionado centro productivo queda inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Valenciana, desde el 20/06/2006 con el número de inscripción 46/14.406, conforme establece el artículo 46 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, y que deberá figurar en los documentos de control y seguimiento y demás documentación que lo precise. Asimismo deberá acreditar el pago de la tasa administrativa correspondiente a la práctica de inscripción en registros oficiales.  
De igual manera, si durante el periodo autorizado hubiese variaciones en la tipología de los residuos especificados en el proyecto, o se produjesen residuos no incluidos en la autorización, este aspecto deberá ser notificado a efectos de incluir dichos residuos en la autorización.  
Los residuos no peligrosos se entregarán a gestor autorizado para esta actividad, tal y como consta en el proyecto.  
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.  
4.1. Control de emisiones atmosféricas.  
La frecuencia de las mediciones de las emisiones será la indicada en el apartado 1.1 de la presente autorización.  
Deberá notificar a la Dirección Territorial de la conselleria de Territori i Habitatge, una vez al año, los datos sobre las emisiones al aire de la instalación, mediante el Registro de Emisiones de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto127/2006.  
4.2. Control de vertidos.  
Deberá cumplir lo establecido en el apartado 1.2 de la presente resolución.  
Deberá notificar a la Dirección Territorial de la conselleria de Territori i Habitatge, una vez al año, los datos sobre las emisiones al aire de la instalación, mediante el Registro de Emisiones de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto127/2006.  
4.3. Control de residuos.  
Entregará los residuos a gestores que dispongan de la correspondiente autorización administrativa para la gestión de estos residuos.  
Los residuos no peligrosos, con excepción de los que se gestionan en la propia empresa, se entregarán a gestor autorizado para esta actividad, tal y como consta en el proyecto.  
Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, y en el caso de residuos no peligrosos podrán almacenarse por un periodo de un año cuando el destino final sea la eliminación y de dos años cuando su destino final sea la valorización, debiendo ser entregados a gestor autorizado transcurrido ese periodo. Este almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizará segregado por tipo de residuo, deberá estar convenientemente señalizado y se realizará en lugar techado, con suelo impermeable y sistemas de recogida de derrames accidentales, tales como arqueta ciega no conectada a la red de alcantarillado y bandejas de recogida.  
El envasado y etiquetado de los residuos será conforme a lo expuesto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Asimismo dispondrá de un registro donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.  
Entregará los residuos a gestores que dispongan de la correspondiente autorización administrativa para la gestión de estos residuos.  
4.4. Control de ruido  
Respecto el nivel de ruidos transmitidos al exterior, deberá cumplirse lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica.   
En un plazo inferior a tres meses tras la puesta en marcha de la ampliación proyectada y al menos cada cinco años, se deberá realizar una auditoría acústica, con objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro de la instalación. Para ello se realizarán medidas del nivel de ruido en un número de puntos representativos del perímetro, tanto con la actividad en funcionamiento como parada (nivel de fondo). Dicha auditoría deberá ser realizada por una entidad colaboradora en materia de contaminación acústica de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro.  
El titular deberá disponer del Libro de Control, que estará constituido por los certificados de los resultados obtenidos de las auditorías acústicas, y de los informes completos de las mismas.  
5. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.  
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.  
Asimismo, cuando se determine el cese de alguna de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo a la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y su entorno.  
6. Declaración de Impacto Ambiental.  
Se cumplirán las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución de 15 de octubre de 2002 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente (BOE num 274, 15/11/2002).  
7. Accidentes graves.  
Deberá estar a lo dispuesto en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como en el Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, que modifica el anterior.  
8. Calificación de la actividad.  
Estimar suficiente la garantía y eficacia de los sistemas correctores propuestos por el interesado y su grado de seguridad, de acuerdo con la calificación de:  
Molesta (Ind.Bajo-M3), insalubre (Ind.Bajo-B1), nociva (Ind.Bajo-B2), peligrosa (Ind.Alto-A5) que ha merecido, en función de las características intrínsecas de la actividad.  
9. Otras condiciones.  
Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla el Reglamento para el desarrollo de la citada Ley.  
La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico en los aspectos no fijados en esta resolución.  
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la protección de la salud de las personas.  
Se comprobará en el control inicial que se han realizado las medidas previstas en el proyecto.  
Segundo  
La Autorización Ambiental Integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 59 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo.  
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de ocho meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada.  
Tercero  
En relación con el certificado de adecuación del proyecto y su ampliación, el titular dará cuenta de la adaptación y las ampliaciones de la actividad y de las instalaciones al Servicio Territorial de Medio Ambiente a efectos del reconocimiento correspondiente, presentándose previamente una certificación, emitida por técnico competente y visada, en el que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado ó a sus reformados posteriores también autorizados, y que se han efectuado todos las controles, mediciones, análisis y comprobaciones con resultado satisfactorio, que se determinen en el citado proyecto, sus reformados ó en las normativas que le sean aplicables, así como aquellos otros certificados previstos en las disposiciones que se hayan integrado.  
Cuarto  
Esta autorización queda condicionada a la visita de comprobación y a la obtención del informe favorable correspondiente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Se realizará a la puesta en marcha de las instalaciones y por personal de la Dirección Territorial de la conselleria de Territorio i Habitatge.  
Quinto  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.  
Sexto  
El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 2/2006, deberá:  
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia autorización ambiental integrada.  
2. Comunicar a la conselleria de Territorio i Habitatge cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.  
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.  
Séptimo  
En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.  
Valencia, 21 de mayo de 2007. El director territorial: Manuel I. Prieto Honorato.  
ANEXO I  
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
La Planta de Regasificación SAGGAS, SA es una instalación ubicada en los terrenos situados dentro del Puerto de Sagunt en Sagunt (Valencia), dedicada a la recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) que pretende ampliar a un tercer tanque de 150.000 m³ la capacidad de almacenamiento e incrementar la capacidad de emisión a la Red Básica de Gasoductos hasta 1.000.000 Nm³/h. También se instalará un nuevo vaporizador.  
La ampliación proyectada la capacidad de almacenamiento total es de 193.500 Tm anuales.  
El GNL llega a Sagunt mediante barcos metaneros. El GNL se descarga en forma líquida del buque metanero mediante los Brazos de Descarga y el Brazo Híbrido, hasta los tanques de almacenamiento. Durante la descarga del barco hay un retorno de vapor desde los tanques hacia el barco únicamente por diferencia de presión.  
La línea de descarga se mantiene fría por medio de la recirculación de GNL.  
El GNL, una vez descargado es almacenado en los tanques que tiene la Planta. Los tanques tienen una pared exterior y techo de hormigón y un tanque interior de acero con 9% de níquel.  
Los tanques de almacenamiento son de 150.000 m³ cada uno. La capacidad representa el volumen útil, excluyendo el nivel mínimo de líquido para mantener sumergida la bomba y una altura adicional requerida por la alarma de alto nivel y para evitar el derrame en caso de terremoto.  
La pérdida de calor de cada tanque de almacenamiento produce boil-off (gas evaporado) de 0,05% en peso por día del total de líquido en el tanque basado en 100% metano.  
Las bombas primarias, localizadas en sus respectivos tanques de almacenamiento de GNL, impulsan el líquido a través del colector de envío hasta el recondensador. De aquí se envía hacia los vaporizadores, que utilizan el agua de mar como fluido térmico.  
El sistema de agua de mar consiste en una Balsa de Captación de agua de mar, unas bombas de agua de mar, un sistema de tuberías y una balsa de vertido, conectada al mar por tuberías.  
El GNL se gasifica en los vaporizadores. El gas sale de los mismos a una temperatura cercana a los 0ºC.  
El gas producido en los vaporizadores se exporta a la Red General Básica. Previamente el gas natural pasa por una Estación de Regulación y Medida y se odoriza, ya que en estado natural el gas natural es inodoro, mediante la adición de THT (tetrahidrotiofeno).  
Existen dos estaciones de carga de GNL a camiones criogénicos para su distribución a instalaciónes satélites de GNL.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML