Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6667, del 09-12-2011 (2011/12257)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2011, de la Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a la connexió dels circuits 1 i 2 de la línia elèctrica a 220 kV, doble circuit, Torrent - Patraix - Font de Sant Lluís, en la nova ST Font de Sant Lluís, al terme municipal de València, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública (ATLINE/2010/588/46).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6667

Data del DOGV
:   09-12-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/12257

CVE


Data del document
:   27-07-2011

Organisme emissor
:   Agència Valenciana de l'Energia, AVEN

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2011, de la Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a la connexió dels circuits 1 i 2 de la línia elèctrica a 220 kV, doble circuit, Torrent - Patraix - Font de Sant Lluís, en la nova ST Font de Sant Lluís, al terme municipal de València, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública (ATLINE/2010/588/46). [2011/12257]  
  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2010/588/46, incoat pel Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport a instància de Red Eléctrica de España, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions a Erandio (Biscaia), CP 48950, Ribera de Axpe, 5, relatiu a la sol·licitud de 30 de novembre de 2010, sobre autorització administrativa per a la connexió del circuit 1 i 2 de la línia elèctrica a 220 kV, doble circuit, Torrent - Patraix - Font de Sant Lluís, en la nova ST Font de Sant Lluís, al terme municipal de València, província de València, aprovació del projecte tècnic d'execució i declaració, en concret, d'utilitat pública.   
A la mencionada petició s'adjunta el projecte d'execució firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 21 d'octubre de 2010.  
Vist que hi ha en l'expedient contestació de data 1 de març de 2010 a la consulta efectuada per l'empresa peticionària de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, mitjançant la qual es resol no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte de connexió de la línia a 220 kV, D/C, Torrent - Patraix - Font de Sant Lluís, i de la línia a 132 kV Torrent - Font de Sant Lluís, en la nova ST Font de Sant Lluís, a desenvolupar en els terrenys de l'existent ST Font de Sant Lluís al terme municipal de València, sense perjudici de les autoritzacions que corresponga obtenir d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que resulte aplicable.  
Vist que d'acord amb el que s'ha previst en l'article 3.3, apartat c), de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, després de la nova redacció feta per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, en relació amb el que s'ha disposat en l'article 36.3 de l'esmentada llei, va ser sol·licitat per esta Direcció General d'Energia a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç l'informe pertinent, a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.  
A este efecte, amb data 7 de març de 2011 consta informe favorable, emés per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, i vist el document Planificació dels sectors d'electricitat i gas 2008-2016, aprovat per Acord del Consell de Ministres de data 30 de maig de 2008.  
Vist que consten com a antecedents d'esta les següents resolucions de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport:  
- Autorització administrativa de data 2 de juliol de 2008 i aprovació del projecte d'execució de 18 de maig de 2009 per a la construcció de la subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Font de Sant Lluís, ubicada al terme municipal de València, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució.   
- Aprovació del projecte d'execució de 18 de maig de 2009 per a la construcció de la subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Font de Sant Lluís, ubicada al terme municipal de València, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de transport.   
  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 144 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia; i que se n'ha efectuat la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 18 de febrer de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 2 de març de 2011, en el diari Levante, El Mercantil Valenciano de data 22 de febrer de 2011 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de València.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient no s'han presentat al·legacions a la sol·licitud exposada:  
Vist que de conformitat amb el que s'ha establit en el mencionat Decret 88/2005, el Servici Territorial d'Energia va trametre ofici a l'Ajuntament de València, únic afectat per la instal·lació sol·licitada, acompanyat de separata del projecte a l'efecte d'emetre el condicionat tècnic procedent. De la mateixa manera, va ser sol·licitat a l'Ajuntament indicat l'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic municipal d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdues de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.  
L'Ajuntament de València va contestar manifestant que, després de l'examen de la documentació aportada, han sigut consultats els servicis municipals corresponents, i assenyala aquells que no han informat en termini, tots els que han contestat en sentit favorable, sense haver posat cap inconvenient o observació, i aquells altres servicis que han emés informe amb condicionats específics a la instal·lació projectada.  
El mencionat informe s'ha traslladat a l'empresa sol·licitant, que coneix i està d'acord amb el contingut dels condicionats indicats, i manifesta tota la legislació que considera aplicable, inclosa la que es referix a planificació i ordenació territorial o urbanística.  
  
Traslladada la indicada contestació a l'Ajuntament de València, el Servici Municipal de Planejament va ratificar-ne el contingut de l'informe anterior.  
Vist que d'acord amb el que s'ha establit en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual es determinen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va trametre separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si corresponia, els oportuns condicionats, concretament als següents:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que manifesta la seua conformitat amb l'autorització sol·licitada.  
Vist que d'acord amb la sol·licitud i el projecte d'execució presentats, la finalitat que es perseguix amb la connexió de les línies existents que alimenten en l'actualitat el parc intempèrie de la subestació de Font de Sant Lluís, amb la nova subestació compacta ST Font de Sant Lluís, concretament la línia entrada/eixida a la ST Patraix, des de la línia Torrent a Font de Sant Lluís (220kV) i la línia Torrent - Font de Sant Lluís, circuit 2, que en l'actualitat es troba energitzada a 132 kV, està motivada per la nova configuració dels sistemes que milloraran la fiabilitat i l'operativitat de l'explotació, i que proporcionen uns nivells de qualitat i seguretat del subministrament elèctric acordes amb les necessitats de València capital.  
Vist que el projecte presenta un traçat plenament concretat, té entre la seua documentació els plans pertinents a escala adequada, està bastant detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, n'ha emés informe favorable.  
Atés que el projecte reunix una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la major seguretat i la millor funcionalitat de la línia elèctrica, i que estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar, i això sense perjudici d'indemnitzar-los adequadament.  
Atés que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els requisits que s'establix en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric; en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.   
  
Atés que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c de la Llei 54/1997, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Atesa la Resolució de 14 de juliol de 2011, de la secretària autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es deleguen atribucions en el director de l'Agència Valenciana de l'Energia, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 20 de juliol de 2011,  
Esta Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia resol:  
  
Primer  
Autoritzar administrativament a Red Eléctrica de España, SAU, la instal·lació per a la connexió dels circuits 1 i 2 de la línia elèctrica a 220 kV, doble circuit, Torrent - Patraix - Font de Sant Lluís, en la nova ST Font de Sant Lluís, al terme municipal de València, província de València, i les característiques principals de la qual s'indiquen a continuació:  
La línia té el seu origen en el suport número 10032 situat a la ST Font de Sant Lluís (actual) i el final en la posició GIS de la ST Font de Sant Lluís (nova), les principals característiques i trams de la qual són els següents:  
  
I. Tram aeri:   
El traçat es fa per la zona interior de la ST Font de Sant Lluís -existent- des del suport número 10032 fins al suport número 10033, amb una longitud de línia de 92 m.  
Consta de dos circuits, un energitzat a 220 kV, des del suport número 10032, on s'instal·la un joc de creus llargues, fins al suport número 19032, que disposa d'una creu addicional. El segon circuit és de 132 kV, sent el seu traçat des del suport núm. 10032 fins al suport número 10033 (de transició aerosubterrània)  
- Tensió nominal: 220 kV (1a categoria).  
- Freqüència: 50 Hz.  
- Tipologia constructiva: aèria.  
- Nombre de circuits: dos  
- Nombre de conductors per fase: dos.  
- Conductor: cable d'alumini-acer LA-180 (Dúplex-Gull), la secció total del qual és de 381 mm².  
- Cables de fibra òptica i terra: en nombre de dos, són del tipus OPGW-16-48/0, entre els castellets de terra dels suports números 10032 i 10033, a més d'un cable de terra tipus acer-50 entre els altres dos castellets de terra.  
- Aïllament: constituït per cadena de material composite, tipus 11, que van proveïts d'un anell superior i d'un altre inferior d'acer galvanitzat, amb diàmetre màxim de 350 mm.  
- Es desmunta l'actual línia des del suport número 10033 fins al pòrtic de la ST Font de Sant Lluís -actual­-, i es traça la nova línia des de les creus noves d'este suport fins al pòrtic de la subestació.  
  
  
II. Tram subterrani:   
a) Circuit 1, de longitud 122 m.  
Té el seu origen al costat del suport número 19032 (de transició aereosubterrània) i el seu final en la ST Font de Sant Lluís (nova).  
Per a esta actuació es reutilitza el cable actual existent, i el seu traçat va fins a la ST Font de Sant Lluís (nova) en la posició GIS corresponent.  
- Potència màxima de transport: 487,75 MVA.  
- Tensió nominal: 220/127 kV.  
- Nombre de conductors per fase: un.  
- Tipus de cable: de fibra òptica OSGZ1-80, que té el seu recorregut pel tram de canalització en la franja nova, amb aïllament sec XLPE (existent), de coure de 2000 mm² de secció i pantalla metàl·lica de secció 206 mm². La connexió de pantalles es fa del tipus single point.  
  
- La canalització s'executa per rasa entubada, i la profunditat amidada a l'eix de la terna és d'1,15 m.  
b) Circuit 2, amb una longitud de 122 m.  
S'inicia en els terminals exteriors del suport número 19032 (de transició aereosubterrània) per a finalitzar en la ST Font de Sant Lluís (nova).  
- Potència màxima de transport: 522,04 MVA.  
- Tensió nominal: 220/127 kV.  
- Nombre de conductors per fase: un.  
- Tipus de cable: entre els suports números 10032 i 10033 es conserva l'actual instal·lat que és del tipus OPGW-16-48/0. Des del suport número 19032 (de transició aereosubterrània) i per la nova rasa traçada, s'instal·la un cable de fibra òptica tipus OSGZ1-48, d'aïllament sec XLPE (nou), amb conductor de coure de 2500 mm² de secció i pantalla metàl·lica de secció 206 mm². La connexió de pantalles es fa del tipus single point.  
- La canalització es fa per rasa entubada i la profunditat amidada a l'eix de la terna és d'1,15 m.  
c) Circuit 3, té una longitud de 110 m.  
Comença en el suport número 10033 (de transició aereosubterrània) i té el final en la ST Font de Sant Lluís (nova) en la posició GIS corresponent.  
- Potència màxima de transport: 383,64 MVA.  
- Tensió nominal: 132/76 kV.  
Les característiques que el definixen són les mateixes que les indicades abans corresponents al circuit 2: el cable de fibra òptica a partir del suport número 10033 serà, en este cas, del tipus OSGZ1-80 i igualment circula per la nova rasa traçada.  
- Obra civil en el tram subterrani:  
a) Canalització simple circuit.  
La rasa té dimensions d'1 m d'ample i 1,6 m mínim de profunditat, i la instal·lació està constituïda per una terna de cables en l'interior de tubs, de mitja canya en prisma de formigó i soterrats. La fibra òptica s'instal·la en arqueta doble i altres senzilles.  
b) Canalització doble circuit.  
La rasa té unes dimensions de 2 m d'ample i 1,6 m mínim de profunditat i la instal·lació està formada per dos ternes de cables de mitja canya en prisma de formigó i soterrats. La fibra òptica s'instal·la en arqueta doble i altres senzilles.  
Pressupost total: 918.097,40 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució referit a la instal·lació autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 21 d'octubre de 2010, sotmetent-lo a les condicions següents:  
1. La instal·lació haurà de fer-se d'acord amb el projecte presentat.  
  
2. El termini d'execució de l'obra serà de quatre mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització d'este termini, Red Eléctrica de España, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia.   
3. Per a la posada en servici i el manteniment de línies, el titular de la present autorització administrativa haurà de complir tots els requisits de presentació i elaboració que queden determinats en l'article 20 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d'Alta Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
5. La present resolució s'atorga sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten   
Terme municipal: València. Tram aeri  
  
  
  
  
  
Terme municipal: València. Tram subterrani  
  
  
  
  
  
\* \* \* \* \*  
aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.   
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i n'implica la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat; s'informa que se'n farà la publicació igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells als quals, tot i haver-se intentat la notificació, no se'ls haguera pogut efectuar.  
  
Término municipal: Valencia. Tramo aéreo.  
  
  
  
  
  
Término municipal: Valencia. Tramo subterráneo.  
  
  
  
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta podrà interposar-se un recurs d'alçada davant el conseller d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 27 de juliol de 2011.- El director: Antonio Cejalvo Lapeña



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6667, del 09-12-2011 (2011/12257)

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la conexión del circuito 1 y 2 de la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, Torrent - Patraix - Fuente San Luis, en la nueva ST Fuente San Luis, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (ATLINE/2010/588/46).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6667

Fecha DOGV
:   09-12-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/12257

CVE


Fecha del documento
:   27-07-2011

Organismo emisor
:   Agencia Valenciana de la Energía, AVEN

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la conexión del circuito 1 y 2 de la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, Torrent - Patraix - Fuente San Luis, en la nueva ST Fuente San Luis, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (ATLINE/2010/588/46). [2011/12257]  
  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2010/588/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancias de Red Eléctrica de España, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en Erandio (Vizcaya), CP 48950, Ribera de Axpe, 5, relativo a la solicitud de 30 de noviembre de 2010 sobre autorización administrativa para la conexión del circuito 1 y 2 de la Línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, Torrent - Patraix - Fuente San Luis, en la nueva ST Fuente San Luis, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, aprobación del proyecto técnico de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública.   
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 21 de octubre de 2010.  
Resultando que figura en el expediente contestación de fecha 1 de marzo de 2010 a la consulta efectuada por la empresa peticionaria de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de conexión de la línea a 220 kV, D/C, Torrent - Patraix -Fuente San Luis y de la línea a 132 kV Torrent-Fuente San Luis en la nueva ST Fuente San Luis, a desarrollar en los terrenos de la existente ST Fuente San Luis, en el término municipal de Valencia, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que conforme a lo previsto en el artículo 3.3, apartado c), de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, tras su nueva redacción dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, con relación a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la citada Ley, fue solicitado por esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el informe pertinente a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 7 de marzo de 2011 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y visto el documento de Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008.  
Resultando que figuran como antecedentes de la presente las siguientes resoluciones de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte:  
Autorización administrativa de fecha 2 de julio de 2008 y aprobación del proyecto de ejecución de 18 de mayo de 2009 para la construcción de la subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Fuente de San Luis, ubicada en el término municipal de Valencia, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución.   
Aprobación del proyecto de ejecución de 18 de mayo de 2009 para la construcción de la subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Fuente de San Luis, ubicada en el término municipal de Valencia, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de transporte.   
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 18 de febrero de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 2 de marzo de 2011, en el diario Levante, El Mercantil Valenciano, de fecha 22 de febrero de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones a la solicitud expuesta:  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el mencionado Decreto 88/2005, fue remitido oficio por el Servicio Territorial de Energía al Ayuntamiento de Valencia, único afectado por la instalación solicitada, acompañando separata del proyecto, a efectos de emitir el condicionado técnico procedente. De igual forma fue solicitado al Ayuntamiento referido el informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico municipal, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.  
El Ayuntamiento de Valencia contestó manifestando que, tras el examen de la documentación aportada, han sido consultados los servicios municipales correspondientes, señalando aquellos que no han informado en plazo, cuantos han contestado en sentido favorable, sin haber opuesto reparo u observación alguna, y aquellos otros servicios que han informado con condicionados específicos a la instalación proyectada.  
Del mencionado informe se ha dado traslado a la empresa solicitante, que conoce y es conforme con el contenido de los condicionados referidos, manifestando cuanta legislación considera de aplicación incluida la que se refiere a planificación y ordenación territorial o urbanística.  
Trasladada la referida contestación al Ayuntamiento de Valencia, el Servicio Municipal de Planeamiento ratificó el contenido de su informe anterior.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, manifestando su conformidad con la autorización solicitada.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la conexión de las líneas existentes que alimentan en la actualidad el parque intemperie de la subestación de Fuente San Luis, con la nueva subestación compacta ST Fuente San Luis, concretamente la Línea entrada/salida a la ST Patraix desde la línea Torrent a Fuente San Luis (220kV) y la línea Torrent - Fuente San Luis, circuito 2, que en la actualidad se encuentra energizada a 132 kV, viene motivada por la nueva configuración de los sistemas que mejorarán la fiabilidad y operatividad de la explotación, proporcionando unos niveles de calidad y seguridad del suministro eléctrico acordes con las necesidades de Valencia capital.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que el título VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.   
Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando la Resolución de 14 de julio de 2011, de la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio, por la que se delegan atribuciones en el director de Agencia Valenciana de la Energía, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 20 de julio de 2011,  
Esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía resuelve:  
  
Primero  
Autorizar administrativamente a Red Eléctrica de España, SAU la instalación para la conexión del circuito 1 y 2 de la Línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, Torrent - Patraix - Fuente San Luis en la nueva ST Fuente San Luis, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia y cuyas características principales se indican a continuación:  
  
La línea tiene su origen en el apoyo número 10032 sito en la ST Fuente San Luis (actual) y el final en la posición GIS de la ST Fuente San Luis (nueva), cuyas principales características y tramos son los siguientes:  
  
I. Tramo aéreo:   
El trazado se realiza por la zona interior de la ST Fuente San Luis -existente- desde el apoyo número 10032 hasta el apoyo número 10033, con una longitud de línea de 92 m.  
Consta de dos circuitos, uno energizado a 220 kV, desde el apoyo número 10032, en donde se instala un juego de crucetas largas, hasta el apoyo número 19032, que dispone de una cruceta adicional. El segundo circuito es de 132 kV, siendo su trazado desde el apoyo número 10032 hasta el apoyo número 10033 (de transición aéreo-subterránea)  
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Tipología constructiva: aérea.  
- Número de circuitos: dos  
- Número de conductores por fase: dos.  
- Conductor: cable de aluminio-acero LA-180 (Dúplex-Gull), cuya sección total es de 381 mm2.  
- Cables de fibra óptica y tierra: En número de dos, son del tipo OPGW-16-48/0, entre los castilletes de tierra de los apoyos números10032 y 10033, además de un cable de tierra tipo acero-50 entre los otros dos castilletes de tierra.  
- Aislamiento: Constituido por cadena de material composite, tipo 11, que van provistos de un anillo superior y otro inferior de acero galvanizado, con diámetro máximo de 350 mm.  
- Se desmonta el actual tendido desde el apoyo número 10033 hasta el pórtico de la ST Fuente San Luis -actual-, trazándose el nuevo tendido desde las crucetas nuevas de dicho apoyo hasta el pórtico de la subestación.  
  
II. Tramo subterráneo:   
a) Circuito 1, de longitud 122 m.  
Tiene su origen junto al apoyo número 19032 (de transición aéreo subterránea) y su final en la ST Fuente San Luis (nueva).  
Para esta actuación se reutiliza el cable actual existente, siendo su trazado hasta la ST Fuente San Luis (nueva) en la posición GIS correspondiente.  
- Potencia máxima de transporte: 487,75 MVA.  
- Tensión nominal: 220/127 kV.  
- Número de conductores por fase: uno.  
- Tipo de cable: De fibra óptica OSGZ1-80 que tiene su recorrido por el tramo de canalización en la franja nueva, con aislamiento seco XLPE (existente), de cobre de 2000 mm2 de sección y pantalla metálica de sección 206 mm2. La conexión de pantallas se hace del tipo single point.  
- La canalización se ejecuta por zanja entubada, siendo la profundidad medida al eje de la terna, de 1,15 m.  
b) Circuito 2, con una longitud de 122 m.  
Se inicia en los terminales exteriores del apoyo número 19032 (de transición aéreo subterránea) para finalizar en la ST Fuente San Luis (nueva).  
- Potencia máxima de transporte: 522,04 MVA.  
- Tensión nominal: 220/127 kV.  
- Número de conductores por fase: uno.  
- Tipo de cable: entre los apoyos números 10032 y 10033 se conserva el actual instalado que es del tipo OPGW-16-48/0. Desde el apoyo número 19032 (de transición aéreo-subterránea) y por la nueva zanja trazada, se instala un cable de fibra óptica tipo OSGZ1-48, de aislamiento seco XLPE (nuevo), con conductor de cobre de 2500 mm2 de sección y pantalla metálica de sección 206 mm2. La conexión de pantallas se hace del tipo single point.  
- La canalización se realiza por zanja entubada, siendo la profundidad medida al eje de la terna, de 1,15 m.  
c) Circuito 3, tiene una longitud de 110 m.  
Comienza en el apoyo número 10033 (de transición aéreo subterránea), siendo su final en la ST Fuente San Luis (nueva) en la posición GIS correspondiente.  
- Potencia máxima de transporte: 383,64 MVA.  
- Tensión nominal: 132/76 kV.  
Las características que lo definen son las mismas que la antes referidas correspondientes al circuito 2: el cable de fibra óptica a partir del apoyo nº 10033 será, en este caso, del tipo OSGZ1-80 e igualmente discurre por la nueva zanja trazada.  
- Obra civil en el tramo subterráneo:  
a) Canalización simple circuito.  
La zanja tiene dimensiones de 1 m de ancho y 1,6 m mínimo de profundidad, y la instalación está constituida por una terna de cables en el interior de tubos, embebidos en prisma de hormigón y enterrados. La fibra óptica se instala en arqueta doble y otras sencillas.  
b) Canalización doble circuito.  
La zanja tiene unas dimensiones de 2 m de ancho y 1,6 m mínimo de profundidad y la instalación está formada por dos ternas de cables embebidos en prisma de hormigón y enterrados. La fibra óptica se instala en arqueta doble y otras sencillas.  
Presupuesto total: 918.097,40 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la instalación autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 21 de octubre de 2010, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de cuatro meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía.   
3. Para la puesta en servicio y mantenimiento de líneas, el titular de la presente autorización administrativa deberá dar cumplimiento a cuantos requisitos de presentación y elaboración quedan determinados en el artículo 20 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones   
Terme municipal: València. Tram aeri  
  
  
  
  
  
Terme municipal: València. Tram subterrani  
  
  
  
  
  
\* \* \* \* \*  
que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.   
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Término municipal: Valencia. Tramo aéreo.  
  
  
  
  
  
Término municipal: Valencia. Tramo subterráneo.  
  
  
  
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
   
Valencia, 27 de julio de 2011.- El director: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML