Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4965, del 14-03-2005 (2005/2429)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2004, del director general d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la instal·lació de la desviació entre els suports número 8 i número 10 de la línia aèria d'alta tensió de 132 kV D/C Xixona-Alcoi i Ibi-Alcoi, al terme municipal d'Alcoi, província d'Alacant. ATLIRE/2004/28/03. Expedient 2818/2004.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4965

Data del DOGV
:   14-03-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2005/2429

CVE


Data del document
:   20-12-2004

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Alcoi](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2004, del director general d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la instal·lació de la desviació entre els suports número 8 i número 10 de la línia aèria d'alta tensió de 132 kV D/C Xixona-Alcoi i Ibi-Alcoi, al terme municipal d'Alcoi, província d'Alacant. ATLIRE/2004/28/03. Expedient 2818/2004. [2005/M2429]
  
Vist l'expedient amb referència ATLIRE/2004/28/03, incoat per la Unitat Territorial d'Energia d'Alacant a instàncies d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (en avant, Iberdrola), amb domicili a València, carrer d'Isabel la Catòlica, número 12, relatiu a la sol·licitud d'autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució firmat per l'enginyer tècnic industrial Juan Luis Perea Ramírez i visat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, amb data 21 de juny de 2004, per a la instal·lació de la desviació entre els suports núm. 8 i núm. 10 de la línia aèria d'alta tensió de 132 kV D/C Xixona-Alcoi i Ibi-Alcoi, al costat de la carretera CV-795, a l'altura del PK 1, 7, al terme municipal d'Alcoi, província d'Alacant.
  
Vist que en el període d'informació pública a què va ser sotmesa la sol·licitud per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant el dia 11 d'octubre de 2004 i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el dia 6 d'octubre de 2004, per a ser examinat el projecte de la instal·lació i formular-se les reclamacions que s'estimaren oportunes.
  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.
  
Vist que de conformitat amb allò que s'ha establit en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització de les instal·lacions d'energia elèctrica i en relació amb els condicionats tècnics a establir per l'Ajuntament d'Alcoi, s'ha rebut del regidor delegat d'Urbanisme, amb data 20 de juliol de 2004, la còpia del document d'aprovació definitiva de l'homologació modificativa parcial i plans parcials de millora residencial i industrial el Castellar del municipi d'Alcoi, segons la Resolució adoptada pel conseller de Territori i Habitatge, de data 21 de maig de 2004.
  
Vist que, de conformitat amb allò que s'ha establit en l'article 131 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, es va remetre separata del projecte tècnic de la desviació de línia projectada, a l'efecte d'establir l'oportú condicionat tècnic a:
  
- La Diputació Provincial d'Alacant per encreuament amb la carretera CV-795, a l'altura del PK1,7, i no s'ha manifestat contestació a la reiteració prevista en la lletra b) de l'apartat 2 del mencionat article.
  
- Telefónica de España, SA, direcció de xarxes d'Alacant, per encreuament amb línies de telecomunicació, i es mostra la seua conformitat amb la instal·lació projectada, sempre que es respecten les cotes mínimes indicades en el projecte i les prescripcions indicades en l'acord UNESA-CTNE i protocol addicional.
  
Vist que remesos oportunament al peticionari els condicionats establits perquè foren acceptats o formulara les objeccions que estimara procedent, va prestar la seua conformitat amb el contingut d'estos, i se sol·licita la continuació dels tràmits necessaris per a accedir a la petició formulada.
  
Vist que, amb data 3 de desembre de 2004, el director general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge va dictar Declaració d'Impacte Ambiental estimat acceptables, només als efectes ambientals i sense perjuí de les autoritzacions que li siguen preceptives, la desviació de línia elèctrica d'alta tensió 132 kV D/C Ibi-Alcoi i Xixona-Alcoi, en el tram comprés entre els suports núm. 8 i núm. 10, el promotor dels quals és Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sempre que este es desenvolupe d'acord amb la documentació presentada i d'acord amb els condicionats que en la part resolutiva de la present resolució s'exposaran.
  
Vist que d'acord amb la sol·licitud i el projecte d'execució, firmat per l'enginyer tècnic industrial Juan Luis Perea Ramírez i visat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, amb data 21 de juny de 2004, que s'han presentat, la finalitat que es perseguix amb la instal·lació referida és la desviació de la línia projectada per a satisfer les necessitats de demanda d'energia a zones industrials i de consum domèstic amb garanties de seguretat i regularitat.
  
Vist que el Servici Territorial d'Energia d'Alacant, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement a esta amb data 9 de desembre de 2004.
  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.
  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  
Atés que la Direcció General d'Energia és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 118/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
  
Esta Direcció General d'Energia resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la instal·lació per a la desviació entre els suports número 8 i número 10 de la línia aèria d'alta tensió 132 kV D/C Xixona-Alcoi i Ibi-Alcoi, al costat de la ctra. CV-795, a l'altura del PK 1, 7, al terme municipal d'Alcoi, província d'Alacant, i les característiques principals del qual són les següents:
  
Traçat per a la desviació del tram de LAAT 132 kV Xixona-Alcoi i Ibi-Alcoi comprés entre els suports núm. 8 i núm. 10, i eliminació de suports amb numeració 8, 9 i 10 i la col·locació de quatre suports de nova planta.
  
El punt de connexió de la línia és un nou suport que s'ha de col·locar en el va comprés entre els suports número 7 i número 8, i el punt final un nou suport que substituïx el suport número 10.
  
Tensió nominal: 132 kV (1a categoria).
  
Tipologia constructiva: aèria.
  
Freqüència: 50 Hz.
  
Longitud: 539 m.
  
Conductors:
  
Línia Xixona-Alcoi. Per a les fases: alumini i acer recobert d'alumini tipus LA (Hawk), i per al de terra, acer AC-50.
  
Línia Ibi-Alcoi. Per a les fases: alumini i acer recobert d'alumini tipus LA (Hawk), i per al de terra, conductor fibra òptica OPGW-14.
  
Pressupost: 57.688,20 euros.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució referit a la instal·lació de la desviació de la línia autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat per l'enginyer tècnic industrial Juan Luis Perea Ramírez i visat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, amb data 21 de juny de 2004, i se sotmet a les condicions següents:
  
1. La instal·lació haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini d'execució de la instal·lació serà de 60 dies.
  
3. El titular de la instal·lació haurà de tindre en compte en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes i entitats afectats, totes estes se li notificaren oportunament i van ser acceptades.
  
4. El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant, a l'efecte de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en servici.
  
5. Condicions d'orde mediambiental:
  
Es manté la prescripció establida en la Resolució de 17 de novembre de 2003, del director General del Medi Natural, per la qual s'aprova la declaració d'impacte ambiental relativa a l'expedient d'homologació modificativa i pla parcial de millora industrial i residencial el Castellar, tramitat per l'Ajuntament d'Alcoi, relativa a l'obligatorietat de procedir a la canalització subterrània d'una línia elèctrica aèria de 132 kV que en l'actualitat creua l'àmbit del sector i es fixa, per a això, un termini no superior a cinc anys en els termes que fixa la dita declaració.
  
En la instal·lació dels suports es tindrà en compte que no s'obriran camins nous, i els suports s'ubicaran, dins de l'enclavament elegit en les cotes més baixes. Per tant, en la fase d'execució s'emprarà la maquinària adequada que permeta la instal·lació dels suports amb les mínimes afeccions.
  
Es procedirà a la senyalització en el recorregut dels cables de terra per mitjà de la instal·lació d'elements salvaocells situats cada 10 metres i al portell. Els elements salvaocells que s'han d'utilitzar seran les tires en X de neopré (35 cm x 5 cm) subjectes per mordassa d'elastòmer amb cinta luminiscent o també es poden utilitzar espirals de color visible i dimensions de 30x100 cm.
  
Haurà de respectar-se al màxim la vegetació existent, per tant s'han d'ubicar els suports de forma que no s'afecte espècies arbòries ni en la fonamentació, ni en la posterior franja de seguretat, la qual consistirà simplement en l'eliminació de la vegetació que afecte directament la línia i no es puguen mantindre per altres mètodes (podes, reubicació, suport, etc.).
  
Es procedirà a l'eliminació dels materials sobrants en les obres i de qualsevol abocament accidental, una vegada hagen finalitzat els treballs d'instal·lació dels suports i estés dels conductors, i es restituirà la forma i els aspectes originals del terreny.
  
L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què s'observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 20 de desembre de 2004.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4965, del 14-03-2005 (2005/2429)

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2004, del director general de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación del desvío entre los apoyos número 8 y número 10 de la línea aérea de alta tensión de 132 kV D/C Jijona-Alcoy e Ibi-Alcoy, en el término municipal de Alcoy, provincia de Alicante. ATLIRE/2004/28/03. Expediente 2.818/2004.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4965

Fecha DOGV
:   14-03-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/2429

CVE


Fecha del documento
:   20-12-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Alcoy](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2004, del director general de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación del desvío entre los apoyos número 8 y número 10 de la línea aérea de alta tensión de 132 kV D/C Jijona-Alcoy e Ibi-Alcoy, en el término municipal de Alcoy, provincia de Alicante. ATLIRE/2004/28/03. Expediente 2.818/2004. [2005/M2429]
  
Visto el expediente con referencia ATLIRE/2004/28/03 incoado por la Unidad Territorial de Energía de Alicante a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (en adelante, Iberdrola), con domicilio en Valencia, calle de Isabel la Católica, número 12, relativo a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución firmado por el ingeniero técnico industrial Juan Luis Perea Ramírez y visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, con fecha 21 de junio de 2004, para la instalación del desvío entre los apoyos número 8 y número 10 de la línea aérea de alta tensión de 132 kV D/C Jijona-Alcoy e Ibi-Alcoy, junto a la carretera CV-795, a la altura del PK 1, 7, en el término municipal de Alcoy, provincia de Alicante.
  
Resultando que en el periodo de información pública a que fue sometida la solicitud mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el día 11 de octubre de 2004 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el día 6 de octubre de 2004, para ser examinado el proyecto de la instalación y formularse las reclamaciones que se estimaran oportunas.
  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica y en relación con los condicionados técnicos a establecer por el Ayuntamiento de Alcoy, se ha recibido del concejal delegado de Urbanismo, en fecha 20 de julio de 2004, la copia del documento de aprobación definitiva de la homologación modificativa parcial y planes parciales de mejora residencial e industrial El Castellar del municipio de Alcoy, según Resolución adoptada por el conseller de Territorio y Vivienda de fecha 21 de mayo de 2004.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se remitió separata del proyecto técnico del desvío de línea proyectado, a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico a:
  
- La Diputación Provincial de Alicante por cruzamiento con la carretera CV-795, a la altura del PK 1,7, no habiendo manifestado contestación a la reiteración prevista en la letra b) del apartado 2 del mencionado artículo.
  
- Telefónica de España, SA, Jefatura de Redes de Alicante, por cruzamiento con líneas de telecomunicación, mostrando su conformidad con la instalación proyectada, siempre que se respeten las cotas mínimas indicadas en el proyecto y las prescripciones indicadas en el acuerdo UNESA-CTNE y protocolo adicional.
  
Resultando que remitidos oportunamente al peticionario los condicionados establecidos para que fueran aceptados o formulara los reparos que estimara procedente, prestó su conformidad con el contenido de los mismos, solicitando la continuación de los trámites necesarios para acceder a la petición formulada.
  
Resultando que, con fecha 3 de diciembre de 2004, el director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimado aceptables, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de las autorizaciones que le sean preceptivas, el desvío de línea eléctrica de alta tensión 132 kV D/C Ibi-Alcoy y Jijona-Alcoy, en el tramo comprendido entre los apoyos número 8 y número 10?, cuyo promotor es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con la documentación presentada y conforme a los condicionados que en la parte resolutiva de la presente resolución se expondrán.
  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución, firmado por el ingeniero técnico industrial Juan Luis Perea Ramírez y visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, con fecha 21 de junio de 2004, que se han presentado, la finalidad que se persigue con la instalación referida es el desvío de la línea proyectada para satisfacer las necesidades de demanda de energía a zonas industriales y de consumo doméstico con garantías de seguridad y regularidad.
  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma en fecha 9 de diciembre de 2004.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.
  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 118/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la instalación para el desvío entre los apoyos número 8 y número 10 de la línea aérea de alta tensión 132 kV D/C Jijona-Alcoy e Ibi-Alcoy, junto a la carretera CV-795, a la altura del PK 1, 7, en el término municipal de Alcoy, provincia de Alicante, y cuyas características principales son las siguientes:
  
Trazado para el desvío del tramo de LAAT 132 kV Jijona-Alcoy e Ibi-Alcoy comprendido entre los apoyos número 8 y número 10, eliminando los apoyos con numeración 8, 9 y 10 y la colocación de cuatro apoyos de nueva planta.
  
El punto de entronque de la línea es un nuevo apoyo a colocar en el vano comprendido entre los apoyos número 7 y número 8, y el punto final un nuevo apoyo que sustituye al apoyo número 10.
  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
  
Tipología constructiva: aérea.
  
Frecuencia: 50 Hz.
  
Longitud: 539 m.
  
Conductores:
  
Línea Jijona-Alcoy. Para las fases: aluminio-acero recubierto de aluminio tipo LA (Hawk), y para el de tierra, acero AC-50.
  
Línea Ibi-Alcoy. Para las fases: aluminio-acero recubierto de aluminio tipo LA (Hawk), y para el de tierra, conductor fibra óptica OPGW-14.
  
Presupuesto: 57.688,20 euros.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la instalación del desvío de la línea autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por el ingeniero técnico industrial Juan Luis Perea Ramírez y visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, con fecha 21 de junio de 2004, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de 60 días.
  
3. El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos y entidades afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.
  
4. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante, a los efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
  
5. Condiciones de orden medioambiental:
  
Se mantiene la prescripción establecida en la Resolución de 17 de noviembre de 2003, del director general del Medio Natural, por la que se aprueba la declaración de impacto ambiental relativa al expediente de homologación modificativa y plan parcial de mejora industrial y residencial El Castellar, tramitado por el Ayuntamiento de Alcoy, relativa a la obligatoriedad de proceder a la canalización subterránea de una línea eléctrica aérea de 132 kV que en la actualidad cruza el ámbito del sector fijándose para ello un plazo no superior a cinco años en los términos que fija dicha declaración.
  
En la instalación de los apoyos se tendrá en cuenta que no se abrirán caminos nuevos, y los apoyos se ubicarán, dentro del enclave elegido en las cotas más bajas. Por tanto, en la fase de ejecución se empleará la maquinaria adecuada que permita la instalación de los apoyos con las mínimas afecciones.
  
Se procederá a la señalización en el recorrido de los cables de tierra mediante la instalación de elementos salvapájaros situados cada 10 metros y al tresbolillo. Los elementos salvapájaros a utilizar serán las tiras en X de neopreno (35 cm x 5 cm.) sujetos por mordaza de elastómero con cinta luminiscente o también se puede emplear espirales de color visible y dimensiones de 30x100 cm.
  
Deberá respetarse al máximo la vegetación existente, por tanto se deben ubicar los apoyos de forma que no se afecte especies arbóreas ni en la cimentación, ni en la posterior franja de seguridad, la cual consistirá simplemente en la eliminación de la vegetación que afecte directamente a la línea y no puedan mantenerse por otros métodos (podas, reubicación, apoyo, etc.).
  
Se procederá a la eliminación de los materiales sobrantes en las obras y de cualquier vertido accidental, una vez hayan finalizado los trabajos de instalación de los apoyos y tendido de los conductores, restituyendo la forma y aspectos originales del terreno.
  
La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 20 de diciembre de 2004.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML