Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4098, del 02-10-2001 (2001/9037)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament Iberdrola, SA, s'aprova el projecte d'execució i es declara en concret la utilitat pública de la línia elèctrica aèria a 132 kV de doble circuit, situada al terme municipal de Cocentaina (Alacant), que alimenta la subestació de Cocentaina, mitjançant entrada/eixida en aquesta des de la línia elèctrica d'igual tensió denominada Urrutia-Alcoi-Xixona-Sant Vicent del Raspeig.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4098

Data del DOGV
:   02-10-2001

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2001/9037

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament Iberdrola, SA, s'aprova el projecte d'execució i es declara en concret la utilitat pública de la línia elèctrica aèria a 132 kV de doble circuit, situada al terme municipal de Cocentaina (Alacant), que alimenta la subestació de Cocentaina, mitjançant entrada/eixida en aquesta des de la línia elèctrica d'igual tensió denominada Urrutia-Alcoi-Xixona-Sant Vicent del Raspeig. [2001/A9037]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, a instància d'Iberdrola, SA, relatiu al projecte de la línia elèctrica aèria a 132 kV de doble circuit, situada al terme municipal de Cocentaina (Alacant), que alimenta la subestació de Cocentaina, mitjançant entrada/eixida en aquesta des de la línia elèctrica d'igual tensió denominada Urrutia-Alcoi-Xixona-Sant Vicent del Raspeig.
  
Atés que la sol·licitud d'autorització indicada ha seguit la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; el Decret 2.619/1966, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/19666, de 18 de març, sobre Expropiació Forçosa i Sancions en Matèria d'Instal·lacions Elèctriques; la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric; el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental; i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana sobre Impacte Ambiental.
  
Atés que durant el període d'informació pública no s'hi han presentat al·legacions, i que, amb data 26 de juny de 2001, la Conselleria de Medi Ambient va formular una declaració d'impacte ambiental en què estimava acceptable, a efectes únicament mediambientals i sense perjudici de les autoritzacions sectorials que li siguen d'aplicació, el projecte de línia elèctrica a 132 kV doble circuit, entrada i eixida a subestació transformadora de Cocentaina, al terme municipal de Cocentaina (Alacant), atenent al que s'ha disposat en l'estudi d'impacte ambiental i sempre que es complisquen les mesures protectores i correctores proposades en aquest i el condicionat que apareix en el punt primer de la declaració d'impacte ambiental.
  
Atés que la finalitat que es persegueix amb l'establiment de la línia és millorar la qualitat de servei i cobrir la demanda d'energia elèctrica de la zona, en incorporar a la xarxa general d'energia elèctrica la nova subestació de Cocentaina, descarregant la transformació de la ST d'Alcoi.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Iberdrola, SA, la instal·lació de la línia elèctrica aèria a 132 kV de doble circuit, situada al terme municipal de Cocentaina (Alacant) que alimenta la subestació de Cocentaina, mitjançant entrada/eixida en aquesta des de la línia elèctrica d'igual tensió denominada Urrutia-Alcoi-Xixona-Sant Vicent, les característiques principals de la qual són les següents:
  
- Tensió nominal: 132 kV.
  
- Nombre de circuits: dos (doble circuit) en disposició d'hexàgon.
  
- Longitud: 32 metres (entrada i eixida en la subestació de Cocentaina).
  
- Conductor: un per fase, cable alumini-acer de 281,1 mil·límetres quadrats de secció total, tipus Hawk.
  
- Suports: un, metàl·lic tipus 657 especial.
  
- Aïllament: cadena d'aïlladors de vidre de 10 elements tipus U100BS.
  
- Potència màxima que es transportarà per circuit: 131 MVA.
  
- Nombre de cables de terra i característiques: 2 d'acer galvanitzat tipus Ac 50.
  
- Origen: suport núm. 192 línia denominada Urrutia-Alcoi-Xixona-Sant Vicent del Raspeig.
  
- Final: ST Cocentaina.
  
- Pressupost: 6.940.403 pessetes (41.712,662 euros).
  
Segon
  
Declarar en concret la utilitat pública de la línia elèctrica aèria a 132 kV de doble circuit, situada al terme municipal de Cocentaina (Alacant), que alimenta la subestació de Cocentaina, mitjançant entrada/eixida en aquesta des de la línia elèctrica d'igual tensió denominada Urrutia-Alcoi-Xixona-Sant Vicent, als efectes assenyalats en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i la urgent ocupació dels béns i drets afectats que s'indiquen a continuació, de conformitat amb l'article 54 de l'esmentada llei:
  
Tercer
  
Aprovar el projecte d'execució, sotmetent-lo a les següents condicions:
  
1. Prèviament a les obres, el titular haurà de tenir l'informe favorable de la Conselleria de Cultura, Ciència i Educació, d'acord amb el punt primer de la declaració d'impacte ambiental.
  
2. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
3. El termini de posada en marxa serà de tres mesos comptats a partir de la notificació de la present resolució.
  
4. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
5. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
A més a més, caldrà complir els condicionaments mediambientals descrits en la declaració d'impacte ambiental de la Conselleria de Medi Ambient de 26 de juny de 2001.
  
La present resolució s'emet sense perjudicis i independentment de les llicències, els permisos o les autoritzacions que pogueren ser necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que hi resulten aplicables.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4098, del 02-10-2001 (2001/9037)

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica aérea a 132 kV de doble circuito, situada en el término municipal de Cocentaina (Alicante) que alimenta a la subestación de Cocentaina mediante entrada/salida en la misma desde la línea eléctrica de igual tensión denominada Urrutia-Alcoy-Jijona-San Vicente del Raspeig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4098

Fecha DOGV
:   02-10-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2001/9037

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica aérea a 132 kV de doble circuito, situada en el término municipal de Cocentaina (Alicante) que alimenta a la subestación de Cocentaina mediante entrada/salida en la misma desde la línea eléctrica de igual tensión denominada Urrutia-Alcoy-Jijona-San Vicente del Raspeig. [2001/A9037]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a instancia de Iberdrola, SA, relativo al proyecto de la línea eléctrica aérea a 132 kV de doble circuito, situada en el término municipal de Cocentaina (Alicante), que alimenta a la subestación de Cocentaina mediante entrada/salida en la misma desde la línea eléctrica de igual tensión denominada Urrutia-Alcoy-Jijona-San Vicente del Raspeig.
  
Considerando que la solicitud de autorización indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/19666, de 18 de marzo, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, sobre Impacto Ambiental.
  
Considerando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, y que con fecha 26 de junio de 2001 la Conselleria de Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental estimando aceptable, a los solos efectos medioambientales, y sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de línea eléctrica a 132 kV doble circuito, entrada y salida en subestación transformadora de Cocentaina, en el término municipal de Cocentaina (Alicante), atendiendo a lo dispuesto en el estudio de impacto ambiental y siempre que se cumplan las medidas protectoras y correctoras propuestas en el mismo y el condicionado que aparece en el punto primero de la declaración de impacto ambiental.
  
Considerando que la finalidad que se persigue con el establecimiento de la línea es mejorar la calidad de servicio y cubrir la demanda de energía eléctrica de la zona, al incorporar a la red general de energía eléctrica la nueva subestación de Cocentaina, descargando la transformación de la ST de Alcoy.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Iberdrola, SA, la instalación de la línea eléctrica aérea a 132 kV de doble circuito, situada en el término municipal de Cocentaina (Alicante), que alimenta a la subestación de Cocentaina mediante entrada/salida en la misma desde la línea eléctrica de igual tensión denominada Urrutia-Alcoy-Jijona-San Vicente del Raspeig, cuyas características principales son las siguientes:
  
- Tensión nominal: 132 Kv.
  
- Número de circuitos: dos (doble circuito) en disposición hexágono.
  
- Longitud: 32 metros (entrada y salida en la subestación de Cocentaina).
  
- Conductor: uno por fase, cable aluminio-acero de 281,1 milímetros cuadrados de sección total, tipo Hawk.
  
- Apoyos: uno, metálico tipo 657 especial.
  
- Aislamiento: cadena de aisladores de vidrio de 10 elementos tipo U100BS.
  
- Potencia máxima a transportar por circuito: 131 MVA.
  
- Número de cables de tierra y características: dos de acero galvanizado tipo Ac 50.
  
- Origen: apoyo número 192 línea denominada Urrutia-Alcoy-Jijona-San Vicente del Raspeig.
  
- Final: ST Cocentaina.
  
- Presupuesto: 6.940.403 pesetas (41.712,662 euros).
  
Segundo
  
Declarar en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica aérea a 132 kV de doble circuito, situada en el término municipal de Cocentaina (Alicante), que alimenta a la subestación de Cocentaina mediante entrada/salida en la misma desde la línea eléctrica de igual tensión denominada Urrutia-Alcoy-Jijona-San Vicente del Raspeig a los efectos señalados en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados que se relacionan a continuación, conforme al artículo 54 de la citada ley:
  
Tercero
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Previamente a las obras el titular deberá contar con el informe favorable por parte de la Conselleria de Cultura, Ciencia y Educación, de acuerdo con el punto primero de la declaración de impacto ambiental.
  
2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
3. El plazo de puesta en marcha será de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
4. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
5. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
Además, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la declaración de impacto ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente de 26 de junio de 2001.
  
La presente resolución se emite sin perjuicios e independientemente de las licencias, permisos o autorizaciones que pudieran ser necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML