Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8865, del 24-07-2020 (2020/5933)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, per a la instal·lació de distribució d'energia elèctrica denominada, «Línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV d'entrada/eixida en la subestació «ST Xest 132/20 kV», des del circuit «Xiva-Vilamarxant» de la línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV doble circuit «Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant»», titularitat d'I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, situada al terme municipal de Xest i Xiva, província de València, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació . [2020/5933]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8865

Data del DOGV
:   24-07-2020

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2020/5933

CVE


Data del document
:   03-06-2020

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, per a la instal·lació de distribució d'energia elèctrica denominada, «Línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV d'entrada/eixida en la subestació «ST Xest 132/20 kV», des del circuit «Xiva-Vilamarxant» de la línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV doble circuit «Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant»», titularitat d'I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, situada al terme municipal de Xest i Xiva, província de València, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació [Expedient ATLINE/2018/32/46]. [2020/5933]  
  
Antecedents  
Amb data 9 de febrer de 2018, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, imprés normalitzat sol·licitant:  
- Autorització administrativa prèvia per a la construcció de la instal·lació de la xarxa de distribució denominada, «Línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV d'entrada/eixida en la subestació ??ST Xest 132/20 kV», des del circuit «Xiva-Vilamarxant» de la línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV doble circuit «Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant»», situada al terme municipal de Xest i Xiva, província de València,  
- Autorització administrativa de construcció per a la instal·lació a construir (anteriorment denominada aprovació del projecte tècnic),  
- i declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquesta petició s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic d'execució «Línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, Xiva-Vilamarxant i Bunyol-Vilamarxant E/S en ST Xest del circuit Xiva - Vilamarxant (sic)», de data gener de 2018, per a l'execució de les instal·lacions citades, signat per persona tècnica titulada competent, acompanyat de declaració responsable d'aquesta, de data 5 de febrer de 2018,  
- Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte, tal com estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric,  
- Document amb la relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren de necessària expropiació per a l'establiment de la citada infraestructura, a l'efecte del reconeixement, en concret, de la utilitat pública d'aqueixes instal·lacions, i  
- Separata per a l'obtenció del condicionat tècnic dels ajuntaments de Xest i Xiva, i del Servei Territorial d'Urbanisme de València.  
  
Amb data 21 de maig de 2018, la interessada va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat.  
Posteriorment, amb data 6 de setembre de 2018, i previ al requeriment que a l'efecte va realitzar el Servei Territorial, la interessada va presentar els precitats documents signats digitalment.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATLINE/2018/32/46, incoat a l'efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
Amb data 9 de juliol de 2019, es va publicar en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (núm. 129), la inscripció del canvi de denominació social d'Iberdrola Distribució Elèctrica, SA Unipersonal, per la denominació «I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal».  
En el mateix sentit, a data de la present, I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible des del lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats citades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Els punts de connexió, origen i final, de la instal·lació sol·licitada són titularitat d'Iberdrola Distribució Elèctrica, SA Unipersonal.  
En l'origen, la línia es connectarà a la línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV doble circuit «Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant», concretament al circuit «Xiva-Vilamarxant», per a això es col·locarà sota la traça d'aquesta, entre els suports 34 i 35, un nou suport denominat 34.1, i derivarà del circuit «Xiva-Vilamarxant» una línia de doble circuit en una única obertura per a fer entrada/eixida en la subestació ST Xest. El punt final de la línia serà el pòrtic de la subestació, concretament en les posicions de línia d'intempèrie previstes a l'efecte. Per a col·locar el nou suport sota la línia serà necessari el moviment i adequació dels conductors dels dos circuits de l'obertura compresa entre els suports 34 i 35. Es completa la instal·lació amb l'estesa d'un nou cable de fibra òptica entre el suport 33 i la subestació, per a la connexió de les comunicacions en la ST Xest.  
  
Consta com a antecedent rellevant l'autorització administrativa de la subestació ST Xest, a la qual fa entrada/eixida la línia objecte d'aquesta autorització:  
- Resolució del 25 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la instal·lació elèctrica de distribució de la nova subestació transformadora «ST Xest» (132/20 kV), situada al municipi de Xest, província de València, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació [Expedient ATASCT/2017/98/46].  
Als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, i l'article 144 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública, van ser objecte conjuntament d'informació pública durant el termini reglamentari en:  
  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 31 de gener de 2019 (DOGV 8476), amb correcció d'errors de data 2 de maig de 2019 (DOGV 8539).  
- el Butlletí Oficial de la Província de València, de 22 de novembre de 2018 (BOP núm. 225), amb correcció d'errors de data 15 d'abril de 2019 (BOPB núm. 73).  
- el diari Levante-EMV, edició Comunitat Valenciana de 29 de maig de 2019, amb correcció d'errades en el mateix diari i data.  
  
Així mateix, el projecte ha sigut exposat per a consulta pública en l'adreça electrònica www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellà i www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valencià, en l'apartat «Informació pública».  
Amb la mateixa finalitat el servei territorial va remetre aquestes sol·licituds i la correcció d'errades en la relació de béns i drets afectats, als ajuntaments de Xest i Xiva, per a la seua exposició al tauler d'anuncis, requerint-los per tal que, una vegada finalitzat el període de publicitat, li remeteren diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que obra en l'expedient, no han sigut presentades al·legacions.  
Conforme al que es preveu en l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, i en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el servei territorial va sol·licitar en el mateix acte als ajuntaments de Xiva i de Xest, i al Servei Territorial d'Urbanisme, informe a fi de recaptar les al·legacions que escaients sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que hi resultara d'aplicació, així com informe prestant conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si fa el cas, el condicionat tècnic escaient, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de Xiva. Obra en l'expedient notificació d'aqueix ajuntament, en la qual es transcriu la Resolució d'Alcaldia núm. 877/19, de data 14.08.2019, per la qual de conformitat amb l'informe de l'arquitecte tècnic municipal transcrit, es resol comunicar la conformitat amb la sol·licitud d'autorització amb els següents condicionants:  
  
- Ha d'imposar-se al promotor de l'obra la condició d'obtenció de la llicència d'obres corresponent, i  
- Deu el promotor aplicar les mesures de seguretat contingudes en l'art. 118 de les normes subsidiàries de Xiva, aprovades definitivament el 27.09.1983, sobre mesures durant l'execució de les obres, i les contemplades en l'estudi de seguretat i salut del projecte.  
Remés l'escrit a la interessada, aquesta presenta conformitat parcial amb l'informe, en presentar objeccions al requeriment de l'obtenció de la llicència d'obres, manifestant que aquest projecte s'ha tramitat a l'empara de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, modificada per la Llei 16/2008, de 22 de desembre, per la qual cosa no es troba sotmesa a llicència d'obres, tal com estableix l'article 75 d'aquesta norma.  
Remesos les citades objeccions de la interessada a l'ajuntament, i no constant nou escrit de condicionats d'aquesta, s'entén la conformitat de la mateixa amb la instal·lació objecte d'aquesta autorització.  
- No figuren en l'expedient els informes sol·licitats a l'Ajuntament de Xest i al Servei Territorial d'Urbanisme, malgrat la reiteració efectuada pel servei territorial.  
Consta en l'expedient còpia de la declaració d'impacte ambiental (DIA), de data 23 de març de 2018 (Expedient 2/2018-AIA), de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, publicada en el DOGV núm. 8290, de data 9 de maig de 2018, en la qual s'estima acceptable, als efectes ambientals, i sense perjudici de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicable, el projecte d'execució de la nova subestació elèctrica ST Xest 132/20 kV, així com la línia d'entrada/eixida a la subestació, des de la línia L/132 kV Xiva-Vilamarxant, previstos en la parcel·la 787 del polígon 32 del terme municipal de Xest, promogut per E-Cross Circuit Xest, SL, i Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, sempre que es desenvolupen d'acord amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental, i altra documentació que obra en l'expedient, així com els condicionats establits en aquesta declaració d'impacte ambiental.  
  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i a avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, ve determinada per la connexió a la xarxa de distribució de la nova ST Xest 132/20 kV, autoritzada mitjançant Resolució del 25 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, la qual, com ja es va justificar en la citada resolució, era requerida a fi d'incrementar la dotació de potència elèctrica per al subministrament de la zona i atendre així el futur desenvolupament de sectors industrials previstos al sud del terme municipal de Xest.  
D'altra banda, ha d'entendre's que la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema, tenint en consideració que la instal·lació en qüestió forma part d'un conjunt d'actuacions, la fi de les quals és atendre les necessitats d'infraestructura elèctrica de la zona, en atenció a l'indicat en l'informe de condicions tècniques d'accés i connexió de la distribuïdora elèctrica de la zona.  
A l'efecte de la seua justificació ha d'indicar-se que la nova línia de 132 kV d'entrada/eixida a la nova «ST Xest», objecte de la present resolució, ha sigut prevista en els plans d'inversió anual i triennals presentats per la llavors denominada Iberdrola Distribució Elèctrica, SA Unipersonal, concretament:  
- En el pla d'inversió anual 2018 i triennal 2018-2020, informats favorablement per aquesta direcció general, es recollia l'actuació «Xest ST. NOVA LÍNIA 132 kV E/S DE L/132 kV VILAMARXANT-XIVA», com a inversió prevista per al 2018, codi d'obra 100593712, amb inversió bruta de 388.083,00 ?, i ingressos previstos sufragats per tercers de 384.000,00 ?.  
- En el pla d'inversió anual 2020 i triennal 2020-2022, es va recollir una actualització del citat projecte en relació amb la data de posada en servei prevista per al 2019, i es modificà la inversió bruta a un valor sensiblement inferior de 168.953,00 ?, sense que en aquest cas s'hagen especificat els ingressos previstos sufragats per tercers.  
- Finalment, en el pla d'inversió anual 2021 i triennal 2021-2022, es va actualitzar la data de posada en servei prevista per a l'any 2020.  
  
Ha d'assenyalar-se que no consta, al dia de la data, que la Secretaria d'Estat d'Energia de l'administració general de l'Estat haja aprovat la quantia màxima dels plans d'inversions de la xarxa de distribució per a l'any 2018, 2019 i 2020, a Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU.  
  
Consta en l'expedient còpia del Conveni d'electrificació del parc empresarial Polígon Ciutat Circuit, de Xest, de data 8 de març de 2017, entre Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, i l'urbanitzador E-Cross Circuit Xest, SL, en el qual es contempla que Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, executarà amb càrrec al sol·licitant, això és E-Cross Circuit Xest, SL, la instal·lació objecte de la present autorització, amb l'abast i en els termes indicats en l'expositiu quart, apartat 1, d'acord amb les condicions de l'annex I a aquest conveni.  
  
Consta escrit de remissió d'aquest expedient i informe favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, així com proposada de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest departament.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest, radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment.  
D'acord amb l'article 38.1 de la Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'article 37 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'administració per als qui estiguen exercint l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (conforme a la nova terminologia introduïda per la citada Llei 24/2013).  
  
El projecte de connexió de la línia elèctrica de 132 kV a la subestació elèctrica, constitueix un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària (article 7.1, d'acord amb les previsions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental), en quedar inclòs en l'annex I epígraf 2.g del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, de desenvolupament de la Llei 2/1989, i modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març.  
D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en tractar-se d'una instal·lació de distribució, amb tensió igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
D'acord amb l'article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. Conforme a l'article 55.1 d'aquesta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i per a això hi hauran d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar són aplicables el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, tal com preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Per ser el present procediment relatiu a l'autorització administrativa d'una línia de distribució d'energia elèctrica de tensió igual o superior a 132 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, és aplicable el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic» d'aquesta norma legal.  
En aplicació de la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'acorda la continuació de determinats procediments i tràmits administratius, conforme al que es preveu en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (DOGV 8804, de 05.05.2020), escau la continuació en la tramitació del procediment administratiu d'autorització de la instal·lació objecte d'aquesta resolució.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia per a la construcció de la instal·lació de la xarxa de distribució denominada Línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV d'entrada/eixida en la subestació ST Xest 132/20 kV, des del circuit «Xiva-Vilamarxant» de la línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV doble circuit «Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant», titularitat d'I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, situada al terme municipal de Xest i Xiva, província de València.  
D'acord amb la documentació tècnica presentada, la present autorització comprén:  
- Moviment i adequació dels conductors de la línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV doble circuit «Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant», en les obertures compreses entre els suports 34 i 35, per a facilitar la col·locació del nou suport 34.1.  
- Col·locació d'un nou suport denominat 34.1, entre els suports existents 34 i 35, i sota la traça de la línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV doble circuit «Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant».  
- Construcció d'una única obertura de línia de 132 kV de doble circuit (per a entrada-eixida) a la ST Xest, amb connexió en el circuit «Xiva-Vilamarxant» de la línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV doble circuit «Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant», entre el nou suport 34.1 i el pòrtic de la subestació (posicions de línia), amb una longitud de 29 metres.  
- Estesa d'un nou cable de fibra òptica entre el suport 33 i la subestació, per a la connexió de les comunicacions en la ST Xest.  
  
Les característiques administratives i tècniques de la instal·lació elèctrica a construir són:  
  
Característiques generals  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Primera  
Zona aplicada B  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 132  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 145  
Tensió suportada a freqüència industrial sota pluja (50 Hz) (kV eficaç) 320  
Tensió suportada a impuls tipus rac 1,2/50 s (kV cresta) 550  
Longitud afecció sobre línia existent(m) 694,33  
Longitud total tram nou aeri(m) 29  
Circuits (nom) 2 («Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant»)  
Municipis afectats Xiva i Xest  
Província afectada València  
Origen instal·lació tram nou Nou suport núm. 34.1 des del circuit «Xiva-Vilamarxant» de la Línia de 132 kV D/C «Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant»  
Final instal·lació tram nou Pòrtic ST Xest (posicions de línia)  
  
  
Característiques dels materials  
(nou tram AP. 34.1 fins a pòrtic ST)  
Tipus de conductor de fase 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK)  
Material conductor de fase Alumini-Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 281,1  
Potència admissible (MVA x circuit) 133  
Nombre de conductors per fase 1  
Nombre de circuits 2  
Longitud total tram nou aeri(m) 29  
Configuració Hexàgon  
Tipus de cable de terra AC-50  
Secció total del cable de terra (mm²) 48,5  
Tipus de conductor de fibra òptica OPGW12-80 (des d'AP. 35 fins a pòrtic ST) i OPGW 16-48 (des d'AP. 33 fins a pòrtic ST)  
Tipus d'aïllador (material) U120AB132P (48 03 251) (composite)  
Nombre total de suports línia (numeració) 1 (34.1)  
Tipus de suports (i núm. de cada tipus) 12E190/B18 amb 9 creueres C.O (1)  
Funció Derivació  
Forma dels suports De gelosia metàl·lica i secció quadrada, amb un cap de 9 creueres, formada per un armat en hexàgon per a la derivació i un altre en bandera a 90º per a amarrament del circuit passant.  
Material dels suports Metàl·lics amb perfils angulars de costats iguals i xapes fabricats en acer laminat i galvanització en calent en qualitats S355J2 i S275JR, i unions amb caragols de mètriques M16 i/o M20 (UNEIX 17115) fabricats en acer de qualitat 5.6 i grau C.  
Fonamentació Fonamentacions monobloc, una per pota, massissa de formigó en massa, segons dimensions de projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte.  
  
  
Característiques dels materials  
(tram existent AP. 33 fins a AP. 35)  
Tipus de conductor de fase 242-AL1/56-ST1A (HEN)  
Material conductor de fase Alumini-Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 297,6  
Potència admissible (MVA x circuit) 134  
Nombre de conductors per fase 1  
Nombre de circuits 2  
Longitud afecció sobre línia existent(m) 694,33  
Configuració Hexàgon  
Tipus de cable de terra AC-50  
Secció total del cable de terra (mm²) 48,5  
  
  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de dos-cents trenta-dos mil nou-cents huitanta-quatre euros amb quaranta-quatre cèntims (232.984,44 ?), valor que consta en el projecte d'execució. Deu no obstant això, assenyalar-se als efectes oportuns que el projecte va ser valorat de forma sensiblement diferent en els plans d'inversió de la distribuïdora cessionària i en el conveni que aquesta va signar amb el promotor després de l'acceptació de les condicions tècniques i econòmiques de subministrament. Concretament:  
El valor d'inversió bruta consignat sota el codi d'obra 100593712, corresponent a aquesta actuació en els plans d'inversió 2018 i 2018-2020 va ser de 388.083,00 ?, quantitat aquesta que estava prevista fos sufragada en 384.000,00 - per tercers (el promotor de l'actuació urbanística); posteriorment en els plans d'inversió 2020 i 2020-2022 la primera quantitat es va actualitzar a 168.953,00 ?, sense que en aquests plans es fera referència a la quantitat sufragada per tercers.  
- En el conveni, de 8 de març de 2017, entre la distribuïdora i E-Cross Circuit Xest, SL (promotor i sol·licitant de subministrament), es va quantificar (de forma determinada i concreta, amb assenyalament de forma i lloc de pagament) l'import de l'actuació de la línia d'entrada/eixida de 132 kV objecte de la present resolució en 335.000 ?, IVA exclòs.  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Conforme al que es disposa en la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, el projecte de construcció de la instal·lació objecte de la present autorització té les prevalences previstes en els seus articles 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de la citada llei, en la redacció donada per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte de la present autorització no estarà sotmesa a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, tot això sense perjudici d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament, podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció de la instal·lació autoritzada en el punt primer d'aquesta resolució, segons el projecte tècnic d'execució presentat, redactat per persona tècnica titulada competent, acompanyat de declaració responsable d'aquesta, de data 5 de febrer de 2018, habilitant I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel seu titular. En cas que fos necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent autorització.  
  
2. La instal·lació a executar complirà el que s'estableix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de nou (9) mesos des de l'endemà a la seua notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta del mateix mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a l'efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Conforme al que es disposa en el punt Primer de la Declaració d'Impacte Ambiental formulada amb data del 23 de març de 2018, per la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (publicada en el DOGV núm. 8290, de data 09.05.2018), addicionalment a les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i altres documents que obren en l'expedient, es contemplaran les condicions següents:  
a) Han d'incorporar-se les previsions del Decret 7/2004, de 23 de gener, que estableix el plec de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals durant l'execució de les obres i tasques de manteniment, donada la presència de terreny forestal a menys de 500 m.  
b) Hauran d'adoptar-se les mesures de restauració vegetal dels talussos externs de la subestació, segons informa l'òrgan competent en matèria de paisatge.  
c) Les accions incloses en el programa de vigilància i seguiment ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
d) Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, haurà de ser comunicada a l'òrgan ambiental competent que establirà, si escau, l'aplicació de noves mesures correctores.  
5. Als efectes previstos en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, comunicarà a l'òrgan ambiental la data de començament d'execució del present projecte autoritzat.  
6. El titular de la present resolució vindrà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
7. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat de complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
8. Sense perjudici del previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries, durant les obres i quan finalitzen aquestes, en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
9. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, acreditant que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques, i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme l'indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
10. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de deu (10) dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general.  
11. Aquesta direcció general, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació autoritzada en el punt primer de la present resolució, concretant-se amb l'afecció a les finques particulars incloses en la relació de l'annex I de la present resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre.  
  
Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació a l'efecte de l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i adquireix I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis dels mateixos i zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
- La publicació de la present resolució en el Boletín Oficial del Estado, a l'efecte de notificació de la present resolució, quan els interessats siguen desconeguts (conforme a l'annex I), s'ignore el lloc de la notificació o bé, intentada aquesta, no s'haguera pogut practicar, tot això d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
- La notificació de la present resolució a I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, a E-CROSS CIRCUIT Xest, SL, en la seua condició d'interessat com a promotor d'aquesta instal·lació de distribució; a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització; les que han emés, o degueren emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució; i les que van informar, o degueren informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats; així com als restants interessats en l'expedient, conforme al que es preveu en l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Annex I  
Relació de béns i drets afectats per la instal·lació elèctrica de distribució de la «Línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV d'entrada/eixida en la subestació ??ST Xest 132/20 kV», des del circuit «Xiva-Vilamarxant» de la línia elèctrica aèria de tensió nominal 132 kV doble circuit «Xiva-Vilamarxant» i «Bunyol-Vilamarxant»», titularitat d'I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SA Unipersonal, situada al terme municipal de Xest i Xiva, província de València.  
  
Contra la present resolució, que no posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
El còmput de l'anterior termini s'entén sense perjudici del que es disposa en el punt segon de la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'acorda la continuació de determinats procediments i tràmits administratius, conforme al que es preveu en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (DOGV 8804, de 05.05.2020), així com de la suspensió de termes i interrupció de terminis disposades per les disposicions addicionals segona.1 i tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, i de l'ampliació de termini, quan així escaiga, de la disposició addicional octava del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19.  
  
  
València, 3 de juny de 2020.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: M. Empar Martinez Bonafé.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8865, del 24-07-2020 (2020/5933)

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la instalación de distribución de energía eléctrica denominada, «Línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV de entrada/salida en la subestación ''ST Cheste 132/20 kV», desde el circuito «Chiva-Villamarchante» de la línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV doble circuito «Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante»», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Cheste y Chiva, provincia de Valencia, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación . [2020/5933]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8865

Fecha DOGV
:   24-07-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2020/5933

CVE


Fecha del documento
:   03-06-2020

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la instalación de distribución de energía eléctrica denominada, «Línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV de entrada/salida en la subestación ''ST Cheste 132/20 kV», desde el circuito «Chiva-Villamarchante» de la línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV doble circuito «Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante»», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Cheste y Chiva, provincia de Valencia, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación [Expediente ATLINE/2018/32/46]. [2020/5933]  
  
Antecedentes  
Con fecha 9 de febrero de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa previa para la construcción de la instalación de la red de distribución denominada, «Línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV de entrada/salida en la subestación ??ST Cheste 132/20 kV», desde el circuito «Chiva-Villamarchante» de la línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV doble circuito «Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante»», ubicada en el término municipal de Cheste y Chiva, provincia de Valencia,  
- Autorización administrativa de construcción para la instalación a construir (anteriormente denominada aprobación del proyecto técnico),  
- y declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de esta petición se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico de ejecución «Línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, Chiva-Villamarchante y Buñol-Villamarchante E/S en ST Cheste del circuito Chiva - Villamarchante (sic)», de fecha enero de 2018, para la ejecución de las instalaciones citadas, firmado por persona técnica titulada competente, acompañado de declaración responsable de la misma, de fecha 5 de febrero de 2018,  
- Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,  
- Documento con la relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación para el establecimiento de la citada infraestructura, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones, y  
- Separata para la obtención del condicionado técnico de los Ayuntamiento de Cheste y Chiva, y del Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia.  
Con fecha 21 de mayo de 2018, la interesada acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
Posteriormente, con fecha 6 de septiembre de 2018, y previo al requerimiento que al efecto realizó el Servicio Territorial, la interesada presentó los precitados documentos firmados digitalmente.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2018/32/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Con fecha 9 de julio de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Los puntos de conexión, origen y final, de la instalación solicitada son titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
En el origen, la línea se conectará a la línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV doble circuito «Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante», concretamente al circuito «Chiva-Villamarchante», para lo cual se colocará bajo la traza de la misma, entre los apoyos 34 y 35, un nuevo apoyo denominado 34.1, del que derivará del circuito «Chiva-Villamarchante» una línea de doble circuito en un único vano para hacer entrada salida en la subestación ST Cheste. El punto final de la línea será el pórtico de la subestación, concretamente en las posiciones de línea de intemperie previstas al efecto. Para colocar el nuevo apoyo bajo la línea será necesario el movimiento y adecuación de los conductores de los dos circuitos del vano comprendido entre los apoyos 34 y 35. Se completa la instalación con el tendido de un nuevo cable de fibra óptica entre el apoyo 33 y la subestación, para la conexión de las comunicaciones en la ST Cheste.  
Consta como antecedente relevante la autorización administrativa de la subestación ST Cheste, a la cual hace entrada/salida la línea objeto de esta autorización:  
- Resolución del 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la instalación eléctrica de distribución de la nueva subestación transformadora «ST Cheste» (132/20 kV), ubicada en el municipio de Cheste, provincia de Valencia, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación [Expediente ATASCT/2017/98/46].  
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, y el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública, fueron objeto conjuntamente de información pública durante el plazo reglamentario en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 31 de enero de 2019, (DOGV Núm. 8476), con corrección de errores de fecha 2 de mayo de 2019, (DOGV Núm. 8539).  
- el Butlletí Oficial de la Província de València, de 22 de noviembre de 2018, (BOP Núm. 225), con corrección de errores de fecha 15 de abril de 2019, (BOPV Núm. 73).  
- el diario de prensa Levante El Mercantil Valenciano, edición Comunitat Valenciana de 29 de mayo de 2019, con corrección de errores en el mismo diario y fecha.  
Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
Con la misma finalidad el Servicio Territorial remitió estas solicitudes y la corrección de errores en la relación de bienes y derechos afectados, a los ayuntamientos de Cheste y Chiva, para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de estos, una vez finalizado el período de publicidad, le remitieran diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, y en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial solicitó en el mismo acto, al Ayuntamiento de Chiva y de Cheste, y al Servicio Territorial de Urbanismo, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Chiva. Obra en el expediente notificación de ese ayuntamiento, en la que se transcribe la Resolución de Alcaldía núm. 877/19, de fecha 14.08.2019, por la que de conformidad con el informe del arquitecto técnico municipal transcrito, se resuelve comunicar la conformidad con la solicitud de autorización con los siguientes condicionantes:  
- Debe imponerse al promotor de la obra la condición de obtención de la licencia de obras correspondiente, y  
- Debe el promotor aplicar las medidas de seguridad contenidas en el art. 118 de las Normas Subsidiarias de Chiva, aprobadas definitivamente el 27.09.1983, sobre medidas durante la ejecución de las obras, y las contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.  
Remitido el escrito a la interesada, esta presenta conformidad parcial con el informe, al presentar reparos al requerimiento de la obtención de la licencia de obras, manifestando que este proyecto se ha tramitado al amparo de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, modificada por la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, por lo que no se encuentra sometida a licencia de obras, tal y como establece el artículo 75 de dicha norma.  
Remitidos los citados reparos de la interesada al ayuntamiento, y no constando nuevo escrito de condicionados de esta, se entiende la conformidad de la misma con la instalación objeto de esta autorización.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados al Ayuntamiento de Cheste y al Servicio Territorial de Urbanismo, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
Consta en el expediente copia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de fecha 23 de marzo de 2018 (Expediente 2/2018-AIA), de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, publicada en el DOGV Núm. 8290 de fecha 9 de mayo de 2018, en la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales, y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ejecución de la nueva subestación eléctrica ST Cheste 132/20 kV, así como la línea de entrada/salida a la subestación, desde la línea L/132 kV Chiva-Villamarchante, previstos en la parcela 787 del polígono 32 del término municipal de Cheste, promovido por E-Cross Circuito Cheste, SL, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, siempre que se desarrollen de acuerdo con las previsiones del Proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental, y demás documentación que obra en el expediente, así como los condicionados establecidos en esta Declaración de Impacto Ambiental.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada por la conexión a la red de distribución de la nueva ST Cheste 132/20 kV, autorizada mediante Resolución del 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, la cual, como ya se justificó en la citada resolución, era requerida a fin de incrementar la dotación de potencia eléctrica para el suministro de la zona y atender así el futuro desarrollo de sectores industriales previstos al sur del término municipal de Cheste.  
Por otro lado, debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el Sistema, teniendo en consideración que la instalación en cuestión, forma parte de un conjunto de actuaciones cuyo fin es atender las necesidades de infraestructura eléctrica de la zona, en atención a lo indicado en el informe de condiciones técnicas de acceso y conexión de la distribuidora eléctrica de la zona.  
A los efectos de su justificación debe indicarse que la nueva línea de 132 kV de entrada/salida a la nueva «ST Cheste», objeto de la presente resolución, ha sido prevista en los Planes de Inversión anual y trienales presentados por la entonces denominada Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, concretamente:  
- En el Plan de Inversión Anual 2018 y Trienal 2018-2020, informados favorablemente por esta dirección general, se recogía la actuación «CHESTE ST. NUEVA LINEA 132 kV E/S DE L/132 kV VILLAMARCHANTE-CHIVA», como inversión prevista para el 2018, código de obra 100593712, con inversión bruta de 388.083,00 ?, e ingresos previstos sufragados por terceros de 384.000,00 ?.  
- En el Plan de Inversión Anual 2020 y Trienal 2020-2022, se recogió una actualización del citado proyecto en relación con la fecha de puesta en servicio prevista para el 2019, y se modificó la inversión bruta a un valor sensiblemente inferior de 168.953,00 ?, sin que en este caso, se haya especificado los ingresos previstos sufragados por terceros.  
- Finalmente, en el Plan de Inversión Anual 2021 y Trienal 2021-2022, se actualizó la fecha de puesta en servicio prevista para el año 2020.  
Debe señalarse que no consta al día de la fecha que la Secretaria de Estado de Energía de la Administración General del Estado haya aprobado la cuantía máxima de los planes de inversiones de la red de distribución para el año 2018, 2019 y 2020, a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
Consta en el expediente copia del Convenio de electrificación del parque empresarial «Polígono Ciudad Circuito», de Cheste, de fecha 8 de marzo de 2017, entre Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y el Urbanizador E-Cross Circuito Cheste, SL, en el cual se contempla que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ejecutará con cargo al solicitante, esto es E-Cross Circuito Cheste, SL, la instalación objeto de la presente autorización, con el alcance y en los términos indicados en el Expositivo Cuarto, apartado 1, de acuerdo con las condiciones del anexo I a dicho convenio.  
Consta escrito de remisión de este expediente e informe favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, así como propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este departamento.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
El proyecto de conexión de la línea eléctrica de 132 kV a la subestación eléctrica, constituye un supuesto de evaluación de impacto ambiental ordinaria (art. 7.1, de acuerdo con las previsiones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental), al quedar incluido en el anexo I epígrafe 2.g del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, de desarrollo de la Ley 2/1989, y modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo.  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al tratarse de una instalación de distribución, con tensión igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las instalaciones de distribución de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una línea de distribución de energía eléctrica de tensión igual o superior a 132 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.  
En aplicación de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acuerda la continuación de determinados procedimientos y trámites administrativos, conforme a lo previsto en el apartado 4 de la Disposición Adicional Tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOGV Núm. 8804 / 05.05.2020), procede la continuación en la tramitación del procedimiento administrativo de autorización de la instalación objeto de esta resolución.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa para la construcción de la instalación de la red de distribución denominada, «Línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV de entrada/salida en la subestación ??ST Cheste 132/20 kV», desde el circuito «Chiva-Villamarchante» de la línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV doble circuito «Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante»», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Cheste y Chiva, provincia de Valencia.  
De acuerdo con la documentación técnica presentada, la presente autorización comprende:  
- Movimiento y adecuación de los conductores de la línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV doble circuito «Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante», en los vanos comprendidos entre los apoyos 34 y 35, para facilitar la colocación del nuevo apoyo 34.1.  
- Colocación de un nuevo apoyo denominado 34.1, entre los apoyos existentes 34 y 35, y bajo la traza de la línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV doble circuito «Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante».  
- Construcción de un único vano de línea de 132 kV de doble circuito (para entrada-salida) a la ST Cheste, con conexión en el circuito «Chiva-Villamarchante» de la línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV doble circuito «Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante», entre el nuevo apoyo 34.1 y el pórtico de la subestación (posiciones de línea), con una longitud de 29 metros.  
- Tendido de un nuevo cable de fibra óptica entre el apoyo 33 y la subestación, para la conexión de las comunicaciones en la ST Cheste.  
  
Las características administrativas y técnicas de la instalación eléctrica a construir son:  
  
Características generales  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real decreto 223/2008) Primera  
Zona Aplicada B  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 320  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s (kV cresta) 550  
Longitud afección sobre línea existente(m) 694,33  
Longitud total tramo nuevo aéreo(m) 29  
Circuitos (nombre) 2 («Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante»)  
Municipios afectados Chiva y Cheste  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación tramo nuevo Nuevo Apoyo núm. 34.1 desde el circuito «Chiva-Villamarchante» de la Línea de 132 kV D/C «Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante»  
Final instalación tramo nuevo Pórtico ST Cheste (posiciones de línea)  
  
  
Características de los materiales  
(nuevo tramo AP. 34.1 hasta pórtico ST)  
Tipo de conductor de fase 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK)  
Material conductor de fase Aluminio-Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 281,1  
Potencia admisible (MVA x circuito) 133  
Núm. de conductores por fase 1  
Núm. de circuitos 2  
Longitud total tramo nuevo aéreo(m) 29  
Configuración Hexágono  
Tipo de cable de tierra AC-50  
Sección total del cable de tierra (mm²) 48,5  
Tipo de conductor de fibra óptica OPGW12-80 (desde AP. 35 hasta pórtico ST) y OPGW 16-48 (desde AP. 33 hasta pórtico ST)  
Tipo de aislador (material) U120AB132P (48 03 251) (composite)  
Núm. total de apoyos línea (numeración) 1 (34.1)  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 12E190/B18 con 9 crucetas C.U (1)  
Función Derivación  
Forma de los apoyos De celosía metálica y sección cuadrada, con una cabeza de 9 crucetas, formada por un armado en hexágono para la derivación y otro en bandera a 90º para amarre del circuito pasante.  
Material de los apoyos Metálicos con perfiles angulares de lados iguales y chapas fabricados en acero laminado y galvanizado en caliente en calidades S355J2 y S275JR, y uniones con tornillos de métricas M16 y/o M20 (UNE 17115) fabricados en acero de calidad 5.6 y grado C.  
Cimentación Cimentaciones monobloque, una por pata, maciza de hormigón en masa, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto.  
  
  
Características de los materiales  
(tramo existente AP. 33 hasta AP. 35)  
Tipo de conductor de fase 242-AL1/56-ST1A (HEN)  
Material conductor de fase Aluminio-Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 297,6  
Potencia admisible (MVA x circuito) 134  
Núm. de conductores por fase 1  
Núm. de circuitos 2  
Longitud afección sobre línea existente(m) 694,33  
Configuración Hexágono  
Tipo de cable de tierra AC-50  
Sección total del cable de tierra (mm²) 48,5  
  
  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de doscientos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos (232.984,44 ?), valor que consta en el proyecto de ejecución. Debe no obstante, señalarse a los efectos oportunos que el proyecto fue valorado de forma sensiblemente distinta en los Planes de Inversión de la distribuidora cesionaria y en el Convenio que esta firmó con el promotor tras la aceptación de las condiciones técnico-económicas de suministro. Concretamente:  
El valor de inversión bruta consignado bajo el código de obra 100593712, correspondiente a esta actuación en los Planes de Inversión 2018 y 2018-2020 fue de 388.083,00 ?, cantidad esta que estaba prevista fuera sufragada en 384.000,00 - por terceros (el promotor de la actuación urbanística); posteriormente en los Planes de Inversión 2020 y 2020-2022 la primera cantidad se actualizó a 168.953,00 ?, sin que en dichos planes se hiciera referencia a la cantidad sufragada por terceros.  
- En el convenio, de 8 de marzo de 2017, entre la distribuidora y E-Cross Circuito Cheste, SL (promotor y solicitante de suministro), se cuantificó (de forma determinada y concreta, con señalamiento de forma y lugar de pago,) el importe de la actuación de la línea de entrada/salida de 132 kV objeto de la presente resolución en 335.000 ?, IVA excluido.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículos 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estará sometida a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción de la instalación autorizada en el punto primero de esta resolución, según el proyecto técnico de ejecución presentado, redactado por persona técnica titulada competente, acompañado de Declaración Responsable de la misma, de fecha 5 de febrero de 2018, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de nueve (9) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. Conforme a lo dispuesto en el punto Primero de la Declaración de Impacto Ambiental formulada con fecha del 23 de marzo de 2018, por la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (publicada en el DOGV Núm. 8290 de fecha 09.05.2018), adicionalmente a las previsiones del Proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentos que obran en el expediente, se contemplarán las siguientes condiciones:  
a) Deben incorporarse las previsiones del Decreto 7/2004, de 23 de enero, que establece el pliego de normas de seguridad en prevención de incendios forestales durante la ejecución de las obras y tareas de mantenimiento, dada la presencia de terreno forestal a menos de 500 m.  
b) Deberán adoptarse las medidas de restauración vegetal de los taludes externos de la subestación, según informa el órgano competente en materia de paisaje.  
c) Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
d) Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
5. A los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal comunicará al órgano ambiental, la fecha de comienzo de ejecución del presente proyecto autorizado.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
7. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
8. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
9. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
10. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de diez (10) días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general.  
11. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose con la afección a las fincas particulares incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y de las Secciones 2ª y 3ª del Capítulo V del Título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
- La publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos (conforme aL Anexo I), se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
- La notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a E-CROSS CIRCUITO CHESTE, SL, en su condición de interesado como promotor de esta instalación de distribución, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Anexo I  
Relación de Bienes y Derechos Afectados: por la instalación eléctrica de distribución de la «Línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV de entrada/salida en la subestación ??ST Cheste 132/20 kV», desde el circuito «Chiva-Villamarchante» de la línea eléctrica aérea de tensión nominal 132 kV doble circuito «Chiva-Villamarchante» y «Buñol-Villamarchante»», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Cheste y Chiva, provincia de Valencia.  
Contra la presente resolución, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
El cómputo del anterior plazo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto Segundo de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acuerda la continuación de determinados procedimientos y trámites administrativos, conforme a lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV 8804, de 05.05.2020), así como de la suspensión de términos e interrupción de plazos dispuestas por las disposiciones adicionales segunda.1 y tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y de la ampliación de plazo, cuando así proceda, de la disposición adicional octava del Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.  
  
València, 3 de junio de 2020.- La directora general de Industria, Energía y Minas: M. Empar Martinez Bonafé



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML