Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6448, del 28-01-2011 (2011/694)

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/20 kV denominada ST l'Eliana situada en el terme municipal de l'Eliana, província de València, en la part corresponent a la xarxa elèctrica de distribució, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2010/162/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6448

Data del DOGV
:   28-01-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/694

CVE


Data del document
:   27-12-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/20 kV denominada ST l'Eliana situada en el terme municipal de l'Eliana, província de València, en la part corresponent a la xarxa elèctrica de distribució, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2010/162/46. [2011/694]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions en 46023 València, carrer Menorca, 19, amb data 16 d'abril de 2010, davant del Servici Territorial d'Energia de València, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a l'ampliació de les instal·lacions elèctriques de la subestació transformadora de 400/220/132/20 kV denominada ST l'Eliana, situada en el terme municipal de l'Eliana, província de València, carrer Pobla Llarga, s/n, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública (ATASCT/2010/162/46).  
A l'escrit esmentat, s'adjunta el projecte tècnic de la instal·lació citada, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 12 de març de 2010.  
Vist que consta en l'expedient una còpia de la resolució emesa, amb data 15 d'abril de 2010, per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per mitjà de la qual es resol no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte d'ampliació de la subestació transformadora ST l'Eliana, consistent en un nou transformador 132/20 kV i 40 MVA en l'interior del recinte tancat d'esta, sense perjuí de les autoritzacions que procedisca obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga aplicable.  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i s'ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del dia 1 d'octubre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de València, de 12 d'octubre de 2010, en el diari Levante. El Mercantil Valenciano, de 6 d'octubre de 2010, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de l'Eliana, únic afectat per la instal·lació.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins dels terminis establits reglamentàriament.  
Vist que, d'acord amb el mencionat Decret 88/2005, es va comunicar a l'Ajuntament de l'Eliana la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a fi que en donara la conformitat o s'hi oposara. L'ajuntament esmentat ha respost i ha indicant en l'informe que, atés l'impacte ambiental que el còmput de la subestació té sobre el terme municipal de l'Eliana, estima que s'haurien de realitzar actuacions mediambientals que minoraren el seu efecte.  
Que traslladat este informe a l'empresa sol·licitant, va respondre a este en el sentit que realitzada consulta mediambiental a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, va ser resolta per esta indicant la no necessitat de sotmetiment de l'esmentada ampliació a declaració d'impacte ambiental per la seua escassa incidència en el medi.  
Vist l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia de València amb data 20 de desembre de 2010.  
Vist que el projecte presentat té entre la seua documentació amb els plànols pertinents a l'escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
Atés que la sol·licitud i documentació adjunta té una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar-los adequadament.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la modificació i adequació sol·licitada s'executarà en terrenys de l'actual emplaçament d'esta subestació transformadora, propietat d'Iberdrola, SA, i no s'amplia la superfície d'esta ni l'afecció a cap element exterior a les actuals instal·lacions existents.  
Atés que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la modificació és subministrar energia elèctrica a fi de mantindre el nivell necessari en la qualitat de subministrament, així com poder atendre el creixement de la demanda existent en els mercats, industrial, residencial i terciari amb destí en esta zona geogràfica i els seus voltants.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés que la Direcció General d'Energia és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques corresponents a l'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/20 kV denominada ST l'Eliana, situada en el carrer Pobla Llarga, s/n, de l'Eliana, província de València, en la part corresponent a la xarxa elèctrica de distribució, i les característiques principals de la qual són:  
L'actual subestació és de tipus convencional, amb un parc d'intempèrie de 400/220/132 kV i cel·les de 20 kV, amb tecnologia en hexafluorur de sofre (SF6) situades en l'interior de l'edifici. La modificació-ampliació que s'ha de fer és la següent:  
- Sistema de 132 kV.  
· Instal·lació d'un nou transformador de potència trifàsic, en bany d'oli (T-8), amb relació de transformació 132/20 kV i de 40 MVA de potència amb regulació de càrrega, que s'ubicarà en la posició de reserva actualment existent en la subestació.  
· La posició de transformador va equipada amb: tres autovàlvules de 145 kV i 10 kA; un interruptor automàtic tripolar; tres transformadors d'intensitat, un per fase; i sis seccionadors unipolars d'adaptament de l'interruptor als dos embarrats de 132 kV (existents).  
- Sistema de 20 kV.  
· Instal·lació d'un nou mòdul de cel·les de 20 kV, que ubicarà cinc noves cel·les: tres de línia; una de transformador; i una de bateria de condensadors i que es troba situat en l'edifici existent.  
· Tots els nous elements instal·lats estan equipats amb aparells de control, mesura, i comandament, amb les seues proteccions corresponents.  
· L'aparellatge que cal instal·lar està format per una reactància trifàsica de presa de terra, en bany d'oli.  
Per a les cel·les de línia, de transformador i de bateria de condensadors s'instal·la un interruptor automàtic; un seccionador de tres posicions; i tres transformadors d'intensitat.  
- El parc d'intempèrie de la subestació disposa d'una xarxa de terres inferiors mallada amb cable subterrani de 236 mm² de secció, a la qual està unit igualment la part que s'amplia i les parts metàl·liques de la instal·lació elèctrica.  
- Instal·lació de servicis auxiliars i d'enllumenat.  
- Pressupost: 522.358 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 12 de març de 2010.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
1. El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
2. La instal·lació que cal executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
3. Les instal·lacions s'hauran de realitzar segons el projecte presentat. En el cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General l'autorització corresponent.  
4. El termini d'execució de l'obra serà de sis mesos, comptadors des de l'endemà del dia que s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del termini citat, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
5. El titular informarà de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, en què acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons establix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte de l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
6. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa comporta la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció a   
\* \* \* \* \*  
  
les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i es comunica que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells als quals, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
La relació de béns i drets afectats pel projecte aprovat de la modificació de la subestació transformadora ST l'Eliana és la següent:  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 27 de desembre de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6448, del 28-01-2011 (2011/694)

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/20 kV denominada ST La Eliana ubicada en el término municipal de L'Eliana, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la red eléctrica de distribución, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2010/162/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6448

Fecha DOGV
:   28-01-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/694

CVE


Fecha del documento
:   27-12-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/20 kV denominada ST La Eliana ubicada en el término municipal de L'Eliana, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la red eléctrica de distribución, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2010/162/46. [2011/694]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 46023 Valencia, calle Menorca, 19, en fecha 16 de abril de 2010, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones eléctricas de la subestación transformadora de 400/220/132/20 kV denominada ST La Eliana, ubicada en el término municipal de L'Eliana, provincia de Valencia, calle Pobla Llarga, s/n, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública (ATASCT/2010/162/46).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 12 de marzo de 2010.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 15 de abril de 2010 por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de ampliación de la subestación transformadora ST L'Eliana, consistente en un nuevo transformador 132/20 kV y 40 MVA en el interior del recinto vallado de la misma, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 1 de octubre de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 12 de octubre de 2010, en el diario Levante. El Mercantil Valenciano de fecha 6 de octubre de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de L'Eliana, único afectado por la instalación.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro de los plazos establecidos reglamentariamente.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de L'Eliana de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, habiendo contestado el referido ayuntamiento, indicando en su informe que considerando el impacto ambiental, que el cómputo de la subestación tiene sobre el término municipal de L'Eliana, se estima que deberían realizarse actuaciones medioambientales que minoraran su efecto.  
Que trasladado el referido informe a la empresa solicitante, vino a contestar al mismo en el sentido de que realizada consulta medioambiental a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, fue resuelta por la misma indicando la no necesidad de sometimiento de la citada ampliación a declaración de impacto ambiental por su escasa incidencia en el medio.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia en fecha 20 de diciembre de 2010.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la modificación y adecuación solicitada se ejecutará en terrenos del actual emplazamiento de esta subestación transformadora, propiedad de Iberdrola, SA, no ampliándose la superficie de la misma ni la afección a ningún elemento exterior a las actuales instalaciones existentes.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la modificación es suministrar energía eléctrica a fin de mantener el nivel necesario en la calidad de suministro así como poder atender al crecimiento de la demanda existente en los mercados, industrial, residencial y terciario con destino en esta zona geográfica y sus alrededores.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, está inscrita definitivamente en la sección primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
Considerando que, de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Considerando que el título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas correspondientes a la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/20 kV denominada ST L'Eliana, situada en la calle Pobla Llarga, s/n de L'Eliana, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la red eléctrica de distribución, y cuyas características principales son:  
La actual subestación es de tipo convencional, con un parque de intemperie de 400/220/132 kV y celdas de 20 kV, con tecnología en hexafluoruro de azufre (SF6) situadas en el interior del edificio. La modificación-ampliación a realizar, es la siguiente:  
- Sistema de 132 kV.  
· Instalación de un nuevo transformador de potencia trifásico, en baño de aceite (T-8), con relación de transformación 132/20 kV y de 40 MVA de potencia con regulación de carga, que se ubicará en la posición de reserva actualmente existente en la subestación.  
· La posición de transformador va equipada con: tres autoválvulas de 145 kV y 10 kA; un interruptor automático tripolar; tres transformadores de intensidad, uno por fase; y seis seccionadores unipolares de acoplamiento del interruptor a los dos embarrados de 132 kV (existentes).  
- Sistema de 20 kV.  
· Instalación de un nuevo módulo de celdas de 20 kV, que ubicará cinco nuevas celdas: tres de línea; una de transformador; y una de batería de condensadores y que se halla situado en el edificio existente.  
· Todos los nuevos elementos instalados están equipados con aparatos de control, medida, y mando, con sus protecciones correspondientes.  
· El aparellaje a instalar, está compuesto por una reactancia trifásica de puesta a tierra, en baño de aceite.  
Para las celdas de línea, de transformador y de batería de condensadores se instala un interruptor automático; un seccionador de tres posiciones; y tres transformadores de intensidad.  
- El parque de intemperie de la subestación, dispone de una red de tierras inferiores mallada con cable subterráneo de 236 mm² de sección, a la que está unido igualmente la parte que se amplía y las partes metálicas de la instalación eléctrica.  
- Instalación de servicios auxiliares y de alumbrado.  
- Presupuesto: 522.358 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 12 de marzo de 2010.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
1. Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
4. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
5. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
6. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,   
\* \* \* \* \*  
  
concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto aprobado de la modificación de la subestación transformadora ST L'Eliana, es la siguiente:  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 27 de diciembre de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML