Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7035, del 30-05-2013 (2013/5625)

RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa de construcció i s'aprova el projecte tècnic d'execució de la línia subterrània a 132 kV, simple circuit, d'alimentació a la subestació transformadora de client ST Oxigen, de 132/10,5 kV, de la seua titularitat, des de la subestació transformadora de distribució de 132/20 kV, denominada ST Port de Sagunt d'Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, en el terme municipal de Sagunt, província de València. Expedient número ATLINE/2011/341/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7035

Data del DOGV
:   30-05-2013

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2013/5625

CVE


Data del document
:   10-08-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [centre d'ensenyament](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa de construcció i s'aprova el projecte tècnic d'execució de la línia subterrània a 132 kV, simple circuit, d'alimentació a la subestació transformadora de client ST Oxigen, de 132/10,5 kV, de la seua titularitat, des de la subestació transformadora de distribució de 132/20 kV, denominada ST Port de Sagunt d'Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, en el terme municipal de Sagunt, província de València. Expedient número ATLINE/2011/341/46.  
 [2013/5625]  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2011/341/46 incoat pel Servici Territorial d'Energia de València a instàncies d'Oxígeno de Sagunto, SL, amb domicili als efectes de notificacions en 08009 Barcelona, carrer Aragó, número 300, relatiu a la sol·licitud de 30 de setembre de 2011, sobre autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la construcció de la línia subterrània d'energia elèctrica a 132 kV, simple circuit, d'alimentació a la subestació transformadora ST Oxígeno de la seua titularitat, en el terme municipal de Sagunt, província de València.  
A la mencionada petició s'acompanya el referit projecte tècnic de la instal·lació, firmat pel tècnic competent.  
Vist que la informació pública de la mencionada sol·licitud va fer-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 19 de gener de 2012, als efectes previstos en l'article 9 del citat Decret 88/2005, de 29 d'abril, en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la sol·licitud exposada.  
Resultant que, conforme al mencionat Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va traslladar a l'Ajuntament de Sagunt la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa entitat, a efectes de prestar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar al referit Ajuntament, d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, la sol·licitud i l'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
  
L'Ajuntament de Sagunt va contestar favorablement a la instal·lació projectada.   
El mencionat informe va ser comunicat a l'empresa sol·licitant, que va manifestar la conformitat amb el seu contingut.  
Vist que, d'acord amb el que establix el Decret 88/2005, de 29 d'abril, va ser remesa la separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi de que emeteren, si fa el cas, els condicionats oportuns, concretament els següents:  
  
· Aigües de Sagunt emet informe favorable a la instal·lació projectada, amb les condicions particulars que en el seu escrit es contenen.  
· Depuración d'Aigües del Mediterrani (EPSAR), emet informe favorable a la instal·lació projectada sempre que s'execute de conformitat amb els condicionants referides en l'informe presentat.   
· Telefónica de España, SAU, manifesta la seua conformitat a l'execució dels treballs, amb els condicionats genèrics continguts en l'informe emés.  
· Gas Natural SDG, SA, informa respecte de les possibles xarxes de distribució de gas, així com dels condicionants d'execució d'obres pròximes a les xarxes de distribució de gas.  
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, manifesta la seua conformitat amb la instal·lació projectada sempre que en el paral·lelisme que afecta les línies de 132 kV de la seua propietat es complisca la distància mínima de dos metres de separació entre prismes i s'executen segons el que s'ha reflectit en els plànols.   
No figuren en l'expedient els informes sol·licitats pel Servici Territorial d'Energia de València a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Demarcació de Carreteres de l'Estat del Ministeri de Foment.  
Traslladats els informes contestats a l'empresa sol·licitant, manifesta la seua conformitat.  
Considerant que, amb data 13 de juny de 2012, el director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient va dictar declaració d'impacte ambiental per la qual s'estimava acceptable, als efectes ambientals únicament, i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen d'aplicació, el projecte d'execució de la línia elèctrica d'alta tensió a 132 kV, simple circuit, d'alimentació a la ST Oxígeno, promogut per Oxígeno de Sagunto, SL, en el terme municipal de Sagunt, província de València, sempre que este es desenrotlle amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient, i amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva de la present resolució.   
Vist l'escrit presentat en data 4 de juliol de 2012 per l'empresa Oxígeno de Sagunto, SL, en l'expedient referit davant del Servici Territorial d'Energia de València, per mitjà del qual acompanya l'annex al projecte de la línia subterrània interessada on s'inclou, per a la seua tramitació conjunta, la posició d'eixida d'esta línia (denominada L-5 Oxígeno) a ubicar en la subestació transformadora de 132/20 kV ST Port de Sagunt, titularitat de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, on consta l'escrit de conformitat d'esta, per a incloure la nova posició de línia de 132 kV a instal·lar dins de la subestació en relació amb les afeccions a les infraestructures elèctriques de la seua competència, sempre que es complisquen les condicions previstes en el projecte presentat.  
  
Resultant que figura en l'expedient la còpia de la resolució emesa en data 4 de novembre de 2011 pel director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per mitjà de la qual es considera que l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV ST Port de Sagunt per a la construcció de la nova posició de línia (denominada L-5 Oxígeno) promoguda per Oxígeno de Sagunto, SL, no requerix avaluació d'impacte ambiental, sense perjuí de les autoritzacions que siga procedent obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga aplicable.  
  
Resultant que, d'acord amb les sol·licituds i els projectes presentats, la finalitat que es pretén amb la construcció d'estes instal·lacions és interconnectar en 132 kV la subestació elèctrica ST Port de Sagunt, propietat de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i la nova subestació transformadora ST Oxígeno, de 132/10,5 kV, propietat d'Oxígeno de Sagunto, SL, a fi de satisfer la necessitat de dotació de subministrament elèctric d'una nova planta industrial dedicada a la generació d'oxigen ubicada en el terme municipal de Sagunt.  
Resultant que el Servici Territorial d'Energia de València, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement la proposta.  
Considerant d'aplicació el que disposen els articles 73, 74 i 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana.  
  
Atés que la present instal·lació a l'estar radicada íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada dins de les previstes en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que corresponen a l'Administració General de l'Estat, la Generalitat Valenciana és la competent per a la seua tramitació i autorització.  
Considerant que d'acord amb l'article 3, incís a, del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la present instal·lació està enquadrada en el grup primer com a línia d'alta tensió privada per a ús d'un sol consumidor, i està sotmesa als procediments administratius que establix el dit reglament, d'acord amb el que preveu el seu article 2.2.  
Considerant que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Considerant que esta Direcció General és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la seua redacció donada pel Decret 122/2011, de 16 de setembre, concordat amb el que preveu l'article 4.1.a del citat Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
  
Primer  
Atorgar a Oxígeno de Sagunto, SL, l'autorització administrativa de construcció de la línia subterrània d'energia elèctrica a 132 kV, simple circuit, d'alimentació a la subestació transformadora ST Oxígeno, de 132/10,5 kV, de la seua titularitat des de la subestació transformadora de distribució de 132/20 kV, denominada ST Port de Sagunt de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el terme municipal de Sagunt, província de València, les característiques principals de la qual són les següents:  
  
· Origen, traçat i fi:  
Comença en la nova posició de línia de 132 kV, denominada L-5 Oxígeno, propietat d'Oxígeno de Sagunto, SL, a ubicar en la ST Port de Sagunt, titularitat de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, continua la línia tota ella en un únic tram subterrani pel carrer Acereria de Sagunt, a Sagunt, província de València, fins a l'entrada en la subestació ST Oxígeno, de 132/10,5 kV, propietat d'Oxígeno de Sagunt, SL.   
  
· Tensió nominal: 132 kV (1a categoria).  
· Freqüència: 50 Hz.  
· Tipologia constructiva: subterrània.  
· Nombre de circuits: un (simple).  
· Potència màxima de transport: 162 MVA.  
· Conductor: cable d'aïllament sec, tipus HEPR-Z1-OLOT 76/132, amb secció de conductor 1200 mm²-alumini, i pantalla metàl·lica de corona de fils de coure, de secció 280 mm². Porta un cable de comunicacions de diàmetre =16 mm. per fibra òptica.  
· Terminals: es disposarà d'un terminal unipolar per fase, de tipus exterior, de pas aeri a subterrani, de tensió nominal 145 kV, i tensió suportada 650 kV.  
La nova posició de línia d'eixida des de la ST Port de Sagunt, s'instal·larà en el parc d'intempèrie d'esta, en configuració simple barra, i s'equiparà amb tres botelles terminals per a cable de 132 kV, tres parallamps autovalvulars, un seccionador aïllador de barres i un equip compacte PASS (Plug And Switch System) que albergarà, en el seu interior, un seccionador amb posada a terra, tres transformadors d'intensitat i tres transformadors de tensió, i un interruptor; tot això encapsulat en una envoltura metàl·lica amb gas SF6 en el seu interior).  
· Posada en terra: en els trams amb instal·lació tipus Single point, a cada circuit s'acompanyarà un cable de coure equipotencial de continuïtat de terra de secció igual o superior a la de la pantalla. La connexió a terra serà directa en un dels extrems i en l'altre es realitzarà a través de descarregadors.  
· Parallamps: en els suports per a terminals i la interlocutòria de les vàlvules s'instal·larà un parallamps d'òxid metàl·lic en cada fase de 132 kV de tensió a xarxa.  
· Obra civil: La instal·lació estarà formada per un circuit soterrat en l'interior de tubs, disposats en forma de portell i embeguts en prisma de formigó.  
· Longitud: 262 metres.  
· Pressupost: sis-cents seixanta-quatre mil cent trenta-nou euros amb cinquanta-un cèntims d'euro (664.139,51 €) de la canalització i dos-cents cinquanta-tres mil set-cents cinquanta-quatre euros amb deu cèntims d'euro (253.754,10 €) de la posició de línia d'eixida des de la subestació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució, firmat pel tècnic competent, per a la construcció de les instal·lacions esmentades en el punt primer de la present resolució.   
La present autorització i aprovació de projecte queda sotmesa a les condicions següents:  
a) Conforme amb l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, el seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siga necessari obtindre per part del sol·licitant de la instal·lació per a efectuar-la, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
b) Les instal·lacions hauran d'executar-se segons el projecte aprovat. En cas de que siga necesari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent aprovació.  
c) El termini d'execució de l'obra serà de tres mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Oxígeno de Sagunto, SL, podrà sol·licitar una ampliació del termini per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu.   
d) El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, el qual acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
e) Les de naturalesa mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental, de 13 de juny de 2012, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient següents:  
1. S'adoptaran les mesures que, si és el cas, establisca l'òrgan competent en patrimoni cultural. En el cas d'aparéixer alguna troballa durant les obres, es procedirà a la suspensió temporal de les obres i haurà de ser comunicat al susdit òrgan.  
2. Finalitzades les obres, s'efectuarà una neteja general de la zona i restauració de les infraestructures de l'entorn afectades.  
3. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores propostes i la comprovació de la seua eficàcia.  
4. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, hauran de ser comunicades a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
f) L'Administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en ella.  
  
Tercer  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, amb l'advertiment que la seua publicació es realitza igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, esta no s'haguera pogut practicar.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 10 agost de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7035, del 30-05-2013 (2013/5625)

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa de construcción y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la línea subterránea a 132 kV, simple circuito, de alimentación a la subestación transformadora de cliente ST Oxígeno, de 132/10,5 kV, de su titularidad, desde la subestación transformadora de distribución de 132/20 kV, denominada ST Puerto de Sagunto de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. Expediente número ATLINE/2011/341/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7035

Fecha DOGV
:   30-05-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/5625

CVE


Fecha del documento
:   10-08-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [centro de enseñanza](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa de construcción y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la línea subterránea a 132 kV, simple circuito, de alimentación a la subestación transformadora de cliente ST Oxígeno, de 132/10,5 kV, de su titularidad, desde la subestación transformadora de distribución de 132/20 kV, denominada ST Puerto de Sagunto de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. Expediente número ATLINE/2011/341/46. [2013/5625]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2011/341/46, incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia a instancias de Oxígeno de Sagunto, SL, con domicilio a efectos de notificaciones en 08009 Barcelona, calle Aragón, número 300, relativo a la solicitud de 30 de septiembre de 2011, sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de la línea subterránea de energía eléctrica a 132 kV, simple circuito, de alimentación a la subestación transformadora ST Oxígeno de su titularidad, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia.  
A la mencionada petición se acompaña el referido proyecto técnico de la instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 19 de enero de 2012, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones a la solicitud expuesta.  
Resultando que, conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril, se dio traslado al Ayuntamiento de Sagunto de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.   
El Ayuntamiento de Sagunto contestó favorablemente a la instalación proyectada.   
Del mencionado informe se ha dado traslado a la empresa solicitante, que vino a manifestar su conformidad con el contenido del mismo.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
· Aigües de Sagunt informa favorablemente a la instalación proyectada, con las condiciones particulares que en su escrito se contienen.  
· Depuración de Aguas del Mediterráneo (EPSAR), informa favorablemente a la instalación proyectada siempre y cuando se ejecute de conformidad con los condicionantes referidos en el informe presentado.   
· Telefónica de España, SAU, manifiesta su conformidad a la ejecución de los trabajos, con los condicionados genéricos que se contienen en el informe emitido.  
· Gas Natural SDG, SA, informa respecto de las posibles redes de distribución de gas, así como de los condicionantes de ejecución de obras próximas a redes de distribución de gas.  
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, manifiesta su conformidad con la instalación proyectada siempre y cuando en el paralelismo que afecta a las líneas de 132 kV de su propiedad se cumpla la distancia mínima de dos metros de separación entre prismas y se ejecuten conforme a lo reflejado en los planos del mismo.  
No figuran en el expediente los informes solicitados por el Servicio Territorial de Energía de Valencia a la Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Demarcación de carreteras del Estado del Ministerio de Fomento.  
Trasladados los informes contestados a la empresa solicitante, manifiesta su conformidad con los mismos.   
Considerando que, con fecha 13 de junio de 2012, el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de la línea eléctrica de alta tensión a 132 kV, simple circuito, de alimentación a la ST Oxígeno, promovido por Oxígeno de Sagunto, SL, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.   
Visto el escrito presentado en fecha 4 de julio de 2012 por la empresa Oxígeno de Sagunto, SL, en el expediente referido ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, mediante el que acompaña anexo al proyecto de la línea subterránea interesada donde se incluye, para su tramitación conjunta, la posición de salida de esta línea (denominada L-5 Oxígeno) a ubicar en la subestación transformadora de 132/20 kV ST Puerto de Sagunto, titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, constando escrito de conformidad de esta, para incluir la nueva posición de línea de 132 kV a instalar dentro de su subestación en relación a las afecciones a las infraestructuras eléctricas de su competencia, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el proyecto presentado.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 4 de noviembre de 2011 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que se considera que la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV ST Puerto de Sagunto para la construcción de la nueva posición de línea (denominada L-5 Oxígeno) promovida por Oxígeno de Sagunto, SL, no requiere evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que, de acuerdo con las solicitudes y los proyectos presentados, la finalidad que se persigue con la construcción de estas instalaciones es interconectar en 132 kV la subestación eléctrica ST Puerto de Sagunto, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y la nueva subestación transformadora ST Oxígeno, de 132/10,5 kV, propiedad de Oxígeno de Sagunto, SL, a fin de satisfacer la necesidad de dotación de suministro eléctrico a una nueva planta industrial dedicada a la generación de oxígeno ubicada en el término municipal de Sagunto.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.  
Considerando que la presente instalación al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.  
Considerando que, de acuerdo con el artículo 3, inciso a, del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la presente instalación está encuadrada en el grupo primero como línea de alta tensión privada para uso de un solo consumidor, estando sometida a los procedimientos administrativos que establece dicho reglamento, conforme a lo previsto en su artículo 2.2.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre, concordado con lo previsto en el artículo 4.1.a del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Oxígeno de Sagunto, SL, autorización administrativa de construcción de la línea subterránea de energía eléctrica a 132 kV, simple circuito, de alimentación a la subestación transformadora ST Oxígeno, de 132/10,5 kV, de su titularidad desde la subestación transformadora de distribución de 132/20 kV, denominada ST Puerto de Sagunto de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, y cuyas características principales son las siguientes:  
· Origen, trazado y fin:  
Comienza en la nueva posición de línea de 132 kV, denominada L-5 Oxígeno, propiedad de Oxígeno de Sagunto, SL, a ubicar en la ST Puerto de Sagunto, titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, continuando la línea toda ella en un único tramo subterráneo por la calle Acería de Sagunto, en Sagunto, provincia de Valencia, hasta la entrada en la subestación ST Oxígeno, de 132/10,5 kV, propiedad de Oxígeno de Sagunto, SL  
· Tensión nominal: 132 kV (1.ª categoría).  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Tipología constructiva: subterránea.  
· Número de circuitos: uno (simple).  
· Potencia máxima de transporte: 162 MVA.  
· Conductor: Cable de aislamiento seco, tipo HEPR-Z1-OL-OT 76/132, con sección de conductor 1200 mm²-aluminio, y pantalla metálica de corona de hilos de cobre, de sección 280 mm². Lleva un cable de comunicaciones de diámetro =16 mm. por fibra óptica.  
· Terminales: se dispondrá de un terminal unipolar por fase, de tipo exterior, de paso aéreo a subterráneo, de tensión nominal 145 kV, y tensión soportada 650 kV.  
La nueva posición de línea de salida desde la ST Puerto de Sagunto, se instalará en el parque de intemperie de esta, en configuración simple barra, y se equipará con tres botellas terminales para cable de 132 kV, tres pararrayos autovalvulares, un seccionador aislador de barras y un equipo compacto PASS (Plug And Switch System) que albergará, en su interior, un seccionador con puesta a tierra, tres transformadores de intensidad y tres transformadores de tensión, y un interruptor; todo ello encapsulado en una envolvente metálica con gas SF6 en su interior).  
· Puesta a tierra: en los tramos con instalación tipo Single point, a cada circuito se acompañará un cable de cobre equipotencial de continuidad de tierra de sección igual o superior a la de la pantalla. La conexión a tierra será directa en uno de los extremos y en el otro se realizará a través de descargadores.  
· Pararrayos: en los soportes para terminales y auto válvulas se instalará un pararrayos de óxido metálico en cada fase de 132 kV de tensión a red.  
· Obra civil: la instalación estará formada por un circuito enterrado en el interior de tubos, dispuestos en forma de tresbolillo y embebidos en prisma de hormigón.  
· Longitud: 262 metros.  
· Presupuesto: seiscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y nueve euros con cincuenta y un céntimos de euro (664.139,51 €) de la canalización y doscientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro euros con diez céntimos de euro (253.754,10 €) de la posición de línea de salida desde la subestación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución, firmado por técnico competente, para la construcción de las instalaciones citadas en el punto primero de la presente resolución.   
La presente autorización y aprobación de proyecto queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Conforme el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
b) Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto aprobado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
c) El plazo de ejecución de la obra será de tres meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Oxígeno de Sagunto, SL, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo.   
d) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
e) Las de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental, de 13 de junio de 2012, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente siguientes:  
1. Se adoptarán las medidas que, en su caso, establezca el órgano competente en patrimonio cultural. De aparecer algún hallazgo durante las obras, se procederá a la suspensión temporal de las obras y se comunicará el mismo al citado órgano.  
2. Finalizadas las obras, se efectuará una limpieza general de la zona y restauración de las infraestructuras del entorno afectadas.  
3. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
4. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberán ser comunicadas al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 10 agosto de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML