Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6156, del 01-12-2009 (2009/13351)

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la construcció de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, entrada/eixida en la ST l'Alcúdia de la línia elèctrica a 132 kV ST Alcoi-ST AB Presa de Tous, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública, al terme municipal de l'Alcúdia de Crespins. Expedient número ATLINE /2007/592/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6156

Data del DOGV
:   01-12-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/13351

CVE


Data del document
:   28-09-2009

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la construcció de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, entrada/eixida en la ST l'Alcúdia de la línia elèctrica a 132 kV ST Alcoi-ST AB Presa de Tous, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública, al terme municipal de l'Alcúdia de Crespins. Expedient número ATLINE /2007/592/46. [2009/13351]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ Menorca, 13, 46023 València, amb data 17 de juny de 2008, davant del Servici Territorial d'Energia de València, pel qual sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a la construcció de la línia elèctrica a 132 kV, D/C, entrada/eixida en la ST l'Alcúdia de la línia elèctrica a 132 kV ST Alcoi-ST AB Presa de Tous, al terme municipal de l'Alcúdia de Crespins, província de València, que s'aprove el projecte d'execució i que es declare, en concret, la seua utilitat pública.  
Al mencionat escrit s'adjunta el projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent el 12 de maig de 2008.  
Vist que la sol·licitud va ser exposada a la corresponent informació pública per mitjà d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València de 5 de febrer de 2009, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 17 de febrer de 2009 i en el periòdic Las Provincias de 23 de febrer de 2009, com també al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, únic afectat, de conformitat amb l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel que s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i amb els articles 52 i 53 de la Llei 54/1997, de 27 de desembre, del Sector Elèctric.  
D'acord amb la documentació que hi ha a l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005, es va traslladar a l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'este organisme, a l'efecte de donar la seua conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar als referits ajuntaments i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, pel qual se sol·licita l'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
El referit Ajuntament va remetre l'informe sol·licitat en el qual es manifesta el següent: 1. Que l'esmentada instal·lació discorre per sòl urbà, en una part pel vial denominat l'Horta al polígon industrial el Canari de l'Alcúdia de Crespins i en una altra part per les parcel·les privades, i com a nova instal·lació haurà de ser soterrada. 2. Que el vial està completament urbanitzat i haurà de ser reposat de forma correcta després de les obres que es pretenen i que per l'esmentat vial discorren també conduccions soterrades d'altres servicis que poden estar afectades. 3. Que el traçat que discorre per la parcel·la privada del desballestament afecta la possible edificabilitat d'esta i s'estima que este hauria de discórrer per la vora de la zona de servitud del Ministeri de Foment. 4. Que les obres hauran de disposar de la llicència municipal abans de la seua execució.  
Una vegada traslladat el referit informe, la peticionària contesta, en síntesi, el següent: 1. Que la nova línia projectada només té a veure amb la instal·lació de cable subterrani entre el suport 98 bis i el pòrtic de la ST l'Alcúdia, i que únicament s'ha sol·licitat l'ocupació temporal entre el suport 98 i 98 bis per a ubicar porteries de protecció quan es realitzen les maniobres de canvi en els travessers del suport 98 bis. 2. Que no es preveu afecció a les instal·lacions de servicis, ja que per ser l'actuació en subterrani, no afectarà el vial urbanitzat, a pesar d'això, en el cas de perjuís o danys en l'execució, els béns es reposarien al seu estat anterior. 3. Que encara que la parcel·la del desballestament és edificable, té restringida esta per la delimitació zonal del Ministeri de Foment, i s'ha tingut en compte esta per a ubicar la traça del projecte. 4. Que la llicència municipal serà sol·licitada en el moment oportú.  
L'escrit de contestació va ser remés a l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, a fi de manifestar la seua conformitat o objeccions a este, ja que ha transcorregut el termini conferit sense que figure en l'expedient cap contestació respecte d'això.  
Vist que, d'acord amb el que establix el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre la separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi de que emeteren, si procedia, les oportunes condicions, concretament les següents:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, manifesta la seua conformitat amb la instal·lació projectada.  
- Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana, per paral·lelisme amb l'autovia A-35, PK 40+794, i consta en l'expedient una còpia de l'autorització emesa en la qual es resol autoritzar les obres sol·licitades, amb les condicions particulars i generals que en la mencionada autorització es contenen.  
Els mencionats informes són coneguts i acceptats per l'empresa peticionària.  
Vist que, d'acord amb la sol·licitud i el projecte presentats, la finalitat que es perseguix amb la construcció de la línia elèctrica és l'adequació de la instal·lació actual existent a fi de millorar la qualitat i continuïtat en el subministrament final.  
Vist que consta en l'expedient que amb data 22 d'abril de 2008, el cap de Servici d'Avaluació d'Impacte Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, va contestar la consulta efectuada per l'empresa peticionària respecte a la necessitat de Declaració d'Impacte Ambiental del projecte presentat, i es considera que este no constituïx un dels supòsits arreplegats en la legislació bàsica estatal o autonòmica en matèria d'impacte ambiental, i no es requerix avaluació d'impacte ambiental.  
Vist que el projecte presenta un traçat plenament concretat, disposa entre la seua documentació dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient ha informat favorablement la sol·licitud.  
Atés que el projecte disposa d'una definició i una concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la línia elèctrica, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar, i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Atés d'aplicació el que disposen els articles 73, 74 i 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.   
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, de Sector Elèctric; en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; en la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana; i en el Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Autoritzar administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, la construcció de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, entrada/eixida en la ST l'Alcúdia de la línia elèctrica a 132 kV ST Alcoi-ST AB Presa de Tous, al terme municipal de l'Alcúdia de Crespins, província de València, amb les característiques que a continuació s'indiquen:  
- Tram aeri:  
Actuacions per al reforç i la modificació del suport núm. 98 bis (existent) de la línia a 132 kV ST Alcoi-ST AB Presa de Tous, consistent en la instal·lació de tres travessers nous, perpendiculars als existents.  
- Tram subterrani.  
Té l'inici en el suport núm. 98 bis (reforçat) i finalitza en la ST l'Alcúdia.  
Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).  
Freqüència: 50 Hz.  
Tipologia constructiva: subterrània.  
Potència màxima de transport: 131 MVA per circuit.  
Nombre de circuits: dos.  
Conductors: tres conductors per circuit, amb cable d'aïllament sec, de polietilé reticulat, amb secció de conductor 1x1200 mm²-alumini, i pantalla metàl·lica de corona de fils de coure, de secció 172 mm².   
Presa de terra de les pantalles: directa en un extrem i per mitjà de descarregador en l'altre extrem.  
Terminal unipolar: un per fase de tipus exterior en el suport de transició, amb aïllador de compòsit.  
Obra civil: rasa de 1,6 m d'amplària per 1,7 m de profunditat, excepte en els encreuaments.  
Parallamps: en el suport de transició s'instal·larà un parallamps d'òxid metàl·lic sense explosors.  
Longitud: 100 m.  
- Pressupost: 585.767,82 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent al 12 de maig de 2008, i se'l sotmet a les condicions següents:  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de l'obra serà de quatre mesos des de l'ocupació real de les finques afectades. Amb anterioritat a l'acabament del mencionat termini Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General.  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, que acredite que és d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
4. En el cas que per a finalitzar l'execució de la instal·lació objecte del projecte, es requerisca posar una part d'esta en tensió, s'haurà de sol·licitar al Servici Territorial d'Energia de València, el qual establirà, si és el cas, les condicions que se li apliquen. No obstant això, transcorreguts dos mesos des de l'obtenció del certificat d'acabament parcial d'obra, sense que per part del peticionari s'haja sol·licitat l'autorització d'explotació, es paralitzarà l'execució de la part d'instal·lació que se sol·licitava posar en tensió, i es procedirà a la seua desconnexió en el cas que ja estiguera en funcionament.  
5. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
6. La present resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
7. Iberdrola Distribució Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997 de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Quart   
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es comunica que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.   
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 28 de setembre de 2009.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.  
RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE:  
 LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA E/S A ST L'ALCÚDIA DE L/ 132 KV ST ALCOI - ST AB PRESA DE TOUS  
Terme municipal: l'Alcúdia de Crespins  
 Cadastre Afeccions/canalització  
Finca núm. Titular i domicili Pol. Par. Serv. Serv. OT Naturalesa   
 m m2 m2   
V-AC-1 Tejidos Royo, SL, c/ 4 Pol. Ind. de Picassent 70603 03 429 Improductiu   
 Apartat de Correus 35 46220 Picassent   
V-AC-2 Desagüe González CB. c/ de la Vall d'Albaida, 70603 06 282 Improductiu  
 Núm. 2 - 46690 l'Alcúdia de Crespins - València  
V-AC-3 Gestión Integral Residuos Sólidos, SA 70603 07 308 Improductiu  
 (GIRSA) c/ Sta. Amalia, 2-E2-CH  
 46009 - València  
V-AC-4 Desagüe González CB. c/ de la Vall d'Albaida 70603 01 120 480 1000 Improductiu  
 Núm. 2 - 46690 l'Alcúdia de Crespins - València  
V-AC-5 Ministeri de Foment. Departament de Carreteres 5 44 1324 Oliveres  
 c/ Joaquín Ballester, 39. 46009 - València  
V-AC-6 Desamparados Gómez Millan. c/ Sant Vicent 5 43 1000 Oliveres  
 27-1-2. 46690 l'Alcúdia de Crespins - València  
V-AC-7 Iberdrola SA c/ Gardoqui, 8. 70603 02 1000 Subestació  
 48008 Bilbao - Biscaia   
 Cadastre Afeccions/canalització  
Finca núm. Titular i domicili Pol. Par. Serv. Serv. OT Naturalesa   
 m m2 m2   
V-AC-8 Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins 8 32 150 Vial  
 Pl. Constitució, 23. 46690 l'Alcúdia de   
 Crespins - València  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO:  
 "LÍNEA ELÉCTRICA TRIFÁSICA E/S. EN ST. ALCUDIA DE L/ 132 KV ST ALCOY - ST. AB PRESA TOUS"  
Término Municipal: L'Alcudia de Crespins  
 Catastro Afecciones/canalización  
Finca nº Titular y Domicilio Pol. Par. Serv. Serv. O.T. Naturaleza   
 ml. m2 m2   
V-AC-1 Tejidos Royo, S.L. c/ 4 Pol. Ind. de Picassent 70603 03 429 Improductivo   
 Aptdo. de Correos 35 46220 Picassent   
V-AC-2 Desagüe González CB. c/ de la Vall d'Albaida, 70603 06 282 Improductivo  
 Nº 2 - 46690 L'Alcudia de Crespins - Valencia  
V-AC-3 Gestión Integral Residuos Sólidos, S.A. 70603 07 308 Improductivo  
 (GIRSA). c/ Sta. Amalia, 2-E2-CH  
 46009 - Valencia  
V-AC-4 Desagüe González CB. c/ de la Vall d'Albaida 70603 01 120 480 1000 Improductivo  
 Nº 2 - 46690 L'Alcudia de Crespins - Valencia  
V-AC-5 Ministerio de Fomento. Dto. de Carreteras 5 44 1324 Olivos  
 c/ Joaquín Ballester, 39. 46009 - Valencia  
V-AC-6 Desamparados Gómez Millan. c/ San Vicente 5 43 1000 Olivos  
 27-1-2. 46690 L'Alcudia de Crespins - Valencia  
V-AC-7 Iberdrola S.A. c/ Gardoqui, 8. 70603 02 1000 Subestación  
 48008 Bilbao - Vizcaya   
 Catastro Afecciones/canalización  
Finca nº Titular y Domicilio Pol. Par. Serv. Serv. O.T. Naturaleza   
 ml. m2 m2   
V-AC-8 Ayuntamiento de L'Alcudia de Crespins 8 32 150 Vial  
 Pza. Constitución, 23. 46690 L'Alcudia de   
 Crespins - Valencia



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6156, del 01-12-2009 (2009/13351)

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, entrada/salida en la ST Alcúdia de la línea eléctrica a 132 kV ST Alcoy-ST AB Presa Tous, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública, en el término municipal de L'Alcúdia de Crespins. Expediente número ATLINE /2007/592/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6156

Fecha DOGV
:   01-12-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/13351

CVE


Fecha del documento
:   28-09-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, entrada/salida en la ST Alcúdia de la línea eléctrica a 132 kV ST Alcoy-ST AB Presa Tous, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública, en el término municipal de L'Alcúdia de Crespins. Expediente número ATLINE /2007/592/46. [2009/13351]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 46023 Valencia, c/ Menorca, 13, en fecha 17 de junio de 2008 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, D/C, entrada/salida en la ST Alcúdia de la línea eléctrica a 132 kV ST Alcoy-ST AB Presa Tous, en el término municipal de L'Alcúdia de Crespins, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto de ejecución y se declare en concreto su utilidad pública.  
Al mencionado escrito se adjunta el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en 12 de mayo de 2008.  
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 5 de febrero de 2009, en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 17 de febrero de 2009 y en el periódico Las Provincias de fecha 23 de febrero de 2009, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, único afectado, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y con los artículos 52 y 53 de la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese Organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado a los referidos Ayuntamientos y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
El referido Ayuntamiento remitió el informe solicitado en el que se manifiesta lo siguiente: 1. Que la citada instalación discurre por suelo urbano, en parte por el vial denominado L'Horta en el polígono industrial El Canari de L'Alcúdia de Crespins y en parte por parcelas privadas, y como nueva instalación deberá ser enterrada. 2. Que el vial está completamente urbanizado y deberá ser repuesto de forma correcta tras las obras que se pretenden y que por el citado vial discurren también conducciones enterradas de otros servicios que pueden verse afectadas. 3. Que el trazado que discurre por la parcela privada del desguace afecta a la posible edificabilidad de la misma y se estima que el mismo debería discurrir por el borde la zona de servidumbre del Ministerio de Fomento. 4. Que las obras deberán disponer de la licencia municipal previa a su ejecución.  
Trasladado el referido informe a la peticionaria contesta, en síntesis, lo siguiente: 1. Que la nueva línea proyectada sólo tiene que ver con la instalación de cable subterráneo entre el apoyo 98 bis y el pórtico de la ST Alcúdia, y que únicamente se ha solicitado ocupación temporal entre el apoyo 98 y 98 bis para ubicar porterías de protección cuando se realicen las maniobras de cambio en las crucetas del apoyo 98 bis. 2. Que no se prevé afección a las instalaciones de servicios, pues al ser la actuación en subterráneo, no afectará al vial urbanizado, pese a lo cual, en el caso de perjuicios o daños en la ejecución los bienes se repondrían a su estado anterior. 3. Que aunque la parcela del desguace es edificable, tiene restringida la misma por la delimitación zonal del Ministerio de Fomento, habiéndose tenido en cuenta la misma para ubicar la traza del proyecto. 4. Que la licencia municipal será solicitada en el momento oportuno.  
El escrito de contestación fue remitido al Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, al objeto de manifestar su conformidad o reparos con el mismo, habiendo transcurrido el plazo conferido sin que figure en el expediente contestación alguna al respecto.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, manifiesta su conformidad con la instalación proyectada.  
- Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del estado en la Comunidad Valenciana, por paralelismo con la Autovía A-35, PK 40+794, constando en el expediente copia de la autorización emitida en la que se resuelve autorizar las obras solicitadas, con las condiciones particulares y generales que en la mencionada autorización se contienen.  
Los mencionados informes son conocidos y aceptados por la empresa peticionaria.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentados, la finalidad que se persigue con la construcción de la línea eléctrica es la adecuación de la instalación actual existente a fin de mejorar la calidad y continuidad en el suministro final.  
Resultando que consta en el expediente que con fecha 22 de abril de 2008, la jefa de Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, contestó a la consulta efectuada por la empresa peticionaria respecto a la necesidad de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto presentado, considerando que el mismo no constituye uno de los supuestos recogidos en la legislación básica estatal o autonómica en materia de impacto ambiental, no requiriendo Evaluación de Impacto Ambiental.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana; y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, entrada/salida en la ST Alcúdia de la Línea Eléctrica a 132 kV ST Alcoy-ST AB Presa Tous, en el término municipal de L'Alcúdia de Crespins, provincia de Valencia, con las características que a continuación se indican:  
- Tramo aéreo:  
Actuaciones para el refuerzo y modificación del apoyo nº 98 bis (existente) de la línea a 132 kV ST Alcoy-ST AB Presa Tous, consistente en la instalación de tres crucetas nuevas, perpendiculares a las existentes.  
- Tramo subterráneo.  
Tiene su inicio en el apoyo nº 98 bis (reforzado) y finaliza en la ST Alcudia.  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
Frecuencia: 50 Hz.  
Tipología constructiva: subterránea.  
Potencia máxima de transporte: 131 MVA por circuito.  
Número de circuitos: dos.  
Conductores: tres conductores por circuito, con cable de aislamiento seco, de polietileno reticulado, con sección de conductor 1x1200 mm²-aluminio, y pantalla metálica de corona de hilos de cobre, de sección 172 mm².   
Puesta a tierra de pantallas: directa en un extremo y mediante descargador en el otro extremo.  
Terminal unipolar: uno por fase de tipo exterior en el apoyo de transición, con aislador de composite.  
Obra civil: zanja de 1'6 m de ancho por 1'7 m de profundidad, salvo en los cruzamientos.  
Pararrayos: en el apoyo de transición se instalará un pararrayos de óxido metálico sin explosores.  
Longitud: 100 ml.  
- Presupuesto: 585.767'82 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en 12 de mayo de 2008, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de cuatro meses desde la ocupación real de las fincas afectadas. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. En el caso de que para finalizar la ejecución de la instalación objeto del proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, deberá ser solicitado al Servicio Territorial de Energía de Valencia, que establecerá, en su caso, las condiciones que le sean de aplicación. No obstante lo anterior, transcurridos dos meses desde la obtención del certificado de finalización parcial de obra, sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión, procediendo a su desconexión en el caso de que ya estuviera en funcionamiento.  
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
6. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
7. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto   
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 28 de septiembre de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE:  
 LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA E/S A ST L'ALCÚDIA DE L/ 132 KV ST ALCOI - ST AB PRESA DE TOUS  
Terme municipal: l'Alcúdia de Crespins  
 Cadastre Afeccions/canalització  
Finca núm. Titular i domicili Pol. Par. Serv. Serv. OT Naturalesa   
 m m2 m2   
V-AC-1 Tejidos Royo, SL, c/ 4 Pol. Ind. de Picassent 70603 03 429 Improductiu   
 Apartat de Correus 35 46220 Picassent   
V-AC-2 Desagüe González CB. c/ de la Vall d'Albaida, 70603 06 282 Improductiu  
 Núm. 2 - 46690 l'Alcúdia de Crespins - València  
V-AC-3 Gestión Integral Residuos Sólidos, SA 70603 07 308 Improductiu  
 (GIRSA) c/ Sta. Amalia, 2-E2-CH  
 46009 - València  
V-AC-4 Desagüe González CB. c/ de la Vall d'Albaida 70603 01 120 480 1000 Improductiu  
 Núm. 2 - 46690 l'Alcúdia de Crespins - València  
V-AC-5 Ministeri de Foment. Departament de Carreteres 5 44 1324 Oliveres  
 c/ Joaquín Ballester, 39. 46009 - València  
V-AC-6 Desamparados Gómez Millan. c/ Sant Vicent 5 43 1000 Oliveres  
 27-1-2. 46690 l'Alcúdia de Crespins - València  
V-AC-7 Iberdrola SA c/ Gardoqui, 8. 70603 02 1000 Subestació  
 48008 Bilbao - Biscaia   
 Cadastre Afeccions/canalització  
Finca núm. Titular i domicili Pol. Par. Serv. Serv. OT Naturalesa   
 m m2 m2   
V-AC-8 Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins 8 32 150 Vial  
 Pl. Constitució, 23. 46690 l'Alcúdia de   
 Crespins - València  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO:  
 "LÍNEA ELÉCTRICA TRIFÁSICA E/S. EN ST. ALCUDIA DE L/ 132 KV ST ALCOY - ST. AB PRESA TOUS"  
Término Municipal: L'Alcudia de Crespins  
 Catastro Afecciones/canalización  
Finca nº Titular y Domicilio Pol. Par. Serv. Serv. O.T. Naturaleza   
 ml. m2 m2   
V-AC-1 Tejidos Royo, S.L. c/ 4 Pol. Ind. de Picassent 70603 03 429 Improductivo   
 Aptdo. de Correos 35 46220 Picassent   
V-AC-2 Desagüe González CB. c/ de la Vall d'Albaida, 70603 06 282 Improductivo  
 Nº 2 - 46690 L'Alcudia de Crespins - Valencia  
V-AC-3 Gestión Integral Residuos Sólidos, S.A. 70603 07 308 Improductivo  
 (GIRSA). c/ Sta. Amalia, 2-E2-CH  
 46009 - Valencia  
V-AC-4 Desagüe González CB. c/ de la Vall d'Albaida 70603 01 120 480 1000 Improductivo  
 Nº 2 - 46690 L'Alcudia de Crespins - Valencia  
V-AC-5 Ministerio de Fomento. Dto. de Carreteras 5 44 1324 Olivos  
 c/ Joaquín Ballester, 39. 46009 - Valencia  
V-AC-6 Desamparados Gómez Millan. c/ San Vicente 5 43 1000 Olivos  
 27-1-2. 46690 L'Alcudia de Crespins - Valencia  
V-AC-7 Iberdrola S.A. c/ Gardoqui, 8. 70603 02 1000 Subestación  
 48008 Bilbao - Vizcaya   
 Catastro Afecciones/canalización  
Finca nº Titular y Domicilio Pol. Par. Serv. Serv. O.T. Naturaleza   
 ml. m2 m2   
V-AC-8 Ayuntamiento de L'Alcudia de Crespins 8 32 150 Vial  
 Pza. Constitución, 23. 46690 L'Alcudia de   
 Crespins - Valencia



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML