Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6557, del 04-07-2011 (2011/7490)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la construcció de la línia elèctrica subterrània d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, entrada/eixida en la ST Aqua des de la línia elèctrica ST el Grau-ST la Punta, en el terme municipal de València, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2010/500/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6557

Data del DOGV
:   04-07-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/7490

CVE


Data del document
:   21-06-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la construcció de la línia elèctrica subterrània d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, entrada/eixida en la ST Aqua des de la línia elèctrica ST el Grau-ST la Punta, en el terme municipal de València, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2010/500/46. [2011/7490]
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de Menorca, 19, 46023 València, amb data 20 de setembre de 2010, davant del Servici Territorial d'Energia de València, pel qual se sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a la construcció de la línia elèctrica subterrània d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, entrada/eixida en la ST Aqua des de la línia elèctrica ST el Grau-ST la Punta, en el terme municipal de València, província de València, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública.
A l'escrit mencionat s'adjunta el projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, amb data 30 de juliol de 2010.
Vist que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, i s'ha realitzat la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València de 22 de desembre de 2010, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 14 de febrer de 2010 i en el diari ABC de 10 de desembre de 2010, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de València.
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.
Vist que, de conformitat amb el que establix l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.
Vist que, de conformitat al mencionat Decret 88/2005, es va traslladar a l'Ajuntament de València la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a l'efecte de donar la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar a este i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i en l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, sol·licita un informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.
L'Ajuntament de València va contestar manifestant que, després de l'examen de la documentació aportada, s'han emés els corresponents informes pels Servicis Municipals que han sigut consultats, i assenyala en sentit favorable, sense haver oposat inconvenient o cap observació i aquells altres servicis que han informat amb les condicions específiques a l'esmentada instal·lació projectada.
S'arreplega igualment l'informe del Servici Integral Cicle de l'Aigua, que establix en la seua contestació les condicions per a l'execució de la instal·lació que afecten la xarxa d'aigües, amb indicació que la instal·lació de la línia projectada i l'autorització de la qual se sol·licita, afecta un futur tram del col·lector nord-pluvials (tram l'assut de l'Or-pont de les Drassanes), i que és necessari el certificat de viabilitat subscrit per l'entitat EPSAR.
Del mencionat informe s'ha donat trasllat a l'empresa sol·licitant, que va manifestar la seua conformitat amb el contingut de les condicions referides, i se significa que respecte al certificat sol·licitat per al col·lector nord, tram que no està construït, i que, per tant, es fa inviable garantir un futurible com ja ha manifestat davant dels servicis municipals.
Traslladat l'escrit de resposta d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a l'Ajuntament de València, no consta en l'expedient una nova contestació per part d'eixe organisme.
Vist que, d'acord amb el que establix el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel que s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre la separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les oportunes condicions, concretament als següents:
- Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, i s'indica en el seu informe les condicions necessaris, entre les quals s'assenyalen que no es preveuen les infraestructures previstes de conformitat amb la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana en tràmit, i es destaca el sector la Punta, en el qual es preveu la canalització pel camí de les Moreres d'una canonada arterial de diàmetre 600 de la xarxa d'aigua potable i d'una altra diàmetre 350 de la xarxa de baixa pressió, així com que l'espai lliure que queda per als encreuaments actuals (0,676 metres) en establir una profunditat de la rasa d'1,5 metres de la rasant de la calçada, és inferior a la profunditat de referència establida en la vigent ordenança municipal i que per això s'haurà d'ajustar la profunditat de la totalitat de la rasa de manera que es permeta un major espai d'encreuament per damunt del prisma.
- Red Eléctrica de España, SA, manifesta la conformitat amb la instal·lació projectada.
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, dóna la conformitat amb el que establix la separata remesa.
- Gas Natural Cegás, SA, manifesta en la seua contestació que adjunta plans en què s'indica la situació de les seues instal·lacions en la zona, i s'assenyalen les condicions i els tràmits que cal emplenar que en el seu escrit es contenen.
- Telefónica de España, SA, manifesta no tindre res a oposar en l'execució dels treballs sempre que es complisquen les distàncies de seguretat en els encreuaments i els paral·lelisme amb les seues canalitzacions.
- Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) manifesta la conformitat quant a l'afecció de la instal·lació a la línia de ferrocarril València-Tarragona, tenint en compte que la perforació dirigida davall el ferrocarril ha de ser, almenys, de 2,20 metres, mesurats des de la clau superior del tub fins a la cota superior del carril.
No consten en l'expedient els informes sol·licitats a la Conselleria d'Infraestructures i Transport, Direcció General de Transport i Logística, i a la mercantil France TELECOM España, SA, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia de València.
Els mencionats informes es van traslladar a l'empresa peticionària, manifesta la conformitat amb el contingut de les condicions referides.
S'informa, així mateix, per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb respecte de l'informe de l'entitat Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, que s'identificaran totes les instal·lacions a través de georadar, i es reposaran els servicis en el cas d'estar afectats, i que aquelles canonades coincidents amb la traça de la línia, seran tingudes en compte en l'execució, i es disposa per a l'esmentat fi de la supervisió dels servicis tècnics de l'Ajuntament.
Atés que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la instal·lació és l'anellat de la xarxa a 132 kV, que en l'actualitat alimenta diverses de les subestacions elèctriques amb destinació als consums de València capital i la seua àrea metropolitana, a fi que es puga alimentar la subestació denominada Aqua amb transformació 220/132 kV i amb això aconseguir l'augment de la fiabilitat del subministrament tenint en compte la pròxima saturació de càrregues en què es troben les distintes infraestructures elèctriques existents en esta zona geogràfica, amb un nucli important de població.
Atés que amb data 18 de maig de 2011, la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, va dictar Declaració d'Impacte Ambiental amb l'estimació d'acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte de línia elèctrica a 132 kV (DC), E/S a la ST Aqua des de L/ el Grau-la Punta, en el terme municipal de València, sempre que este es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.
Vist que el projecte de la instal·lació presenta un traçat plenament concretat, disposa entre la seua documentació els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient, ha informat favorablement la sol·licitud.
Atés que el projecte té una definició i una concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la màxima seguretat i millor funcionalitat de la línia elèctrica, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar-les adequadament.
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.
Atés d'aplicació el que disposen els articles 73, 74 i 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre de Sector Elèctric; en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que establix l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
Esta Direcció General d'Energia resol:
Primer
Autoritzar administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcció de la línia elèctrica subterrània d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, entrada/eixida en la ST Aqua des de la línia elèctrica ST el Grau-ST la Punta, en el terme municipal de València, i les característiques principals de la qual són les següents:
- Descripció de la línia elèctrica:
Té l'origen, d'una banda, en la cambra núm. 1 per al circuit que procedix de la ST el Grau i s'efectua la seua connexió amb la línia subterrània existent, a 132 kV de la línia ST el Grau-ST la Punta. D'una altra banda, per al circuit procedent de la ST la Punta, té l'origen en el suport aerosubterrani núm. 18, en el qual es realitza la connexió del circuit que passa a subterrani amb el circuit a 132 kV ST el Grau-ST la Punta, perquè, d'esta manera, es puga connectar amb el final de la línia, que està ubicada en la ST Aqua.
- Característiques:
Els treballs que s'han d'executar consistixen en la connexió entre la línia existent a 132 kV ST el Grau-ST la Punta i la ST Aqua, la qual es realitza a través d'una línia de doble circuit, subterrània, de formigó davall tub i distribució a portell, les característiques de la qual són:
· Tensió nominal: 132 kV (1a categoria).
· Freqüència: 50 Hz.
· Tipologia constructiva: subterrània.
· Potència màxima que cal transportar: 195 MVA per circuit.
· Nombre de circuits: dos.
· Nombre de conductors per fase: U.
· Conductors: cable d'aïllament sec, tipus HEPR-Z1 (etilé-propilé), amb secció d'alumini de 1.200 mm². Pantalla metàl·lica amb corona de fils de coure de secció 280 mm².
· Un cable de comunicacions per fibra òptica, tipus OSGZ1, entubat en quatre tubs i 16,7 mm de diàmetre.
· Arqueta de telecomunicacions i botella terminal tipus Gis, unipolar per fase.
· Preses de terra, seran de connexió directa en els dos extrems de la línia i en la resta de cambres es farà a través de descarregadors. Igualment disposaran d'estes les estructures metàl·liques.
· Obra civil:
a) Rasa oberta en traça doble circuit: 1,60 m d'amplària i 1,50 m, mínim, de profunditat; separadors de tubs (un cada 1,50 m); dos ternes de tubs de 250 mm de diàmetre per circuit disposats a portell; solera de neteja en tota la seua extensió, de 5 cm de grossària de formigó HM-150 i una altra capa de HM-20. El tancament es fa amb formigó HM-125 i posterior reposició de ferms.
b) Rasa oberta en traça simple circuit: 0,80 m d'amplària i 1,50 m, mínim, de profunditat; separadors de tubs (un cada 1,50 m); dos ternes de tubs de 250 mm de diàmetre per cada circuit, a portell; solera de neteja en tota la seua extensió, de 5 cm de grossària de formigó HM-150 i una altra capa de HM-20. El tancament es fa amb formigó HM-125 i posterior reposició de ferms.
c) Perforacions dirigides: es realitza amb un tub baina de diàmetre 710 mm en polietilé d'alta densitat, amb traçat i curvatures variables, capaç de suportar els esforços mecànics del terreny o de sotmetiment a qualsevol càrrega externa i en l'interior dels quals s'instal·len els conductes elèctrics.
· Cambres de connexió: s'instal·len sis cambres de simple circuit formades per mòduls prefabricats de formigó armat, que queda omplida amb formigó de neteja, fins a -300 mm de la cota del terreny i la seua execució es realitza per a efectuar l'entrada-eixida en les posicions de 132 kV de la ST Aqua, situada en la rotonda de l'Aqua en el passeig de l'Albereda.
· Longitud: 1.535,49 m.
- Pressupost: 2.444.717,66 euros.
Els treballs que es realitzen a fi d'obtindre la total configuració elèctrica són:
- Els suports de transició núm. 15 i núm. 18 del circuit de la línia a 66 kV, es desplacen cap amunt.
- La T per a la unió de la mencionada línia de 66 kV amb el circuit de la línia a 132 kV ST. la Punta-ST el Grau, s'executa en el suport núm. 17.
Segon
Aprovar el projecte d'execució firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 30 de juliol de 2010, i sotmetre'ls a les condicions següents:
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
2. El termini d'execució de l'obra serà de sis mesos comptadors des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del mencionat termini, Iberdrola podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de la sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General.
3. El titular de la instal·lació haurà d'atendre en l'execució del projecte a les condicions imposades pels organismes afectats, totes estes se li van notificar oportunament i van ser acceptades. En particular haurà de tindre en compte les condicions arreplegades en l'informe del Servici Integral Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament de València i de l'entitat Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA.
4. Per a la posada en servici i el manteniment de línies, el titular de la present autorització administrativa haurà de complir tots els requisits de presentació i elaboració que estan determinats en l'article 20 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d'Alta Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
5. La present resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.
6. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
7. Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 18 de maig de 2011:
a) L'encreuament amb els camins ramaders Arbres de Salvat i la Conca, hauran de complir les limitacions establides pel Servici de Gestió Forestal d'esta conselleria i hauran d'obtindre autorització per a l'ocupació de les vies pecuàries afectades pel traçat de la línia.
b) Hauran d'adoptar-se les condicions establides en els informes sectorials emesos per a l'actuació.
c) El promotor comunicarà a l'òrgan ambiental amb la suficient antelació, la data de començament de l'execució del projecte, d'acord amb l'article 4 del Reial Decret Llei 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, i incorporat en l'article 14 del Reial Decret Llei 1/2008, d'11 de gener.
d) Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com qualsevol impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental que es poguera detectar, haurà de ser comunicat a l'òrgan ambiental competent que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.
Tercer
Declarar, en concret, la utilitat pública dels trams de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
Quart
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i se significa que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 21 de juny de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6557, del 04-07-2011 (2011/7490)

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la construcción de la línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, entrada/salida en la ST Aqua desde la línea eléctrica ST El Grao-ST La Punta, en el término municipal de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2010/500/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6557

Fecha DOGV
:   04-07-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/7490

CVE


Fecha del documento
:   21-06-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la construcción de la línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, entrada/salida en la ST Aqua desde la línea eléctrica ST El Grao-ST La Punta, en el término municipal de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2010/500/46. [2011/7490]
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 46023 Valencia, calle Menorca, 19, en fecha 20 de septiembre de 2010 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, entrada/salida en la ST Aqua desde la línea eléctrica ST El Grao-ST La Punta, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública.
Al mencionado escrito se adjunta el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en fecha 30 de julio de 2010.
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 22 de diciembre de 2010, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 14 de febrero de 2010 y en el diario ABC de fecha 10 de diciembre de 2010, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia.
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al mismo y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.
El Ayuntamiento de Valencia contestó manifestando que, tras el examen de la documentación aportada, se han emitido los correspondientes informes por los Servicios Municipales que han sido consultados, señalándose en sentido favorable, sin haber opuesto reparo u observación alguna y aquellos otros servicios que han informado con condicionados específicos a dicha instalación proyectada.
Se recoge igualmente el informe del Servicio Integral Ciclo del Agua, que establece en su contestación los condicionados para la ejecución de la instalación que afectan a la red de aguas, indicando que la instalación de la línea proyectada y cuya autorización se solicita, afecta a un futuro tramo del colector Norte-Pluviales (Tramo Azud del Oro-Puente de Astilleros), y que es necesaria la certificación de viabilidad suscrita por la entidad EPSAR.
Del mencionado informe se ha dado traslado a la empresa solicitante, que vino a manifestar su conformidad con el contenido de los condicionados referidos, significando que respecto a la certificación solicitada para el colector norte, tramo que no está construido, y que por tanto, se hace inviable garantizar un futurible como ya ha manifestado ante los servicios municipales.
Trasladado el escrito de respuesta de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, al Ayuntamiento de Valencia, no figura en el expediente una nueva contestación por parte de ese organismo.
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:
- Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, indicando en su informe los condicionados precisos, entre los que se señalan que no se contemplan las infraestructuras previstas de conformidad con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana en trámite, destacando el Sector La Punta, en el que se contempla la canalización por el Camino de Las Moreras de una tubería arterial de diámetro 600 de la red de agua potable y de otra diámetro 350 de la red de baja presión, así como que el espacio libre que queda para los cruzamientos actuales (0'676 metros) al establecer una profundidad de la zanja de 1,5 metros de la rasante de la calzada, es inferior a la profundidad de referencia establecida en la vigente Ordenanza Municipal y que por ello deberá ajustarse la profundidad de la totalidad de la zanja de manera que se permita un mayor espacio de cruce por encima del prisma.
- Red Eléctrica de España, SA, manifestando su conformidad con la instalación proyectada.
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, prestando su conformidad con lo dispuesto en la separata remitida.
- Gas Natural Cegas, SA, manifestando en su contestación que adjunta planos en los que se indica la situación de sus instalaciones en la zona, señalando las condiciones y trámites a cumplimentar que en su escrito se contienen.
- Telefónica de España, SA, manifestando no tener nada que oponer a la ejecución de los trabajos siempre y cuando se cumplan las distancias de seguridad en los cruces y paralelismos con sus canalizaciones.
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), manifestando su conformidad en cuanto a la afección de la instalación a la línea de ferrocarril Valencia-Tarragona, teniendo en cuenta que la perforación dirigida bajo el ferrocarril debe ser al menos de 2'20 metros, medidos desde la clave superior del tubo hasta la cota superior del carril.
No figuran en el expediente los informes solicitados a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Dirección General de Transporte y Logística, y a la mercantil France Telecom España, SA, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.
De los mencionados informes se dio traslado a la empresa peticionaria, manifestando su conformidad con el contenido de los condicionados referidos.
Se informa asimismo por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con respecto del informe de la entidad Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA, que se identificarán todas las instalaciones a través de georradar, reponiendo los servicios en el caso de verse afectados, y que aquellas tuberías coincidentes con la traza de la línea, serán tenidas en cuenta en la ejecución, contando a dicho fin con la supervisión de los servicios técnicos del ayuntamiento.
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la instalación es el anillado de la red a 132 kV, que en la actualidad alimenta a varias de las subestaciones eléctricas con destino a los consumos de Valencia capital y su área metropolitana, con el fin de que se pueda alimentar a la subestación denominada Aqua con transformación 220/132 kV y con ello conseguir el aumento de la fiabilidad del suministro habida cuenta de la próxima saturación de cargas en las que se hallan las distintas infraestructuras eléctricas existentes en esta zona geográfica, con un núcleo importante de población.
Considerando que con fecha 18 de mayo de 2011 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de línea eléctrica a 132 kV (DC), E/S a la ST Aqua desde L/ El Grao-La Punta, en el término municipal de Valencia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
Resultando que el proyecto de la instalación presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
Primero
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcción de la línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, entrada/salida en la ST Aqua desde la línea eléctrica ST El Grao-ST La Punta, en el término municipal de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:
- Descripción de la línea eléctrica:
Tiene su origen, de una parte, en la cámara nº 1 para el circuito que procede de la ST El Grao efectuándose su conexión con la línea subterránea existente, a 132 kV de la línea ST El Grao-ST La Punta. De otra parte, para el circuito procedente de la ST La Punta, tiene su origen en el apoyo aéreo-subterráneo nº 18, en el cual se realiza la conexión del circuito que pasa a subterráneo con el circuito a 132 kV ST El Grao-ST La Punta, para que, de esta forma, pueda conectarse con el final de la línea, que está ubicada en la ST Aqua.
- Características:
Consisten los trabajos a ejecutar en la conexión entre la línea existente a 132 kV ST El Grao-ST La Punta y la ST Aqua, la cual se realiza a través de una línea de doble circuito, subterránea, hormigonada bajo tubo y distribución al tresbolillo, cuyas características son:
· Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
· Frecuencia: 50 Hz.
· Tipología constructiva: subterránea.
· Potencia máxima a transportar: 195 MVA por circuito.
· Número de circuitos: dos.
· Número de conductores por fase: uno.
· Conductores: cable de aislamiento seco, tipo HEPR-Z1 (etileno-propileno), con sección de aluminio de 1.200 mm². Pantalla metálica con corona de hilos de cobre de sección 280 mm².
· Un cable de comunicaciones por fibra óptica, tipo OSGZ1, entubado en cuatritubo y 16'7 mm de diámetro.
· Arqueta de telecomunicaciones y botella terminal tipo Gis, unipolar por fase.
· Tomas de tierra, serán de conexión directa en ambos extremos de la línea y en el resto de cámaras se hará a través de descargadores. Igualmente dispondrán de ellas las estructuras metálicas.
· Obra civil:
a) Zanja abierta en traza doble circuito: 1'60 m de ancho y 1'50 m, mínimo, de profundidad; Separadores de tubos (uno cada 1'50 m); Dos ternas de tubos de 250 mm de diámetro por circuito dispuestos al tresbolillo; Solera de limpieza en toda su extensión, de 5 cm de espesor de hormigón HM-150 y otra capa de HM-20. El cierre se hace con hormigón HM-125 y posterior reposición de firmes.
b) Zanja abierta en traza simple circuito: 0'80 m de ancho y 1'50 m, mínimo, de profundidad; Separadores de tubos (uno cada 1'50 m); Dos ternas de tubos de 250 mm de diámetro por cada circuito, al tresbolillo; Solera de limpieza en toda su extensión, de 5 cm de espesor de hormigón HM-150 y otra capa de HM-20. El cierre se hace con hormigón HM-125 y posterior reposición de firmes.
c) Perforaciones dirigidas: Se realiza con un tubo vaina de diámetro 710 mm en polietileno de alta densidad, con trazado y curvaturas variables, capaz de soportar los esfuerzos mecánicos del terreno o de sometimiento a cualquier carga externa y en cuyo interior se instalan los conductos eléctricos.
· Cámaras de empalme: Se instalan seis cámaras de simple circuito formadas por módulos prefabricados de hormigón armado, que queda rellenada con hormigón de limpieza, hasta -300 mm de la cota del terreno y su ejecución se realiza para efectuar la entrada-salida en las posiciones de 132 kV de la ST Aqua, situada en la rotonda del Aqua en el paseo de la Alameda.
· Longitud: 1.535'49 m.
- Presupuesto: 2.444.717'66 euros.
Los trabajos que se realizan a fin de obtener la total configuración eléctrica son:
- Los apoyos de transición nº 15 y nº 18 del circuito de la línea a 66 Kv, se desplazan hacia arriba.
- La T para la unión de dicha línea de 66 kV con el circuito de la línea a 132 kV ST. La Punta-ST El Grao, se ejecuta en el apoyo nº 17.
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 30 de julio de 2010, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
2. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
3. El titular de la instalación deberá atender en la ejecución del proyecto a las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas. En particular deberá tener en cuenta los condicionados recogidos en el informe del Servicio Integral Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Valencia y de la entidad Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA.
4. Para la puesta en servicio y mantenimiento de líneas, el titular de la presente autorización administrativa deberá dar cumplimiento a cuantos requisitos de presentación y elaboración quedan determinados en el artículo 20 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
6. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
7. Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 18 de mayo de 2011:
a) El cruzamiento con las vías pecuarias Árboles de Salvat y La Conca, deberán cumplir las limitaciones establecidas por el Servicio de Gestión Forestal de esta conselleria debiendo obtener autorización para la ocupación de las vías pecuarias afectadas por el trazado de la línea.
b) Deberán adoptarse los condicionados establecidos en los informes sectoriales emitidos para la actuación.
c) El promotor comunicará al órgano ambiental con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, de acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, e incorporado en el artículo 14 del RDL 1/2008, de 11 de enero.
d) Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como cualquier impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental que pudiera detectarse, deberá ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 21 de junio de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML