Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 1181, del 13-11-1989 (1989/815668)

ORDRE de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'estableix el contingut mínim en projectes d'industries i d'instal.lacions industrials.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estat**DEROGADA**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/o/1989/07/17/(3)/dof/vci/html**

### Dades del document

Número de DOGV
:   1181

Data del DOGV
:   13-11-1989

Secció del DOGV
:   DISPOSICIONS GENERALS

Número del document
:   1989/815668

CVE


Data del document
:   17-07-1989

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Ordre

Anàlisi jurídica

Ordre de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'estableix el contingut mínim en projectes d'indústries i d'instal.lacions industrials.  
La posada en servei de les distintes instal·lacions industrials, com també la inscripció en els preceptius Registres, exigeix la presentació de projectes d'aquests, subscrits per un tècnic competent, als Serveis Territorials d'Indústria i Energia.  
Atesa la varietat de tipus de projectes que han de presentar-se i els diferents criteris que són aplicats per cada tècnic projectista en la realització d'aquests, cal establir unes normes que servesquen d'orientació al tècnic i, alhora, que faciliten l?estudi dels projectes per part dels Serveis Territorials d?Indústria i Energia.  
No es pretén, amb l?establiment de les presents normes, limitar o condicionar el personal desplegament i realització, del projecte de cada tècnic, sinó únicament fixar uns continguts mínims que la Conselleria d?Indústria, Comerç i Turisme considera fonamentals per a la definició i estudi del projecte, tot evitant els retards que es produeixen en sol·licitar, dins dels terminis prevists, annexos o aclariments que el complementen, amb posterioritat a la seua presentació al Servei Territorial corresponent.  
D'altra banda, el certificat de fi d'obra té una gran importància, ja que permet la posada en funcionament de la més gran part de les instal·lacions industrials des de l?entrada en vigor del Reial Decret 2135/1980, de 26 de setembre de 1980 (BOE 14.10.80).  
Cal per tant regular el seu contingut mínim, a fi d'agilitzar els tràmits, establint el model que haurà de ser utilitzat a les instal·lacions industrials corresponents.  
En conseqüència, aquesta Conselleria d?Indústria, Comerç i Turisme, a proposta de la Direcció General d'Indústria i Energia, ha disposat:  
Article primer  
Els projectes d'indústries i d'instal·lacions específiques que es presenten als Serveis Territorials d?Indústria i Energia d'aquesta Conselleria per a la seua posada en servei i inscripció al Registre Industrial hauran d'ajustar-se, si fa el cos, al contingut que s'estableix a l'Annex I d'aquesta Ordre.  
Article segon  
Els certificats de fi d'obra de les indústries, i de les instal·lacions industrials, que d'acord amb la normativa vigent hagen de presentar-se als Serveis Territorials d'Indústria i Energia, d'acord amb les finalitats previstes a l'article anterior, seran redactats segons els models que s'estableixen a l'Annex II.  
Article tercer  
El contingut dels projectes i dels certificats que es normalitzen en aquesta Ordre, tindrà caràcter de mínim necessari, la qual cosa no exclou la possibilitat d'ampliar-lo quan ho considere oportú el tècnic que els subscriga.  
Article quart  
Es faculta la Direcció General d'Indústria i Energia per dictar les instruccions que calguen per al desplegament i aplicació d'aquesta Ordre, per a modificar els Annexs d'aquesta.  
Article cinquè  
La present Ordre serà d'aplicació als projectes i certificats que es presenten als Serveis Territorials d'Indústria i Energia transcorreguts dos mesos des de la seua entrada en vigor, que tindrà lloc el dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
València, 17 de juliol de 1989.  
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,  
ANDRES GARCIA RECHE  
ANNEX I  
Index de normes de contingut mínim en els projectes d'indústries i instal·lacions industrials  
Indústria  
I-1. Noves Indústries.  
I-2. Ampliaci6 indústries.  
I-3. Correcció de la contaminació.  
Instal·lacions Elèctriques  
EE-1. Linia aèria d'alta tensió.  
EE-2. Centre de transformació.  
EE-3. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió en indústries.  
EE-4. Instal·lacions en baixa tensió d'un edifici destinat a habitatges.  
EE-5. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a locals (són excloses les destinades a usos industrials i habitatges).  
Instal·lacions de gas  
EG-1. Instal·lacions d'emmagatzemament i receptores de GLP.  
EG-2. Instal·lació receptora de gas canalitzat d'ús industrial i comercial.  
EG-3. Homologació d'aparell a gas i autorització de caràcter únic.  
Instal·lacions d'aigua  
EA-1. Instal·lacions receptores d'aigua.  
Combustibles líquids  
EL-1. Instal·lació d'emmagatzemament i receptora de combustibles líquids per a usos industrials i calefacció i altres usos no industrials (per aquells casos en què no siga aplicable el Reglament de Calefacció, climatització i Aigua Calenta Sanitària RD 1.618/80, de 4 de juliol, BOE núm. 188, 6.8.1980).  
Calefacció  
EC-1 - Instal·lació de calefacció, climatizació i aigua calenta sanitària.  
Emmagatzemament de productes químics  
EQ-1. Emmagatzemament de líquids inflamables i combustibles. Reglament d'Emmagatzemament de productes químics - ITC MIE PQ 001.  
Recipients a pressió  
SP-1. Instal·lació de calderes economitzadores, precalentadores, sobrecalentadores, recalentadores i xarxa de tuberíes per a fluids a pressió (aplicació ITC-MIE-API i AP2).  
Reformes d'importància per a vehicles  
SV-1. Estudi Tècnic de reforma d'importància en vehicles automòbils.  
Aparells elevadors  
SD-1. Instal·lació d'aparells elevadors. Ascensor electromecànic. MIE-AEM-1 (Ordre 23.9.87, BOE, 6-10-87).  
Instal·lacions frigorífiques  
SF-1. Instal·lacions frigorífiques.  
1-1. NOVES INDUSTRIES  
1. Memòria  
1.1. Objecte o antecedent  
Exposició dels motius que indueixen a la creació i ubicació de la nova indústria. Indicant si l'Empresa té altres establiments similars.  
1.2. Titular de la indústria  
Nom, domicili social, capital social i NIF de l'Empresa. En cas de ser individual, el nom, domicili i DNI del propietari.  
1.3. Classe i emplaçament de la indústria  
- Classe d'indústria segons CNAE (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques) i número.  
- Localitat, carrer i número si es en nucli urbà o paratge dins el terme municipal, si aquesta fóra del mateix. Indicar, encara que siguen els mateixos del domicili social de l'Empresa.  
1.4. Terrenys i edificacions  
- Característiques del solar, entorn, m2 del solar i m2 de l?edificació coberta que es projecta.  
- Breu descripció de les edificacions (oficines, naus industrials, magatzems, depòsits, annexs, etc.).  
- Indicar si són propietat o en règim de lloguer.  
1.5. Procés industrial  
Exposició, la més completa possible, del procés industrial, incloent-hi contaminació i seguretat industrial.  
1.6. Instal·lacions industrials  
Seguint el procès de fabricació, es descriurà tota la maquinària agrupant-s'hi, si procedeix, en seccions o línies de producció.  
S'hi indicarà per a cada màquina la seua capacitat de producció, potència en Kw dels motors que l'accionen, el seu valor en milers de pessetes i la seua procedència nacional o d'importació.  
Tot i que les instal·lacions específiques, com ara les elèctriques, gas, recipients a pressió, fred industrial, correctores de la contaminació, etc., siguen objecte d'un projecte a part, ací caldrà indicar-se la seua existència, potència d'energia motriu i valoració.  
Els mitjans de transport interior es descriuran entre els serveis auxiliars. Els de transport exterior no se relacionaran, llevat dels que formen part de l?equipament industrial (pales, dumpers, camions frigorífics, etc.) de forma que el transport no puga ser realitzat per altra empresa.  
Caldrà, així mateix, indicar si la maquinària instal·lada és nova o utilitzada.  
1.7. Potència total a instal·lar  
S'hi indicarà la potència total a instal·lar en l?enllumenat i en usos industrials.  
S'hi indicarà si hi ha generadors elèctrics, indicant el seu potèncial en kw. i si hi ha transformadors, en KVA.  
1.8. Personal  
S'hi indicarà la previsió de personal ocupat al llarg de l'any amb la classificació de directius, tècnics, administratius, obrers fixos i eventuals i el règim de treball.  
1.9. Primeres matèries  
Es relacionaran les matèries primeres que consumeix l?empresa núm. CNAE i amb elles l?energia de tota classe (elèctrica, carbó, fuel oil, gas, etc.).  
1.10. Productes obtinguts  
S'hi indicaran els mateixos, o els serveis que es realitzen, d'acord amb els epígrafs corresponents en la CNAE.  
Igualment s'indicarà l?horari de treball, o el número de jornades de 8 hores, consignant el total d'hores treballades per setmana i número de dies treballats a l'any.  
1.11. Programa d'execució d'instal·lacions  
Indicar programa, reflexant-hi temps i concretant la data de la posada en marxa.  
2. Estudi Econòmic  
D'acord amb les dades de la memòria i els valors que corresponen a cada concepte, es farà un estudi de la rendabilitat de l?empresa.  
2.1. Inversió total  
- Solars i terrenys.  
- Edificacions.  
- Obras annexes (tanques, paviments, dipòsits, centres de Transformació, etc.).  
- Maquinària  
- Altres inversions d'equipament (envasos, mobiliari, vehicles propis, etc.).  
- Capital circulant fix.  
2.2. Despeses  
- Personal i Seguretat Social.  
- Primeres Matèries.  
- Energia.  
- Manteniment i reparacions.  
- Despeses generals.  
- Amortitzacions.  
- Assegurança de les instal·lacions.  
- Despeses financeres.  
- Diversos.  
2.3. Ingressos  
- Productes obtinguts.  
- Serveis.  
2.4. Benefici total i rendabilitat   
Benefici brut = ingressos - despeses  
 Beneficis  
Rentabilitat =  
 Inversió total  
3. Pressupost  
- Maquinària   
- Maquinària Estrangera   
- Altres inversions d'equipament  
Nota: No incloure maquinària ni instal·lacions objecte d'altres projectes específics (Baixa tensió, gas, recipients a pressió, etc.)  
4. Plànols  
4.1. Emplaçament  
Si és un nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accesos des dels núclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.  
4.2. Diagrama de procés  
- S'hi indicarà en un diagrama el procés industrial.  
4.3. Planta general  
- S'hi indicaran dependències de la indústria, tals com oficines, lavavos, menjadors, magatzems, etc. i en la zona de producció es reflectiran els elements de treball de tota mena, bé amb el seu nom característic o amb el seu número i un índex a l?extrem del plànol.  
- Si hi hagués diverses plantes, es farà el mateix a cadascuna, incloent-hi un plànol de secció on es reflectesca la interconnexió de las plantes.  
- S'hi inclouran totes les instal·lacions, inclusive les que requeresquen projectes específics.  
4.4. Qualsevol altre tipus de plànol  
- Que puga donar una més gran comprensió de la indústria o empresa que s'instal·larà.  
1-2. AMPLIACIO INDUSTRIES   
1. Memòria  
1.1. Objecte o antecedents  
Exposició dels motius que indueixen a l'ampliació de la indústria.  
1.2. Titular de la indústria  
Nom, domicili social, capital social i NIF de l?Empresa. En cas de ser individual, el nom, domicili i DNI del propietari.  
1.3. Classe i emplaçament de la indústria  
- Classe de Indústria segons CNAE i número.  
- Localitat, carrer i número si és al nucli urbà o paratge dins del terme municipal, si és fora d'aquest. Indicar-los encara que siguen els mateixos del domicili social de l?Empresa.  
- Indicar el número de Registre Industrial.  
1.4. Terrenys i edificacions  
- Característiques del solar, entorn, m2 del solar i m2 de l?edificació coberta que s'amplia.  
- Breu descripció de les edificacions (oficines, naus industrials, magatzems, depòsits, annexs, etc.), que s'amplien.  
- Indicar si són propietat o en règim de lloguer.  
1.5. Procés industrial  
Exposició, la més completa possible, del procés industrial, inclusive contaminació i seguretat industrial.  
1.6. Instal·lacions industrials  
Seguint el procés de fabricació, es descriurà tota la maquinària agrupant-se, si fa el cas, en seccions o línies de producció, separant els elements existents dels que causen baixa i dels que són objecte d'ampliació.  
S'hi indicarà, de cada màquina, la seua capacitat de producció, potència en kW dels motors que l'accionen, el seu valor en milers de pessetes i la seua procedència nacional o d'importació.  
Encara que les instal·lacions específiques, com ara les elèctriques, gas, recipients a pressió, fred industrial, correctores de la contaminació, etc. siguen objecte d'un projecte a part, aquí haurà d'indicar-se la seua existència, potència d'energia motriu i valoració, en el cas que formen part de l'ampliació.  
En el cas que siga motiu d'ampliació els mitjans de transport interior, es descriuran entre els serveis auxiliars. Els de transport exterior no es relacionaran, llevat del cas que formen part del grup industrial (pales, dumpers, camions frigorífics, etc.) de forma que el transport no puga ser realitzat per cap altra persona.  
Caldrà, així mateix, indicar si la maquinària a ampliar és nova o usada.  
1.7. Potència total a instal·lar  
Amb la separació de la potència indicada s'indicarà la potència a ampliar en l?enllumenat i en usos industrials (indicant la potència total resultant).  
S'hi indicarà si hi ha variació en generadors elèctrics, indicant la seua potència en kW i si hi ha transformadors, en kVA.  
Si fos el cas, indicant el balanç: Potència autoritzada, potència a instal·lar i potència total resultant.  
1.8. Personal  
S'hi indicarà la previsió de personal empleat al llarg de l'any amb classificació de directius, tècnics, administratius, obrers fixes i eventuals, i el règimen de treball, concorde amb la nova situació de l?empresa.  
1.9. Primeres matèries  
Es relacionaran les variacions de primeres matèries a consumir per l'empresa indicant, a ser possible, la seua CNAE, i amb elles l?energia de tota classe (elèctrica, carbó, fuel-oil, gas, etc.).  
1.10. Productes obtinguts  
S'hi indicaran les variacions d'aquests o els servei que es realitzen, d'acord amb els epígrafs corresponents a la CNAE.  
Igualment s'indicarà l?horari de treball, o el número de jornades de 8 hores, consignant el total d'hores treballades per setmana i número de dies treballats a l'any.  
1.11. Programa d'execució d'instal·lacions  
Indicar programa reflexant-hi temps i concretant la data de posada en marxa.  
2. Estudi Econòmic  
D'acord amb les dades de la memòria, i els valors que corresponguen a cada concepte, es farà un estudi de la rendabilitat de l?Empresa, tenint en compte les variacions motivades per l'ampliació.  
2.1. Inversió total  
S'hi indicaran en els punts següents els valors de l'ampliació i el total resultant.  
- Solars i terreny.  
- Edificacions.  
- Obres annexes (tanques, paviments, dipòsits, centres de Transformació, etc.).  
- Maquinària.  
- Instal·lacions.  
- Altres inversions d'equipament (envasos, mobiliari, vehicles propis, etc.).  
- Capital circulant fix.  
2.2. Despeses  
- Personal i Seguretat Social.  
- Primeres Matèries.  
- Energia.  
- Manteniment i reparacions.  
- Despeses generals.  
- Amortitzacions.  
- Assegurances de les instal·lacions.  
- Despeses financeres.  
- Diversos.  
2.3. Ingressos  
- Productes obtinguts.  
- Serveis.  
2.4. Benefici total i rendabilitat   
Benefici brut = ingressos - despeses  
 Beneficis  
Rendabilitat =  
 Inversió total  
3. Pressupost  
Indicar el pressupost dels elements ampliats.  
- Maquinària nacional.  
- Maquinària Estrangera.  
- Altres inversions d'equipament.  
Nota: No incloure maquinària ni instal·lacions objecte d'altres projectes específics (Baixa tensió, gas, recipients a pressió, etc.).  
4. Plànols 4.1. Emplaçament  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb ets carrers circumdants i d'accès, i assenyalar punts de referència de fàcil identificació.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què està ubicat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.  
4.2. Diagrama de procés  
- S'hi indicarà en un diagrama el procés industrial.  
4.3. Planta general  
- S'hi indicaran les dependències de la indústria, tals com oficines, lavavos, menjadors, magatzems, etc. i a la zona de producció es reflectiran els elements de treball de toda mena, bé amb el seu nom característic o amb un número i un índex en l?extrem del plànol.  
- Si hi hagessen unes quantes plantes, es farà el mateix en cadascuna, incloent-hi un plànol de secció on es reflexe la interconnexió de les plantes.  
- S'hi inclouran totes les instal·lacions, inclusive les que requeresquen projectes específics.  
4.4. Qualsevol altre tipus de plànol  
- Que puga donar una més gran comprensió de la indústria o empresa que s'instal·larà.  
1-3. CORRECCIO DE LA CONTAMINACIO  
1. Memòria  
1.1. Antecedents  
1.2. Objecte  
Exposició de la necessitat del present projecte.  
1.3. Titular de les instal·lacions  
Nom, domicili social, telèfon o núm. RI, si fa el cas.  
1.4. Emplaçament de les instal·lacions i classificació de l'activitat segons el Decret 833/75.  
1.5. Procés  
Exposició, la més completa possible, del procés industrial centrat, molt especialment, en els seus aspectes contaminants.  
1.6. Instal·lacions industrials contaminants  
1.6.1. Contaminació atmosfèrica.  
S'hi indicaran els focus emisors, els contaminants teòricament emessos, cabdal de gasos i emisions brutes i altres dades especificades a l'article Sé de la OM 18.10.86 (BOE 3/12/76).  
1.6.2. Abocaments líquids.  
S'hi indicaran els processos d'on procedeixen, la seua composició abans de depurar i cabdals generats, d'acord amb el que disposa el Reglament de Domini Públic hidraúlic RD 849/86, de l'11 d'abril (BOE 30.3.86).  
1.6.3. Residus sòlids.  
S'hi indicaran els processos on es generen i tipus de residus, amb la seua producció anual.  
1.7. Mesures correctores  
1.7.1. Contaminació atmosférica.  
Es descriuran els equipaments de depuració prevists, els seus rendiments teòrics i emissions netes comparant-los amb les emissions reglamentàries i les ximeneies d'evacuació, amb els seus càlculs corresponents.  
1.7.2. Abocaments líquids  
S'hi descriuran les instal·lacions de depuració previstes, els seus rendiments teòrics, la composició dels abocaments depurats i el rec on seran abocats, indicant els límits reglamentaris d'aquest.  
1.7.3. Residus sòlids  
Es distingiran els residus tòxics de la resta, tot atenent el que disposa la llei de Residus Tòxics Perillosos, Llei 20/86, de 14 de maig (BOE 20.5.86) i el seu Reglament (RD 833/88, de 20 de juliol BOE 30.7.88).  
S'hi descriurà la destinació dels residus sòlids generats:  
- Aprofitament  
- Incineració  
- Abocador autoritzat  
Indicant, a mes a més, la localització del lloc de l'abocador.  
1.8. Programa d'execució de les instal·lacions  
Indicar programa reflexant temps, concretant la data de posada en marxa.  
2. Pressupost  
Pressupost dels equipaments correctors de la contaminació.  
No incloent maquinària ni instal·lacions objecte del projecte general i d'altres projectes específics (baixa tensió, gas, recipients a pressió, etc.).  
3. Plànols  
3.1. Emplaçament  
Si és en un nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.  
Si és fora del nucli urbà, reflexant el paratge en què està situat, destacant els accesos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.  
3.2. Diagrama del procès  
S'hi indicarà un diagrama del procès contaminant, i també del corredor de la contaminació.  
3.2. Plànols generals  
Inclouran planta i alçat de les instal·lacions objecte d'aquest projecte.  
EE-1. LINIA AERIA ALTA TENSIO  
1. Memòria  
1.1. Objecte  
Reglament i disposicions oficials.  
1.2. Titular de la instal·lació   
1.3. Emplaçament  
1.4. Termini d'execució.  
1.5. Categoria de la línia i zona.  
1.6. Potència a transportar.  
1.7. Descripció de les instal·lacions.  
- Traçat.  
\* Punt d'encastament.  
\* Longitud total i parcial.  
\* Províncies i termes municipals afectats.  
\* Relació de creuaments, paral·lelismes, etc.  
- Materials.  
\* Conductors.  
\* Aïllaments.  
\* Ferratges i accesoris.  
\* Suports.  
- Preses de terra.  
2. Càlculs justificatius  
2.1. Elèctrics.  
\* Densitat Màxima.  
\* Reactància.  
\* Caiguda de tensió.  
\* Pèrdues de potència.  
\* Altres característiques elèctriques.  
2.2. Mecànics  
\* Conductors.  
\* Suports.  
\* Distàncies de seguretat.  
\* Taules d'extesa.  
\* Fonaments.  
3. Plecs de condicions  
3.1. Qualitat dels materials.  
- Obra civil.  
- Conductors.  
- Aïlladors.  
- Ferratges i accesoris.  
- Columnes.  
3.2. Normes d'execució de les instal·lacions.  
3.3. Proves reglamentàries.  
3.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.  
3.5. Certificats i documentació.  
3.6. Llibre d'ordres.  
4. Pressupostos  
S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent, i és totalitzarà, posteriorment, els imports parcials de cada partida.  
5. Plànols  
5.1. Situació.  
Si és a un nucli urbà, indicar-lo en relació amb els carrers circumdants i d'accès, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és ubicat, destacant-hi els accesos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.  
5.2. Planta i alçat.  
5.3. Suports i fonaments.  
5.4. Cadenes.  
5.5. Presses de terra.  
5.6. Detalls de paral·lelismes, creuaments, etc.  
Es presentaran tantes separates de paral·lelismes i creuaments com organismes queden afectats.  
EE-2. CENTRE DE TRANSFORMACIO  
1. Memòria   
1.1. Objecte del projecte  
Reglamentació i disposicions oficials.  
1.2. Titular.  
1.3. Emplaçament.  
1.4. Característiques generals del centre de transformació.  
1.5. Programa de necessitats i potència instal·lada en kVA.  
1.6. Descripció de la instal·lació.  
1.6.1. Obra Civil.  
- Local.  
- Característiques dels materials.  
\* Fonaments.  
\* Solera i paviment.  
\* Tancaments exteriors.  
\* Varandat interior.  
\* Cobertes.  
\* Pintures.  
\* Diversos.  
1.6.2. Instal·lació elèctrica.  
- Característiques de la xarxa d'alimentació.  
- Característiques de l'aparamenta d'alta tensió.  
\* Cel·la d'entrada.  
\* Cel·la d'eixida.  
\* Cel·la de protecció.  
\* Cel·la de mesura.  
\* Cel·la de transformador.  
- Característiques material divers d'alta tensió.  
\* Embarrat general.  
\* Peces de connexió.  
\* Aïlladors de suport.  
\* Aïlladors de pas.  
1.6.3. Mesura de l?energia elèctrica.  
1.6.4. Posada a terra.  
- Terra de protecció   
- Terra de servei  
1.6.5. Instal·lacions secundàries.  
- Enllumenat.  
- Bateries de condensadors (si fa el cas).  
- Protecció contra incendis.'  
Ventilació.  
- Mesures de seguretat.  
2. Càlculs justificatius  
2.1. Intensitat d'alta tensió.  
2.2. Intensitat de baixa tensió.  
2.3. Curt circuit.  
- Observacions.  
- Càlcul de les corrents del curt circuit.  
- Curt circuit al costat d'alta tensió.  
- Curt circuit al costat de baixa tensió.  
2.4. Dimensionat de l'embarrat.  
- Comprovació per densitat de corrent.  
- Comprovació per solicitació electrodinàmica.  
- Curt circuit per sol·licitació tècnica.  
2.5. Selecció de fusibles d'alta tensió i baixa tensió.  
2.6. Dimensionat de la ventilació del centre de transformació.  
2.7. Dimensions del pou apagafocs.  
2.8. Càlcul de les instal·lacions de posada a terra.  
- Investigació de les característiques del sòl.  
- Determinació de les corrents màximes de posada a terra, i del temps màxim corresponent a l'eliminació del defecte.  
- Disseny preliminar de la instal·lació de terra.  
- Càlcul de la resistència del sistema de terra.  
- Càlcul de les tensions de pas interior de la instal·lació.  
- Càlcul de les tensions en l'exterior de la instal·lació.  
- Càlcul de les tensions aplicades.  
- Investigació de les tensions transferibles a l'exterior per canonades, carrils, tanques, conductors de neutre, blindatges de cables, circuit de senyalització i dels punts especialment perillosos i estudi de les formes d'eliminació o de reducció.  
- Correcció i ajustament del disseny inicial, establint el definitiu.  
3. Plecs de condicions  
3.1. Qualitat dels materials.  
- Obra civil.  
- Aparamenta d'AT.  
- Transformadors.  
- Equipaments de mesura.  
3.2. Normes de execució de les instal·lacions  
3.3. Proves reglamentàries.  
3.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.  
3.5. Certificats i documentació.  
3.6. Llibre d'ordres.  
4. Pressupostos  
S'hi indicaran els diferents elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent, totalitzant, posteriorment, els imports de cada partida.  
5. Plànols  
5.1. Situació  
Si es troba ubicat en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, i assenyalar punts de referència de fàcil identificació.  
Si es fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és ubicat, i destacar els accesos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.  
5.2. Esquema unifilar de la instal·lación, amb identificació de les característiques principals dels elements fonamentals que la integren.  
5.3. Planta i alçat, suficientment ampliats a escales convenients i amb la indicació de les quotes essencials, posant de manifest l'emplaçament i la disposició de les màquines, aparells i connexions principals.  
5.4. Presses de terra.  
EE-3. INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO EN INDUSTRIES  
1. Memòria  
1.1. Antecedents.  
1.2. Objecte del projecte  
Reglaments i disposicions considerades.  
1.3. Titular de la instal·lació  
Nom. Domicili social.  
1.4. Emplaçament de les instal·lacions.  
1.5. Classificació i característiques de les instal·lacions.  
1.5.1. Classificació. Segons risc de les dependències de la indústria (d'acord amb la MI BT corresponent).  
- Locals amb risc d'incendi o explosió (MI BT 026). Emplaçament, zona i manera de protecció.  
- Locals humits (MI BT 027).  
- Locals banyats (MI BT 027).  
- Locals amb risc de corrosió (MI BT 027).  
- Locals polsegosos sense risc d'incendi o explosió (MI BT 027).  
- Locals a temperatura elevada (MI BT 027).  
- Locals a molt baixa temperatura (MI BT 027).  
-- Locals en què existesquen bateries d'acumuladors (MI BT 027).  
- Estacions de servei, garatges i tallers de reparació de vehicles (MI BT 027).  
- Locals de característiques especials (MI BT 027).  
Característiques de la instal·lació.  
- Canalitzacions fixes.  
Canalitzacions mòbils.  
Transformadors i condensadors.  
- Màquines rotatives.  
- Lluminàries.  
- Presses de corrent.  
- Aparells de connexió i desconnexió.  
- Transformadors i resistències de control.  
- Aparells de mesura, instruments i relès.  
- Sistemes de senyalització, alarma, control remot i comunicació.  
- Equip mòbil i portàtil.  
- Sistema de protecció contra contactes indirectes.  
- Proteccions contra sobrecàrregues i curt circuits.  
- Identificació de conductors.  
1.6. Programa de necessitats  
- Potència elèctrica instal·lada en l'enllumenat, força motriu i altres usos.  
Nivells Iluminosos exigits segons dependències i tipus de làmpades.  
- Potència elèctrica simultània que cal per al normal desplegament de l'activitat industrial.  
- Determinació de les característiques dels comptadors i potència a contractar.  
1.7. Descripció de la instal·lació  
1.7.1. Instal·lacions d'enllaç.  
- Caixa general de prestació. Ubicació i característiques.  
1.7.2. Instal·lacions receptors força i/o enllumenat.  
- Quadre general i la seua composició.  
- Línies de distribució i canalització.  
- Quadres secundaris i la seua composició.  
- Línia secundària de distribució i les seues canalitzacions.  
- Protecció de motors i/o receptors.  
1.7.3. Posada a terra.  
1.7.4. Equipaments de connexió d'energia reactiva.  
1.7.5. Sistemes de senyalització, alarma, control remot i comunicació.  
1.7.6. Enllumenats especials.  
1.8. Programa d'execució  
- Indicar el programa d'execució reflexant temps i data prevista per a la posada en marxa.  
2. Càlculs justificatius  
2.1. Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissible.  
2.2. Fórmules utilitzades.  
2.3. Potència total instal·lada i demandada  
Coeficient de simultaneitat.  
- Relació de receptors d'enllumenat, amb indicació de la seua potència elèctrica.  
- Relació de receptors de força motriu, indicant la seua potència elèctrica.  
- Relació de receptors d'altres usos, amb indicació de la seua potència elèctrica.  
2.4. Càlculs luminotècnics  
- Càlcul del número de lluminàries.  
2.5. Càlculs elèctrics: enllumenat i força motriu  
- Càlcul de la secció dels conductors de la línia repartidora.  
- Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs de canalitzacions a utilitzar en la línia d'alimentació al quadre general i secundaris.  
- Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs o canalitzacions a utilitzar a les línies derivades.  
- Càlcul de les proteccions a instal·lar en les diferents línies generals derivades.  
\* Sobrecàrrega.  
\* Curt circuits.  
\* Sobretensions.  
2.6. Càlcul del sistema de protecció contra contactes indirectes  
- Càlcul de la posada a terra.  
3. Plec de condicions  
3.1. Qualitat dels materials  
- Conductors elèctrics.  
- Conductors de protecció.  
- Identificació dels conductors.  
- Tubs protectors.  
- Caixes d'empalmament i derivació.  
- Aparells de comandament i maniobra.  
- Aparells de protecció.  
3.2. Normes d'execució de les instal·lacions  
3.3. Proves reglamentàries  
3.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat  
3.5. Certificats i documentació.  
3.6. Llibre d'ordres.  
4. Pressuposts  
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent, que totalitzarà, posteriorment, els imports parcials de cada partida.  
Nota: No s'hi inclourà el valor dels motors elèctrics, forns, etc., que figuren a l?expedient d'inscripció en el Registre Industrial.  
5. Plànols  
5.1. Plànol d'emplaçament  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, i assenyalar els punts de referència de fàcil identificació.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què està ubicat, i destacar-hi els accesos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.  
5.2. Plànol general de la indústria, oficines, magatzems, accessos, etc., amb indicació de la ubicació dels distints receptors, quadres, Iluminàries, etc., i dels circuits elèctrics corresponents, reflexant la seua identificació amb un número i la seua corresponent índex a l'extrem del plànol.  
5.3. Esquema unifilar complet, amb indicació de les característiques de les distintes proteccions a instal·lar, i el número i secció dels conductors, diàmetre dels tubs i classe de instal·lació (aèria, en tub a l'aire o en costat, subterrània, etc.) i dels aparells i receptors (indicant la seua potència elèctrica).  
5.4. Posada a terra i detalls.  
EE-4. INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EN BAIXA TENSIO D'UN EDIFICI DESTINAT A HABITATGES  
1 Memòria.  
1.1. Objecte del projecte  
1.2. Promotor de la instal·lació  
Nom, domicili social.  
1.3. Emplaçament de les instal·lacions  
1.4. Descripció de l?edifici  
- Habitatges.  
- Locals comercials.  
- Serveis generals.  
1.5. Potència total prevista per a l?edifici  
- Potència adoptada.  
1.6. Descripció de la instal·lació  
1.6.1. Centre de transformació (si fa el cas).  
1.6.2. Caixa general de protecció.  
- Nombre de caixes i característiques.  
- Situació.  
- Posada a terra.  
1.6.3. Línia repartidora.  
- Descripció: Longitud, secció, diàmetre tub.  
- Canalitzacions.  
- Materials:  
\* Conductors  
\* Tubs protectors  
\* Línia principal de terra  
1.6.4. Centralización de comptadores.  
- Característiques  
- Situació.  
1.6.5. Derivacions individuals.  
- Descripció: Longitud, secció, diàmetre tub.  
- Canalitzacions.  
- Materials.  
- Conductors.  
- Tubs protectors.  
- Línia derivada de terra.  
1.6.6. Instal·lació interior en habitatges.  
- Quadre general de distribució.  
\* Característiques  
\* Habitatges  
\* Descripció: Longitud, secció, diàmetre tub.  
\* Nombre circuits, destinació i punts d'utilització de cada circuit.  
\* Sistema d'instal·lació escollit.  
1.6.7. Instal·lació d'usos comuns.  
- Quadres generals de protecció.  
- Descripció de la instal·lació.  
\* Escala.  
\* Ascensor.  
\* Amplificador TV.  
\* Porter elèctric.  
\* Grup de pressió.  
\* Emergència.  
1.6.8. Instal·lació de posada a terra de l'edifici.  
- Presses de terra.  
- Línies principals de terra.  
- Derivacions de les línies principals de terra.  
- Conductors de protecció.  
1.6.9. Xarxa d'equipotencialitat.  
- Cambres de bany.  
- Centralització de comptadors d'aigua.  
2. Càlculs justificatius   
2.1. Potència total de l?edifici  
2.1.1. Càlculs segons normes tecnològiques d'edificació. (NTE-IEB-1974).  
2.1.2. Càlculs segons Reglament Electrotècnic per a la Baixa Tensió.  
2.2. Secció de la linía repartidora.  
2.3. Secció de les derivacions individuals.  
2.4. Secció dels circuits interiors.  
2.5. Secció de la linía d'usos comuns.  
- Escala.  
- Ascensor.  
- Amplificador TV.  
- Porter elèctric.  
- Grup de pressió.  
- Emergència.  
2.6. Terra.  
2.6.1. Residència de la posada a terra.  
2.6.2. Secció de les línies.  
2.7. Disjuntors.  
2.7.1. Sobrecàrregues.  
2.7.2. Curt circuits.  
3. Plec de condicions  
3.1. Qualitat dels materials.  
- Conductors elèctrics.  
- Conductors de protecció.  
- Identificació dels conductors.  
- Tubs protectors.  
- Caixes d'empalmament i derivació.  
- Aparells de comandament i maniobra.  
- Aparells de protecció.  
3.2. Normes d'execució de les instal·lacions  
3.3. Proves reglamentàries.  
3.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.  
3.5. Certificats i documentació.  
3.6. Llibre d'ordres.  
4. Pressuposts  
- S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent i totalitzant, posteriorment, els imports parcials de cada partida.  
5. Plànols  
5.1. Plànol d'emplaçament  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què està situat, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.  
5.2. Esquema elèctric general de l'edifici.  
5.3. Planta baixa amb indicació de la caixa general de protecció, línia repartidora, centralizació comptadors i CT si fa el cas.  
5.4. Esquema de canalització vertical  
5.5. Distribució elèctrica en planta d'habitatges amb indicació de volumens de prohibició i protecció.  
5.6. Xarxa d'equipotencialitat i detalls.  
5.7. Posada a terra i detalls.  
EE-5. INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO PER A LOCALS (EXCLOSOS ELS DESTINATS A USOS INDUSTRIALS I HABITATGES)  
1. Memòria  
1.1. Objecte del projecte  
Reglaments i disposicions considerades.  
1.2. Titular de la instal·lació  
1.3. Emplaçament de les instal·lacions.  
1.4. Potència prevista.  
- Potència total admissible.  
- Potència total instal·lada.  
- Potència total demandada.  
1.5. Descripció de les instal·lacions d'enllaç.  
1.5.1. Centre de Transformació (si fa el cas).  
1.5.2. Caixa General de Protecció.  
- Situació.  
- Posada a terra.  
1.5.3. Línia repartidora.  
- Descripció: Longitud, Secció, Diàmetre tub.  
- Canalitzacions.  
- Materials.  
\* Conductors.  
\* Tubs protectors.  
\* Línia principal de terra.  
1.5.4. Equipaments de mesura.   
- Característiques.   
- Situació.  
1.6. Descripció de la instal·lació interior.  
1.6.1. Classificació i característiques de les instal·lacions segons el risc de les dependències dels locals.  
- Locals de pública concurrència (espectacles, reunió i sanitaris) (MI BT 025).  
- Locals amb risc d'incendi o explosió. Classe i Divisió (MI BT 026).  
- Locals humits (MI BT 027).  
- Locals mullats (MI BT 027).  
- Locals amb risc de corrosió (MI BT 027).  
- Locals polsegosos amb risc d'incendi o d'explosió (MI BT 027).  
- Locals a temperatura elevada (MI BT 027).   
- Locals a molt baixa temperatura (MI BT 027).   
- Locals en què existesquen bateries d'acumuladors(MI BT 027).   
- Estacions de servei o garatges (MI BT 027).   
- Locals de característiques especials (MI BT 027).   
- Locals per a finalitats especials (MI BT 027).   
1.6.2. Quadre General de Distribució.   
- Característiques i composició.   
1.6.3. Quadres secundaris i parcials.   
- Característiques i composició.   
1.6.4. Línies de distribució i canalització.   
- Sistema d'instal·lació escollit.   
- Descripció: Longitud, Secció i diàmetre del tub.   
- Nombre circuits, destinació i punts d'utilització de cada circuit.  
1.7. Subministraments complementaris. (Si fa el cas).  
- Socors.  
- Reserva.  
- Duplicat.  
1.8. Enllumenats especials (si fa el cas).  
- Senyalització.  
- Emergència.  
- Reemplaçament.  
1.9. Línia de posada a terra.  
- Presses a terra.  
- Línies principals de terra.  
- Derivacions de les línies principals de terra.  
- Conductors de protecció.  
- Xarxa d'equipotencialitat.  
2. Càlculs justificatius  
2.1. Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissible.  
2.2. Fórmules utilitzades.  
2.3. Potència total instal·lada i demandada. Coeficient de simultaneïtat.  
- Relació de receptors d'enllumenat, amb indicació de la seua potència elèctrica.  
- Relació de receptors de força motriu, indicant la seua potència elèctrica.  
- Relació de receptors d'altres usos, amb la indicació de la seua potència elèctrica.  
2.4. Càlculs luminotècnics  
- Càlculs del nombre de lluminàries.  
2.5. Càlculs elèctrics: enllumenat i força motriu.  
- Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs de canalització a utilitzar en la línia d'alimentació al quadre general i secundaris.  
- Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs o canalitzacions a utilitzar a les línies derivades.  
- Càlcul de les proteccions a instal·lar a les diferents línies generals i derivades.  
\* Sobrecàrrega.  
\* Curt circuits.  
\* Sobretensions.  
2.6. Càlcul del sistema de protecció contra contactes indirectes  
- Càlcul de la posada a terra.  
3. Plec de condicions  
3.1. Qualitat dels materials.  
- Conductors elèctrics.  
- Conductors de protecció.  
- Identificació dels conductors.  
- Tubs de protecció.  
- Caixes d'empalmament i derivació.  
- Aparells de comanament i maniobra.  
- Aparells de protecció.  
3.2. Normes d'execució de les instal·lacions.  
3.3. Proves reglamentàries.  
3.4. Condicions d'us, manteniment i seguretat.  
3.5. Certificats i documentació.  
3.6. Llibre d'ordres.  
4. Pressuposis  
S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent, i es totalitzara, posteriorment, els imports parcials de cada partida.  
5. Plànols  
5.1. Situació  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, i assenyalar punts de referència de fàcil identificació.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.  
5.2. Plànol general del local i les seues dependències, accessos, etc. amb indicació de la ubicació dels distints receptors, quadres, lluminàries, etc., i dels circuits elèctrics corresponents, reflexant la seua identificació amb un número i el seu corresponent índex en l'extrem del plànol.  
5.3. Esquema unifilar complet, amb indicació de les característiques de les distintes proteccions a instal·lar, el número i secció dels conductors, diàmetre dels tubs i classe d'instal·lació (aèria, en tub a l'aire o encastat, subterrània, etc.) i dels aparells i receptors (tot indicant la seua potència elèctrica).  
5.4. Posada a terra i detalls.  
EG-1. INSTAL·LACIONS D'EMMAGATZEMAMENT I RECETORES DE GLP  
A. Memòria  
1. Introducció  
1.0. Antecedents.  
1.1. Objecte del projecte.  
1.2. Emplaçament de la instal·lació.  
1.3. Legislació aplicable.  
1.4. Termini d'execució de les instal·lacions.  
1.5. Característiques del gas subministrat.  
2. Emmagatzemament combustible  
2.1. Descripció I sistema escollit.  
2.2. Classificació i distàncies de seguretat.  
2.3. Accessos.  
2.4. Equipament de regulació.  
2.5. Protecció contra incendis.  
2.6. Protecció anticorrosiva.  
3. Xarxa de distribució interior  
3.1. Descripció.  
3.2. Característiques de la tuberia.  
4. Aparells receptors  
Descripció i característiques.  
Indicar així:  
\* Potència.  
\* Pressions d'ús.  
\* Homologació.  
\* Condicions d'instal·lació.  
B. Càlculs i Bases de càlcul.  
2. Càlculs   
2.1. Consum i autonomia  
2.2. Valoració.  
2.3. Vàlvules de seguretat.  
2.4. Punt màxim de plenat: longitud tub sonda.  
2.5. Xarxa de distribució.  
2.6. Ventilacions.  
2.7. Evacuació de fums.  
2.8. Protecció catòdica.  
Plec de condicions  
- Característiques de l'empresa instal·ladora.  
- Proves:  
\* Emmagatzemament i vàlvules seguretat.  
\* Xarxa de distribució.  
\* Aparells.  
- Certificats i documents.  
- Qualitat dels materials.  
- Normes d'execució.  
- Condiciones d'ús, manteniment i seguretat.  
- Llibre d'ordres.  
D. Pressupost  
- Pressupostos parcials.  
- Pressupost global.  
E. Plànols   
1. Situació  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, i assenyalar punts de referència de fàcil localització.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què està situat, i destacar-hi els accessos des dels núclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.  
2. Planta de les instal·lacions.   
3. Alçats necessaris.   
4. Plànols de detall.  
4.1. Emmagatzemament.  
4.2. Esquema protecció catòdica.  
4.3. Traçat de la xarxa de distribució.  
4.4. Esquema isomètric.  
EG-2. INSTAL·LACIO RECEPTORA DE GAS CANALITZAT D'US INDUSTRIAL I COMERCIAL  
A. Memòria   
1. Introducció  
1.0. Antecedents.  
1.1. Objecte del projecte.  
1.2. Emplaçament de la instal·lació.  
1.3. Legislació aplicable.  
1.4. Termini d'execució de les instal·lacions.  
1.5. Característiques del gas subministrat.  
2. Presa interior a alta/mitjana pressió  
2.1. Descripció.  
2.2. Característiques de la canonada.  
2.3. Protecció anticorrosiva activa i passiva de la tuberia.  
3. Instal·lació de l?ERM  
3.1. Descripció.  
3.2. Característiques dels materials.  
3.3. Recinte.  
3.4. Instal·lació elèctrica.  
3.5. Distàncies, sistema contra incendis i ventilació.  
4. Xarxa de distribució interior  
4.1. Descripció.  
4.2. Característiques de la canonada.  
5. Grup de regulació i seguretat  
5.1. Descripció.  
5.2. Característiques del grup de regulació.  
6. Aparells receptors  
Descripció i característiques.  
Indicar així:  
\* Potència  
\* Pressions d'ús  
\* Homologació  
\* Condicions d'instal·lació.  
B. Càlculs  
1. Bases de càlculs.  
2. Càlculs.  
2.1. Presa interior.  
2.2. ERM.  
2.3. Xarxa de distribució.  
2.4. Ventilacions.  
2.5. Evacuació de fums.  
2.6. Protecció catòdica.  
C. Plec de condicions  
- Qualitat dels materials.  
- Normes d'execució.  
- Característiques de l'empresa instal·ladora.  
- Proves:  
\* Presa.  
\* ERM.  
\* Xarxa interior.  
\* Aparells.  
- Condicions d'usos, manteniment i seguretat.  
- Certificats i documents.  
- Llibre d'ordres.  
D. Pressupost  
- Pressuposts parcials.  
- Pressupost global.  
E. Plànols  
1. Situació   
Si és en nucli urbà, indicar-ho amb relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.  
2. Planta de les instal·lacions.  
3. Alçats necessaris.  
4. Plànols de detall.  
4.1. ERM.  
4.2. Grup de regulació i seguretat.  
4.3. Traçat xarxa de distribució.  
4.4. Esquema protecció catódica.  
4.5. Esquema isomètric.  
EG-3. HOMOLOGACIO D'APARELL A GAS I AUTORITZACIO DE CARACTER UNIC  
A. Memòria   
1. Introducció  
1.0. Antecedents.  
1.1 . Objecte del projecte.  
1.2. Titular  
1.3. Termini d'execució de les instal·lacions.  
1.4. Emplaçament de la instal·lació (si procedeix).  
1.5. Legislació aplicable.  
1.6. Termini d'execució.  
1.7. Aplicació de l?equipament.  
1.8. Fotografies de l'interior i exterior de l'aparell que l?identifiquen visualment (tamany 13 x 18 cm.).  
2. Característiques de l'aparell  
2.1. Descripció general de l'aparell.  
- Circuit de gas.  
- Cambra de combustió.  
- Eixida de gasos de combustió.  
- Cremadors.  
- Sistema d'aportació d'aire.  
- Sistema de regulació gas-aire.  
2.2. Tipus de gasos que utilitze.  
2.3. Pressions de funcionament.  
2.4. Potències i característiques de cadascú dels cremadors.  
2.5. Sistemes de seguretat. Valors de tara.  
2.6. Altres elements i les seues característiques.  
2.7. Capacitat de càrrega màxima dels recipients de gas, si fa el cas.  
B. Càlculs   
1. Bases de càlcul   
2. Càlculs.  
2.1. Injectors.  
2.2. Balanç tèrmic.  
2.3. Evacuació de fums.  
C. Plec de condicions  
1. Qualitat dels materials.  
2. Normes d'execució i de muntatge.  
3. Proves i assajos reglamentaris.  
4. Inspeccions de posada en marxa i funcionament.  
5. Condicions d'instal·lació, manteniment i seguretat, (especificant el període màxim de revisió aconsellable, i la potència i consum de cada cremador i del total de l'aparell).  
D. Pressupost  
E. Plànols   
1. Situació  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, assenyalant punts de referència de fàcil localització.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accessos des dels núclis de població limítrofs amb punts de referència de fàcil identificació.  
2. De construcció, segons Normes UNE, amb indicació del lloc d'emplaçament de la placa de característiques.  
3. Fitxes tècniques de l'aparell o recipient en format UNE A4, segons models adjunts segons el cas.  
Veure imatge  
EA-1. INSTAL·LACIONS RECEPTORES D'AIGUA  
1. Memòria descriptiva  
1.0. Antecedents.  
1.1. Objecte del projecte.  
1.2. Termini d'execució de les instal·lacions.  
1.3. Emplaçament de la instal·lació.  
1.4. Legislació aplicable.  
1.5. Descripció de l?edifici.  
- Us de l?edifici.  
- Accés o escales.  
- Plantes destinades a habitatges, locals comercials i oficines, etc.  
- Nombre i classe de subministraments.  
1.6. Descripció de les instal·lacions  
- Preses i les seues claus.  
- Tubs d'alimentación  
- Comptadors, bateries, claus i ubicació.  
- Tubs ascendents, derivacions particulars i aparells. Accesoris.  
- Fluxors.  
- Grups de sobreelevació.  
- Aparells descalcificadors d'aigua.  
- Aigua freda de les instal·lacions de calefacció i climatització (alimentació als aparells de producció de calor i fred).  
- Aigua calenta sanitària en instal·lacions interiors particulars.  
- Desguàs i ventilació.  
- Dispositius de protecció contra retorns en general, relatius a aquells aparells que ho requeresquen.  
- Aljubs i dipòsits de reserva.  
1.7. Relació d'equipaments que consumeixen energia elèctrica amb indicació de la potència absorbida.  
2. Càlculs   
2.1. Bases de Càcul  
2.2. Dimensionat.  
- Tub d'alimentació.  
- Bateria de comptadors, comptador general i claus.  
- Xarxa de distribució interior.  
- Pèrdua de càrrega.  
- Càlcul d'altres elements integrants de la instal·lació. (Fluxors, grups de sobreelevació, desguassos, depòsits reserva, aljubs, etc.).  
3. Plec de condicions  
3.1. Qualitat dels materials.  
3.2. Normes d'execució.  
3.3. Característiques de l'empresa instal·ladora.  
3.4. Proves reglamentàries.  
3.5. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.  
3.6. Certificats i documentació.  
3.7. Llibre d'ordres.  
4. Pressupostos  
4.1. Parcials.  
4.2. Total.  
5. Plànols  
5.1. Emplaçament.  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, i assenyalar punts de referència de fàcil localització.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs amb punts de referència de fàcil identificació.  
5.2. Planta amb indicació de les preses, tubs d'alimentació, claus de pas, centralització de comptadors.  
5.3. Planta de tipus de la instal·lació.  
5.4. Esquema de canalització vertical (instal·lació general).  
5.5. Esquema d'unitats rebedores (aigua freda i calenta).  
5.6. De detall: de la presa i tub d'alimentació, vàlvules, bateria de comptadors, aljubs, grup sobreelevació, desguassos, etc.).  
EL-1. INSTAL·LACIO D'EMMAGATZEMAMENT I REBEDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDS PER A USOS INDUSTRIALS I PER A CALEFACCIO I ALTRES USOS NO INDUSTRIALS (PER A AQUELLS CASOS EN QUE NO SIGA APLICABLE EL REGLAMENT DE CALEFACCIO, CLIMATITZACIO I AIGUA CALENTA SANITARIA, RD 1618/80, DE 4 DE JULIOL, BOE NUM. 188, 06.08.89)  
1. Memòria descriptiva  
1.0. Antecedents.  
1.1. Objecte del projecte.  
1.2. Titular de la instal·lació.  
1.3. Emplaçament de la instal·lació.  
1.4. Legislació aplicable.  
1.5. Descripció de la instal·lació.  
- Emmagatzemament de combustible.  
- Instal·lació rebedora.  
- Instal·lació elèctrica.  
1.6. Termini d'execució.  
2. Càlculs  
2.1. Justificació de la descàrrega.  
2.2. Justificació del consum i autonomia.  
2.3. Xarxa de tubs i conductors.  
2.4. Balanç tèrmic.  
2.5. Ventilació.  
2.6. Evacuació de fums.  
3. Plec de condicions  
3.1. Qualitat dels materiales.  
3.2. Normes d'execució.  
3.3. Característiques de l'empresa instal·ladora.  
3.4. Proves reglamentàries.  
3.5. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.  
3.6. Certificats i documentació.  
3.7. Llibre d'ordres.  
4. Pressuposi  
4.1. Parcials.  
4.2. Total.  
5. Plànols  
5.1. Situació  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, assenyalant punts de referència de fàcil localització.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs amb punts de referència de fàcil identificació.  
5.2. Plantes de les instal·lacions.  
5.3. Alçats necessaris.  
5.4. De detall:  
- Emmagatzemament.  
- Xarxa de distribució.  
- Altres (presa de terra, respirador).  
EC-1. INSTAL·LACIO DE CALEFACCIO, CLIMATITZACIO I AIGUA CALENTA SANITARIA  
1. Memòria descriptiva  
1.0. Antecedents.  
1.1. Objecte del projecte.  
1.2. Titular de la instal·lació  
1.3. Emplaçament de la instal·lació.  
1.4. Legislació aplicable.  
1.5. Descripció de la instal·lació.  
- Descripció de l?edifici.  
- Sistema d'instal·lació escollit.  
- Tipus de combustible.  
- Emmagatzemament de combustible.  
Exigència de rendiment i estalvi energètic: compliment de la IT. IC. 04.  
- Tipus de control automàtic i descripció funcional d'aquest.  
- Necessitats d'energia elèctrica.  
- Sala de màquines.  
- Eixida de fums.  
- Elements constitutius de la instal·lació de calefacció.  
1.6. Relació d'equipaments que consumeixen energia amb potencia absorbida.  
2. Càlculs  
2.1. Dades de partida.  
2.2. Condicions interiors i exteriors de càlculs.  
2.3. Resitència tèrmica dels tancaments i determinació del Kg.  
2.4. Valors d'infiltració de l'aire, finestres i portes.  
2.5. Majoracions per orientació, intermitència, etc.  
2.6. Resum de les càrregues calorífiques per habitació amb elements de calefacció en elles.  
2.7. Càlcul de la xarxa de tubs o conductes.  
2.8. Càlcul d'elements de la sala de màquina; bombes, calderes, evacuació de fums, climatitzadores, vas d'expansió, vàlvules de seguretat, etc.  
2.9. Càlcul dels consums prevists d'energia.  
2.10. Justificació de la descàrrega del combustible en el seu cas.  
2.11. Justificació de consum i de l'autonomia.  
3. Plec de condicions  
3.1. Qualitat dels materials.  
3.2. Normes d'execució.  
- Especificacions mecàniques.  
- Especificacions elèctriques.  
3.3. Característiques de l'empresa instal·ladora.  
3.4. Proves reglamentàries.  
3.5. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.  
3.6. Certificats i documentació.  
3.7. Llibre d'ordres.  
4. Pressupostos  
4.1. Parcials.  
4.2. Total.  
5. Plànols  
5.1. Situació  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, assenyalant punts de referència de fàcil localització.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què està situat, i destacar-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs amb punts de referència de fàcil identificació.  
5.2. Plantes de la instal·lació.  
5.3. Alçats necessaris.  
5.4. De detall.  
- Emmagatzemament.  
- Xarxa de distribució.  
- Altres (preses de terra, respirador).  
5.5. Esquemes de principi de la instal·lació.  
EQ-1. EMMAGATZEMAMENT DE LIQUIDS INFLAMABLES I COMBUSTIBLES (REGLAMENT d'EMMAGATZEMAMENT DE PRODUCTOS QUIMICS - ITC MIE APQ 001)  
1. Memòria  
1.1. Objecte del projecte   
1.2. Promotor de la instal·lació, Nom, domicili social.  
1.3. Emplaçament de les instal·lacions.  
1.4. Aspectes geogràfics i topogràfics de l'entorn.  
1.5. Descripció de la instal·lació.  
1.5.1. Productes a emmagatzemar, pressions, temperatures, punts d'inflamació i classificació.  
1.5.2. Tipus d'emmagatzematge i ús.  
1.5.3. Recipients, dimensions i capacitat.  
1.5.4. Capacitat total d'emmagatzematge.  
1.5.5. Proteccions addicionals (quan les hi haja).  
1.6. Distàncies entre instal·lacions.  
1.6.1. Justificació compliment distàncies entre recipients.  
1.6.2. Justificació compliment distàncies entre instal·lacions fixes.  
1.6.3. Quadre de distàncies.  
1.7. Obra civil  
1.7.1. Fonaments dels recipients i equips.  
- Característiques del terreny.  
- Metodologia empleada en el càlcul dels fonaments.  
- Descripció de las solucions projectades.  
1.7.2. Cubetes.  
- Capacitat i dimensions.  
- Característiques constructives.  
- Accessos.  
- Drenatges.  
- Canals d'evacuació.  
1.7.3. Xarxes de drenatge.  
- Descripció i característiques constructives.  
1.7.4. Zones de càrrega i descàrrega. Descripció i característiques.  
1.7.5. Tanques de les instal·lacions. Descripció i característiques.  
1.8. Recipients.  
1.8.1. Tipus d'emmagatzemament.  
1.8.2. Material de construcció i normes de disseny a utilitzar.  
1.8.3. Fabricant.  
1.8.4. Característiques constructives.  
1.8.5. Connexions.  
1.8.6. Ventilacions.  
1.8.7. Proves.  
1.9. Canonades.  
1.9.1. Materials i característiques.  
1.9.2. Unions.  
1.9.3. Proteccions contra corrosió.  
1.9.4. Dimensionat.  
1.9.5. Vàlvules.  
1.9.6. Proves.  
1.10. Recipients soterrats  
1.10.1. Descripció.  
1.10.2. Característiques constructives dels fossats i del cobriment.  
1.10.3. Protecció contra la corrosió.  
1.10.4. Ventilacions.  
1.11. Instal·lació de recipients dins dels edificis.  
1.11.1. Característiques constructives de la zona d'emmagatzemament.  
1.11.2. Descripció del sistema de ventilació.  
1.11.3. Ventilacions.  
1.11.4. Connexions.  
1.12. Emmagatzemament en recipients mòbils.  
1.12.1. Descripció de l'emmagatzemament a l'interior d'edificis.  
- Característiques constructives dels edificis.  
- Característiques dels recipients.  
- Descripció de l'emmagatzemament en l'exterior.  
- Justificació de les altures i volumens de pila.  
1.12.2. Descripció de l'emmagatzemament en l'exterior.  
1.12.3. Justificació de les altures i volums de pila.  
1.13. Protecció contra incendis.  
1.13.1. Instal·lació de protecció amb aigua. Descripció i justificació de solucions. Dimensionada.  
1.13.2. Protecció amb escuma. Descripció i justificació de solucions.  
1.13.3. Altres sistemes de protecció especials.  
1.13.4. Extintors. Nombre, característiques i situació.  
1.13.5. Alarmes. Descripció i situació.  
1.13.6. Equipaments auxiliars. Descripció i situació.  
1.14. Instal·lacions per a càrrega i descàrrega.  
1.14.1. Descripció i justificació de la instal·lació en la zona d'edificis.  
1.14.2. Molls terrestres. Descripció.  
1.14.3. Molls marítims. Descripció.  
1.14.4. Protecció en equipaments i mangueres.  
1. 15. Instal·lació elèctrica, se recollirà en el projecte específic d'instal·lacions elèctriques en BT  
1.16. Tractament d'efluents. descripció i justificació. Solucions.  
2. Plec de condicions  
2.1. Qualitat de materials.  
2.2. Normes d'execució.  
2.3. Proves reglamentàries.  
2.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.  
2.5. Certificats i documentació.  
2.6. Llibre d'ordres.  
3. Pressupost  
S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i preu corresponent, i es totalitzarà posteriorment els imports parcials de cada partida.  
4. Plànols  
4.1. Mapa geogràfic (escala 1:25.000 o en el seu defecte 1:50.000) en què s'assenyalaran l?emmagatzemament i els nuclis urbàns existents, dins d'un cercle de 10 Km de radi, amb centre en el susdit emmamgatzemament.  
4.2. Plànol d'emplaçament, reflexant el paratge en què està situat, destacant-hi els accessos des dels nuclis de població limítrofs amb punts de referència de fàcil identificació.  
4.3. Plànol general del conjunt, en què s'indicaran les distàncies reglamentàries de seguretat.  
4.4. Plànol de les instal·lacions en què s'assenyalen el traçat de la xarxa contra incendis i la situació de tots els equipaments fixos de lluita contra incendis i els sistemes d'alarma.  
4.5. Plànols de detall de cada tipus de recipient i de tots els sistemes de seguretat.  
SP-1. INSTAL·LACIO DE CALDERES, ECONOMITZADORS, PRECALENTADORS, SOBRECALENTADORES, RECALENTADORES I XARXA DE CANONADES PER A FLUIDS A PRESSIO. (APLICACIO ITCMIE-API AP2).  
1. Memòria  
1.1. Objecte del projecte.  
1.2. Titular.  
1.3. Emplaçament.  
1.4. Descripció del procés industrial  
1.4.1. General de la indústria.  
1.4.2. Específica d'aquelles parts del procés afectades per la instal·lació projectada.  
1.4.3. Programa de necessitats.  
1.5. Característiques de l'aparell.  
1.5.1. Generals.  
- Descripció, característiques generals.  
- Volum total de les parts a pressió.  
- Superfície de calefacció.  
- Pressió de disseny i pressió de servei.  
- Temperatura de disseny i temperatura de servei.  
- Categoria de l'aparell.  
1.5.2. Fluids continguts.  
1.5.3. Tipus de vigilància. Justificació.  
1.5.4. Tipus de combustible.  
1.6. Dades de fabricant i instal·lador.  
- Nom i raó social.  
- Núm. i data de fabricació.  
- Data de fabricació i contrasenya de registre de tipus (si fa el cas).  
- Núm. de placa de disseny.  
- De tractar-se com a tipus únic. Justificació de les causes de la seua excepcionalitat.  
- Nom i venedor de l'aparell.  
- Nom i raó social de l?instal·lador.  
- Núm. d'inscripció en registre d'instal·ladores.  
1.7. Elements de seguretat, regulació i control i les seues característiques.  
1.7.1. Vàlvules de seguretat.  
1.7.2. Manòmetres i termòmetres.  
1.7.3. Dispositius de drenatge, porgues a pressió i airejament.  
1.7.4. Obertures. Seguretat per retorn de crida i protecció de fluids.  
1.7.5. Sistema d'alimentació d'aigua (si fa el cas).  
1.7.6. Vàlvules del circuit de l'aigua d'alimentació (si fa el cas).  
1.7.7. Vàlvules del circuit de vapor (si fa el cas).  
1.7.8. Sistema de presurització i expansió (si fa el cas).  
1.7.9. Dispositius de parada i regulació del sistema d'aportació de calor.  
1.7.10. Dispositius de pressió màxima i mínima.  
1.7.11. Elements de seguretat particulars al cas de calderes de fluid tèrmic.  
- Depòsit d'expansió.  
- Depòsit col·lector.  
- Vàlvules d'interrupció (si fa el cas).  
- Protecció en l?equipament consumidor.  
- Protecció ecològica (si fa el cas).  
- Protecció contraincendis.  
1.8. Característiques de l'aigua d'alimentació.  
1.9. Sala de calderes.  
Descripció i justificació de les seguretats projectades.  
1.10. Canonades pera fluids.  
1.10.1. Descripció general.  
1.10.2. Diàmetre. Justificació en funció de la velocitat màxima de circulació.  
1.10.3. Materials accesoris i tipus d'unió.  
1.10.4. Identificació.  
1.11. Instruccions d'ús, conservació i seguretat.  
2. Plec de condicions  
2.1. Qualitat dels materials.  
2.2. Normes d'execució de l'aparell i de les canonades.  
2.3. Proves reglamentàries.  
2.3.1. Caldera o aparell.  
2.3.2. Canonades de fluids.  
2.4. Certificats i documentació.  
2.5. Llibre d'ordres.  
3. Pressupost  
S'hi indicaran els distints elements que composen la instal·lació, concertant la quantitat i preu corresponents, i es totalitzarà posteriorment els imports parcials de cada partida.  
4. Plànols  
4.1. Situació de la indústria  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accès, assenyalant els punts de referència de fàcil identificació.  
Si és fora del nucli urbà, reflectir el paratge en què és situat, i destacar-hi els accesos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.  
4.2. Situació de la sala de calderes i distribució en la planta de les xarxes de fluid.  
4.3. Sala de calderes. Amb indicació de dimensions, distàncies als distints riscs, i també característiques i gruixut dels murs.  
4.4. Esquemes generals de la instal·lación amb indicació de lots els elements fonamentals de seguretat.  
SV-1. ESTUDI TECNIC DE REFORMA D'IMPORTANCIA EN VEHICLES AUTOMOBILS  
1. Memòria  
1.1. Objecte  
Incloent-hi les dades identificactives del vehicle i del seu titular.  
1.2. Antecedents  
Identificació, d'acord amb el codi de circulació, de la reforma a realitzar, motius que originen la dita realització i normativa aplicable.  
1.3. Característiques del vehicle abans de la reforma  
1.4. Característiques del vehicle després de la reforma  
1.5. Descripció de la reforma  
1.5.1. Desmuntatges previstos.  
1.5.2. Variacions i/o substitucions.  
1.5.3. Materials utilitzats.   
1.5.4. Muntatges finals.  
2. Càlculs justificatius  
2.1. Càlcul dels pesos per eix  
- Desglosse en pes per eix, pes bastidor i cabina, pesos de l?element (caixa, basculant, etc.).  
- Distribució de pesos considerant el bastidor com una biga continua amb suports en les de ballestes.  
- Assignació de pesos als eixos tenint en compte els braços de palanca en els casos en que existesca balancí.  
2.2. Càlcul del bastidor  
- Comprovació de la secció més castigada, pel que fa al moment flector.  
- Càlcul de la tensió resultant, tot tenint en compte el punt anterior i l?esforç tal·lant que aparega en la dita secció, considerant el mòdul resistent de la secció del bastidor com si d'una sola biga es tractés.  
- En el cas de bolquets, càlcul de la secció amb el basculant carregat amb el màxim pes autoritzat en un angle de 45º amb l?horitzontal.  
2.3. Càlcul dels elements de subjecció  
En cas de bolquets, comprovació de les característiques de l?equipament hidràulic, dels elements d'ancoratge i dels bulons que permeten el girament de les caixes.  
En cas d'un altre tipus de caixes, comprovació dels elements o brides de subjecció per a als casos desfavorables.  
2.4. Càlcul d'estabilitat  
- Càlcul d'estabilitat del bloc lateral per al cas de grues.  
- Càlcul longitudinal i lateral per al cas de bolquets.  
3. Plec de condicions  
3.1. Qualitat de materials  
3.2. Normes d'execució  
3.3. Certificats i autoritzacions  
3.4. Taller executor  
4 Pressupostos  
- S'obtindrà l?import total de la reforma com a suma de les partides corresponents als materials i a la mà d'obra.  
5. Plànols  
- Esquema del vehicle i les seues característiques fonamentals abans de la reforma.  
- Esquema del vehicle i les seues característiques fonamentals després de la reforma.  
- Plànols de detalls constructius.  
SD-1. INSTAL·LACIO D'APARELLS ELEVADORS ASCENSORS ELECTROMECANICS. MIE-AEM-1 (ORDRE 23.9.87, BOE 6.10.87)  
1. Memòria  
1.1. Objecte del projecte  
1.2. Promotor  
1.3. Emplaçament  
1.4. Termini d'execució  
1.5. Descripció de la instal·lació  
- Destinació de l'immoble.  
- Tipus de l'aparell.  
- Classe d'usuaris.  
- Mitjans d'accès a la cambra de màquines i cambra de politges (si existeix).  
1.6. Elements tipus  
1.6.1. Grup tractor i mecanisme de fre.  
1.6.2. Limitador de velocitat.  
1.6.3. Paracaiguda.  
1.6.4. Amortidors camarí i contrapès.  
1.6.5. Portes i els seus encastaments.   
1.6.6. Panys.   
1.6.7. Paracaiguda contrapès. Ç  
1.7. Característiques de la instal·lació.   
1.7.1. D'utilització.   
- Velocitat de règim.   
- Càrrega màxima o nominal.   
- Recorregut.   
- Parades.   
1.7.2. De recinte   
- Recorregut pel recinte.   
- Portes d'accès. Mesures.   
- Cambra de màquines. Situació.   
- Recorregut lliure seguretat en part superior i inferior.   
- Superfície ventilació.   
1.7.3. Mecàniques.   
- Camarí, accessos i mesures.   
- Dimensions interiors.   
- Superfícies.   
- Contrapès.   
- Guies del camarí.   
- Guies del contrapes.   
- Cables de suspensió. Nombre de cables i diàmetre.   
- Suspensió. Nombre de ramals.   
- Politja reductora.   
- Politja de reenviament.   
1.7.4. Elèctriques.   
- Corrent elèctrica. Tensión.   
- Companyia subministradora.   
- Motor elèctric, tipus, potència.   
- Secció línia alimentació.   
- Tipus aïllament conductors.   
- Maniobra per a corrent. Tensió.   
- Comandaments en planta base i altres plantes i camarí.   
- Tipus de maniobra.   
- Enllumenat camarí.  
2. Càlculs justificatius   
2.1. Guies del camarí   
2.1.1. Característiques dimensionals.   
- Pes del camarí.   
- Pes del bastidor.   
- Pes mort del costat de la cabina.   
- Càrrega nominal.   
- Pes total.   
- Perfil de les guies.   
- Característiques mecànicas (E, I min., I trans).   
- Radi de gir.   
- Pes per unitat de longitud.   
- Màxima distància entre ancoratges.   
- Secció de la guia.   
2.1.2. Càlcul a la flexió estàtica.   
- Distància entre fregadores.   
- Empenta horitzontal.   
- Fletxa.   
2.1.3. Càlcul de les guies.   
- Esbeltesa.   
- Coeficient.   
2.1.4. Coeficient de treball.   
- Paracaiguda instantani, amb tascons.   
- Paracaiguda instantani, amb corrons.   
- Paracaiguda progressiu.   
2.2. Cables de suspensió del camarí i contrapès.   
- Diàmetre del cable.   
- Composició.   
- Secció total.   
- Fatiga límit de l'acer   
- Càrrega de trencadura per ramal.   
- Càrrega de trencadura pràctica de suspensió.   
- Diàmetro de la politja.   
- Relacions.   
- Pes cables sobre camarí.   
- Pes total.  
- Càrrega estàtica suspesa.   
- Coeficient de seguritat.  
2.3. Potència del motor.  
- Càrrega útil o nominal no compensada.   
- Càrrega dels cables no compensada.   
- Rendiment del conjunt.   
- Potència teòrica.   
- Potència escollida.  
2.4. Utilització del reductor tipus.  
- Càrrega útil o nominal.   
- Càrrega dels cables no compensada.   
- Diàmetre de la politja.   
- Parell resultant.   
- Parell límit d'utilització.   
- Càrrega estàtica suspesa.   
- Pes total del contrapès.   
- Pes d'òrgans de compensació.   
- Càrrega total sobre eix tractor del reductor.   
- Càrrega límit d'utilització del tipus.  
2.5. Reacció en el fossat.  
- Pes de la guia per unitat de longitud.   
- Pes costat cabina.   
- Pes costat contrapès.   
- Longitud de la guia.   
- Reacció per acció del paracaiguda.   
- Reacció sota cada guia.   
- Reacció sota amortidors de cabina.   
- Reacció sota amortidors contrapès.  
2.6. Càlculs de la instal·lació elèctrica i els seus components.  
2.6.1. Característiques elèctriques.   
- Tensió elèctrica de força.   
- Tensió elèctrica d'enllumenat.   
- Tensió elèctrica de maniobra.   
- Potència absorvida pel motor.   
- Potència absorvida per la maniobra.   
- Potència de l?enllumenat del camarí.   
- Longitud de la línia de quadro a motor.   
- Factor de potència del motor a plena càrrega.   
- Resistividad del coure.  
2.6.2. Instal·lació del grup tractor. Circuit de força.   
- Intensitat normal a plena càrrega.   
- Intensitat màxima admissible d'arranc.   
- Secció de conductor reglamentari.   
- Secció de conductor a instal·lar.   
- Resistència òhmica unifilar línia motor.   
- Caiguda de tensió a plena càrrega.   
- Caiguda de tensió màxima en el arranc.   
- Tipus de conductor.   
- Conductor protector.   
- Protector sobreintensitat i fallida de fase.   
- Interruptor general amb fusibles. Tipus.   
- Diferencial de fuerza.   
2.6.4. Circuit d'enllumenat.   
- Il·luminació del camarí.   
- Secció a instal·lar.   
- Tipus de conductor.   
- Interruptor general amb fusible. Tipus.   
- Deferencial enllumenat.   
2.6.5. Conductors de protecció.   
- Quadre a grup tractor.   
- Quadre a portes, bontoneres i senyals.   
- Quadre a camarí.  
3. Plec de condicions  
3.1. Qualitat dels materials.  
3.2. Normes d'execució.  
3.3. Proves reglamentàries.  
3.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.  
3.5. Llibre d'ordres.  
4. Pressupost  
S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació i es concretarà la quantitat i preu corresponent, totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.  
5. Plànols   
5.1. De situació.   
5.2. D'entorn, planta baixa i pis.   
5.3. De recinte, en planta i alçat.   
5.4. De cambra de màquines, en planta i alçat.   
5.5. De planta camarí, recinte i portes d'accès.   
5.6. Esquemes elèctrics.  
SF-1. INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES  
Compren tres tipus, segons la potència total de compressors a instal·lar.  
1r Cas  
Potència total de compressors compresa entre 1 i 10 kW.  
- No cal projecte, sinò complimentar les fulles següents, del Registre d'Instal·lacions Frigorífiques.  
1) Dictamen de seguretat (fulles 11-1/2/3).  
- Titular de la instal·lació i emplaçament.  
- Classificació dels locals.  
- Compressors.  
- Sala de màquines.  
- Refrigerant.  
- Sistema de refrigeració.  
- Cambres.  
- Finalitat de la instal·lació.  
- Atmòsfera.  
- Firmes: Titular, instal·lador frigorísta i segell i tècnic titolat amb visat.  
2) Cens de la indústria frigorífica (fulla 13-1-/2/3).  
- Titular de la instal·lació i emplaçament.  
- Característiques generals.  
- Productes tractats.  
- Funció.  
- Dades tècniques de les cambres.  
- Capacitat de congelació.  
- Refrigerants.  
- Aigua.  
- Capacitat de producció de gel.  
-Firmes: Titular i instal·lador frigorista, amb segell.  
3) Certificat de proves d'estanqueitat (fulles 29-1/2/3).  
- Titular de la instal·lació i emplaçament.  
- Pressions: Sector Alta Pressió.  
Sector Baixa Pressió.  
- Firmes: L'instal·lador frigorista, amb segell, o el fabricant.  
4) Característiques dels aparells que formen part de la instal·lació (fulla 30-1/2/3).  
- Aparell.  
- Emplaçament.  
- Denominació.  
- Fabricant.  
- Nom.  
- Núm. de fabricació.  
- Contrasenya aprovació tipus.  
- Organisme competent d'indústria.  
- Província.  
- Núm. de la prova.  
- Data de la prova.  
- Pressió del timbre.  
- Volum interior.  
- Vàlvules de seguretat.  
- Pressió de tara.  
- Tipus.  
- Firmes: L'instal·lador frigorista, amb segell, o el fabricant.  
2n Cas  
Potència total de compressors compresa entre 10 i 30 kW.  
- No cal projecte, sinò el compliment:  
Les mateixes fulles del Llibre de Registre d'Instal·lacions Frigorífiques i a més:  
1. Certificat de Direcció Tècnica (fulla 19-1/2/3).   
- Firma i visat del tècnic.   
- Dades de l?usuari.   
- Finalitat de la instal·lació.   
- Classificació dels locals.   
- Sistema de refrigeració.   
- Sala de màquines.   
2. Característiques dels grups (fulla 20-1/2/3).   
- Tipus.   
- Desplaçament volumètric.   
- Règim de treball.   
- Potència absorbida.   
- Vàlvulas de seguretat.   
- Limitador de pressió.   
- Refrigerant.   
3. Relació dels aparells a pressió i dels locals on són emplaçats (fulles 21-1/2/3).  
- Denominació dels recipients.  
- Referències segons pla.  
- Emplaçament.  
- Local.  
- Sector Alta i Baixa pressió.  
- Pressió del timbre.  
- Contrasenya d'homologació.  
- Pressió del tarat, vàlvules seguretat.  
4. Càrrega específica de refrigerant en els diferents locals.  
- Denominació de locals.  
- Superfície.  
- Volum.  
- Càrrega total dels grups que li serveixen.  
- Càrrega específica.  
- Càrrega específica de refrigerants admissible.  
5. Sala de màquines (Fulla 23-1/2/3).  
- Càrrega refrigerant en sala de màquines.  
- Volum de sala de màquines.  
- Superfície sala de màquines.  
- Ventilació.  
- Estructura de parets.  
6. Dispositius de seguretat (fulles 24-1/2/3)  
- Generals.  
- Cambres.  
- Adequació de la capacitat del recipient de refrigerant líquid.  
3r Cas  
Potència total de compressors superior a 30 kW.  
- Documents a presentar:  
- Projecte.  
- Llibre de Registre d'Instal·lacions Frigoríques.  
Projecte   
1. Memòria  
1.1. Objecte del projecte.   
1.2. Titular.   
1.3. Emplaçament.   
1.4. Descripció del procés de refredament.   
1.5. Característiques dels aparells.   
1.6. Dades del fabricant i de l?instal·lador.   
1.7. Elements de seguretat.   
1.8. Sala de màquines.   
1.9. Legislació aplicable.   
1.10. ús de la instal·lació.  
2. Càlculs  
2.1. Dades de partida.   
2.2. Condicions interiors i exteriors.   
2.3. Aïllament tèrmic.   
2.4. Càlculs de càrrega de refrigeració.  
2.5. Càlculs d'evaporadors, condensadors i elements diversos que intervenen en la instal·lació.  
3. Plec de condicions  
3.1. Qualitat dels materials.  
3.2. Normes d'execució.   
3.3. Proves reglamentàries.   
3.4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.   
3.5. Llibre d'ordres.  
4. Pressuposi  
S'hi indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, i es concretarà la quantitat i preu corresponent, i es totalitzarà posteriorment els imports parcials de cada partida.  
5. Plànols  
5.1. Emplaçament  
5.2. De planta de la instal·lació.  
5.3. Alçats necessaris.  
5.4. Cambres.  
5.5. Esquema principi de la instal·lació.  
Llibre de registre d'instaL·lacions frigorífiques  
Es complimentaran totes les fulles indicades en el 2n cas, és a dir:  
Fulles 11-1/2/3   
Fulles 13-1/2/3   
Fulles 29-1/2/3   
Fulles 30-1/2/3   
Fulles 19-1/2/3   
Fulles 20-1/2/3   
Fulles 21-1/2/3   
Fulles 22-1/2/3   
Fulles 23-1/2/3   
Fulles 24-1/2/3  
4t Cas  
Cambres d'atmosfera artificial.  
- Documents a presentar:   
- Projecte.   
- Llibre Registre d'Instal·lacions Frigorífiques.  
Projecte  
Amb les mateixes característiques que en el cas anterior.  
Llibre registre d'instal·lacions frigorífiques  
El certificat de direcció tècnica serà el d'atmosfera artificial, és a dit, les fulles a complimentar seran:  
Fulles 25-1/2/3   
Fulles 26-1/2/3   
Fulles 27-1/2/3   
Fulles 28-1/2/3  
I, a més a més, totes les compreses en el 3r cas.  
Veure annex



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Còpia Permalink ELI

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 1181, del 13-11-1989 (1989/815668)

ORDEN de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado**DEROGADA**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/1989/07/17/(3)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   1181

Fecha DOGV
:   13-11-1989

Sección del DOGV
:   DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1989/815668

CVE


Fecha del documento
:   17-07-1989

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.  
La puesta en servicio de las distintas instalaciones industriales, así como la inscripción en los preceptivos Registros, exige la presentación de proyectos de las mismas, suscritos por técnico competente, en los Servicios Territoriales de Industria y Energía.  
Dada la variedad de tipos de proyectos que deben presentarse, así como los distintos criterios que son aplicados por cada técnico proyectista en la realización de los mismos, se hace necesario establecer unas normas que sirvan de orientación al técnico, al tiempo que faciliten el estudio de los proyectos por parte de los Servicios Territoriales de Industria y Energía.  
No se pretende con el establecimiento de las presentes normas limitar o condicionar el personal desarrollo y realización del proyecto de cada técnico, sino únicamente fijar unos contenidos mínimos que la Consellería de Industria, Comercio y Turismo considera fundamentales para la definición y estudio del proyecto, evitando los retrasos que se producen al solicitar, dentro de los plazos previstos, anexos o aclaraciones que lo complementen con posterioridad a su presentación en el Servicio Territorial correspondiente.  
Por otra parte, el certificado de fin de obra tiene una gran importancia, ya que permite la puesta en funcionamiento de la mayor parte de las instalaciones industriales desde la entrada en vigor del Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre de 1980 (BOE 14.10.80).  
Es necesario por tanto regular su contenido mínimo con el fin de agilizar los trámites, estableciendo el modelo que deberá ser utilizado en las instalaciones industriales correspondientes.  
En consecuencia, esta Consellería de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta de la Dirección General de Industria y Energía, ha dispuesto:  
Artículo primero  
Los proyectos de industrias y de instalaciones específicas que se presenten en los Servicios Territoriales de Industria y Energía de esta Consellería, para su puesta en servicio e inscripción en el Registro Industrial cuando proceda, deberán ajustarse al contenido que se establece en el Anexo I a esta Orden.  
Artículo segundo  
Los certificados de fin de obra de las industrias, y de las instalaciones industriales, que de acuerdo con la normativa vigente deban presentarse en los Servicios Territoriales de Industria y Energía, a los fines previstos en el artículo anterior, serán redactados de acuerdo con los modelos que se establecen en el Anexo II.  
Artículo tercero  
El contenido de los proyectos y de los certificados que se normalizan en esta Orden, tendrá carácter de mínimo necesario, lo que no excluye la posibilidad de ampliarlo cuando lo considere oportuno el técnico que los suscriba.  
Artículo cuarto  
Se faculta a la Dirección General de Industria y Energía para dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Orden y para modificar los Anexos de la misma.  
Artículo quinto  
La presente Orden será de aplicación a los proyectos y certificados que se presenten en los Servicios Territoriales de Industria y Energía transcurridos dos meses desde su entrada en vigor, que tendrá lugar el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Valencia, 17 de julio de 1989.  
El Conseller de Industria, Comercio y Turismo,   
ANDRES GARCIA RECHE  
ANEXO I  
Indice de normas de contenido mínimo en los proyectos de industrias e instalaciones industriales  
Industrias  
I-1. Nuevas Industrias.  
I-2. Ampliación Industrias.  
I-3. Corrección de la contaminación.  
Instalaciones eléctricas  
EE- 1. Línea aérea de alta tensión.  
EE-2. Centro de transformación.  
EE-3. Instalaciones eléctricas de baja tensión en industrias.  
EE-4. Instalaciones en baja tensión de un edificio destinado a viviendas.  
EE-5. Instalaciones eléctricas de baja tensión para locales (excluidos los destinados a usos industriales y a viviendas).  
Instalaciones de gas  
EG-1. Instalaciones de almacenamiento y receptoras de GLP.  
EG-2. Instalación receptora de gas canalizado de uso industrial y comercial.  
EG-3. Homologación de aparato a gas y autorización de carácter único.  
Instalaciones de agua  
EA-1. Instalaciones receptoras de agua.  
Combustibles líquidos  
EL-1. Instalación de almacenamiento y receptora de combustibles líquidos para usos industriales y calefacción y otros usos no industriales (para aquellos casos en que no sea aplicable el reglamento de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria RD 1.618/80, de 4 de julio, BOE núm. 188, 6.8.1980).  
Calefacción  
EC-1. Instalación de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.  
Almacenamiento de productos químicos  
EQ-1. Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. Reglamento de almacenamiento de productos químicos - ITC MIE PQ 001.  
Recipientes a presión  
SP-1. Instalación de calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores, recalentadores y red de tuberías para fluidos a presión (aplicación ITC-MIE-API y AP2).  
Reformas de importancia para vehículos  
SV-1. Estudio técnico de reforma de importancia en vehículos automóviles.  
Aparatos elevadores  
SD-1. Instalación de aparatos elevadores. ascensores electromecánicos. MIE-AEM-1 (Orden 23.9.87, BOE 6-10-87).  
Instalaciones frigoríficas  
SF-1. Instalaciones frigoríficas.  
I-1. NUEVAS INDUSTRIAS  
1. Memoria  
1.1. Objeto o antecedente  
Exposición de los motivos que inducen a la creación y ubicación de la nueva industria. Indicando si la empresa tiene otros establecimientos similares.  
1.2. Titular de la industria  
Nombre, domicilio social, capital social y NIF de la empresa. En caso de ser individual, el nombre, domicilio y DNI del propietario.  
1.3. Clase y emplazamiento de la industria  
- Clase de industria según CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) y número.  
- Localidad, calle y número si es en casco urbano o paraje dentro del término municipal, si esta fuera del mismo. Indicar aunque sean los mismos del domicilio social de la empresa.  
1.4. Terrenos y edificaciones  
- Características del solar, entorno, m2 del solar y m2 de la edificación cubierta que se proyecta.  
- Breve descripción de las edificaciones (oficinas, naves industriales, almacenes, depósitos, anexos, etc.).  
- Indicar si son propiedad o en régimen de alquiler.  
1.5. Proceso industrial  
Exposición, lo más completa posible, del proceso industrial, incluso contaminación y seguridad industrial.  
1.6. Instalaciones industriales  
Siguiendo el proceso de fabricación, se describirá toda la maquinaria agrupándose, si procede, en secciones o líneas de producción.  
Se indicará para cada máquina su capacidad de producción, potencia en kW de los motores que la accionan, su valor en miles de pesetas y su procedencia nacional o de importación.  
Aunque las instalaciones específicas, como las eléctricas, gas, recipientes a presión, frío industrial, correctoras de la contaminación, etc, sean objeto de un proyectos aparte, aquí deberá indicarse su existencia, potencia de energía motriz y valoración.  
Los medios de transporte interior se describirán entre los servicios auxiliares. Los de transporte exterior no se relacionarán, salvo que formen parte del equipo industrial (palas, dumpers, camiones frigoríficos, etc.) de forma que el transporte no pueda ser realizado por otra empresa.  
Deberá asimismo indicarse si la maquinaria instalada es nueva o usada.  
1.7. Potencia total a instalar  
Se indicará la potencia total a instalar en alumbrado y en usos industriales.  
Se indicará si hay generadores eléctricos, indicando su potencia en kW. Y si hay transformadores, en kVA.  
1.8. Personal  
Se indicará la previsión de personal empleado a lo largo del año con clasificación de directivos, técnicos, administrativos, obreros fijos y eventuales, así como el régimen de trabajo.  
1.9. Materias primas  
Se relacionarán las materias primas que consume la empresa núm. CNAE y con ellas la energía de toda clase (eléctrica, carbón, fuel-oil, gas, etc.).  
1.10. Productos obtenidos  
Se indicarán los mismos, o los servicios que se realicen, de acuerdo con los epígrafes correspondientes en la CNAE.  
Igualmente se indicará el horario de trabajo, o el número de jornadas de 8 horas, consignado el total de horas trabajadas por semana y número de días trabajados al año.  
1.11. Programa de ejecución de instalaciones  
Indicar programa reflejando tiempos, concretando la fecha de puesta en marcha.  
2. Estudio económico  
De acuerdo con los datos de la memoria y los valores que correspondan a cada concepto, se hará un estudio de la rentabilidad de la Empresa.  
2.1. Inversión total  
- Solares y terrenos.  
- Edificaciones.  
- Obras anexas (vallas, pavimentos, depósitos, centros de transformación, etc.).  
- Maquinaria.  
- Instalaciones.  
- Otras inversiones de equipo (envases, mobiliario, vehículos propios, etc.).  
- Capital circulante fijo.  
2.2. Gastos  
- Personal y Seguridad Social.  
- Materias primas.  
- Energía.  
- Mantenimiento y reparaciones.  
- Gastos generales.  
- Amortizaciones.  
- Seguros de las instalaciones.  
- Gastos financieros.  
- Varios.  
2.3. Ingresos  
- Productos obtenidos.  
- Servicios.  
2.4. Beneficio total y rentabilidad   
Beneficio bruto = ingresos - gastos   
 Beneficios  
Rentabilidad =   
 Inversión total  
3. Presupuesto  
- Maquinaria.  
- Maquinaria Extranjera.  
- Otras inversiones de equipo.  
Nota: No incluir maquinaria ni instalaciones objeto de otros proyectos específicos (Baja tensión, gas, recipientes a presión, cte.).  
Inversión total  
4. Planos  
4.1. Emplazamiento  
Si es un casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
4.2. Diagrama de proceso  
- Se indicará en un diagrama el proceso industrial.  
4.3. Planta general  
- Se indicarán dependencias de la industria, tales como oficinas, ascos, comedores, almacenes, etc., y en la zona de producción se reflejarán los elementos de trabajo de toda índole, bien con su nombre característico o con un número y un índice en el extremo del plano.  
- Si hubiese varias plantas, se hará lo mismo en cada una, incluyendo un plano de sección donde se refleje la interconexión de las plantas.  
- Se incluirán todas las instalaciones, inclusive las que requieran proyectos específicos.  
4.4. Cualquier otro tipo de plano  
- Que pueda dar una mayor comprensión de la industria o empresa que se va a instalar.  
I-2. AMPLIACION INDUSTRIAS  
1. Memoria  
1.1. Objeto o antecedentes  
Exposición de los motivos que inducen a la ampliación de la industria.  
1.2. Titular de la industria  
Nombre, domicilio social, capital social y NIF de la empresa. En caso de ser individual, el nombre, domicilio y DNI del propietario.  
1.3. Clase y emplazamiento de la industria  
- Clase de Industria según CNAE y número.  
- Localidad, calle y número si es en el casco urbano o paraje dentro del término municipal, si es fuera del mismo.  
Indicarlos aunque sean los mismos del domicilio social de la Empresa.  
- Indicar el número de Registro Industrial.  
1.4. Terrenos y edificaciones  
- Características del solar, entorno, m2 del solar y m2 de la edificación cubierta que se amplia.  
- Breve descripción de las edificaciones (oficinas, naves industriales, almacenes, depósitos, anexos, etc.) que se amplian.  
- Indicar si son propiedad o en régimen de alquiler.  
1.5. Proceso industrial  
Exposición, lo más completa posible, del proceso industrial, incluso contaminación y seguridad industrial.  
1.6. Instalaciones industriales  
Siguiendo el proceso de fabricación, se describirá toda la maquinaria agrupándose, si procede, en secciones o líneas de producción, separando los elementos existentes de los que causan baja y de los que son objeto de ampliación.  
Se indicará, de cada máquina, su capacidad de producción, potencia en kW de los motores que la accionan, su valor en miles de pesetas y su procedencia nacional o de importación.  
Aunque las instalaciones específicas, como las eléctricas, gas, recipientes a presión, frío industrial, correctoras de la contaminación , etc. sean objeto de un proyecto aparte, aquí deberá indicarse su existencia, potencia de energía motriz y valoración, en el caso de que formen parte de la ampliación.  
En el caso de que sean motivo de ampliación los medios de transporte interior, se describirán entre los servicios auxiliares. Los de transporte exterior no se relacionarán, salvo que formen parte del grupo industrial (palas, dumpers, camiones frigoríficos, etc.) de forma que el transporte no pueda ser realizado por otra empresa.  
Deberá, asimismo, indicarse si la maquinaria a ampliar es nueva o usada.  
1.7. Potencia total a instalar  
Con separación de la potencia indicada, se indicará la potencia \* ampliar en el alumbrado y en usos industriales (indicando la potencia total resultante).  
Se indicará si hay variación en generadores eléctricos, indicando su potencia en kW y si hay transformadores, en kVA.  
En su caso, indicando el balance: Potencia autorizada, potencia a instalar y potencia total resultante.  
1.8. Personal  
Se indicará la previsión de personal empleado a lo largo del año con clasificación de directivos, técnicos, administrativos, obreros fijos y eventuales, así como el régimen de trabajo, acorde a la nueva situación de la empresa.  
1.9. Materias primas  
Se relacionarán las variaciones de materias primas a consumir por la empresa indicando, a ser posible, su CNAE, y con ellas la energía de toda clase (eléctrica, carbón, fuel-oil, gas, etc.).  
1.10. Productos obtenidos  
Se indicarán las variaciones de los mismos o los servicios que se realicen de acuerdo con los epígrafes correspondientes en la CNAE.  
Igualmente se indicará el horario de trabajo, o el número de jornadas de 8 horas, consignando el total de horas trabajadas por semana y número de días trabajados al año.  
1.11. Programa de ejecución de instalaciones  
Indicar programa reflejando tiempos, concretando la fecha de puesta en marcha.  
2. Estudio económico  
De acuerdo con los datos de la memoria, y los valores que correspondan a cada concepto, se hará un estudio de la rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta las variaciones motivadas por la ampliación.  
2.1. Inversión total  
Se indicarán en los puntos siguientes los valores de la ampliación y el total resultante.  
- Solares y terrenos.  
- Edificaciones.  
- Obras anexas (vallas, pavimentos, depósitos, centros de transformación, etc.).  
- Maquinaria.  
- Instalaciones.  
- Otras inversiones de equipo (envases, mobiliario, vehículos propios, etc.).  
- Capital circulante fijo.  
2.2. Gastos  
- Personal y Seguridad Social.  
- Materias primas.  
- Energía.  
- Mantenimiento y reparaciones.  
- Gastos generales.  
- Amortizaciones.  
- Seguros de las instalaciones.  
- Gastos financieros.  
- Varios.  
2.3. Ingresos  
- Productos obtenidos.  
- Servicios.  
2.4. Beneficio total y rentabilidad   
Beneficio bruto = ingresos - gastos Beneficios  
 Beneficios  
Rentabilidad =   
 Inversión total  
3. Presupuesto  
Indicar el presupuesto de los elementos ampliados.  
- Maquinaria nacional.  
- Maquinaria Extranjera.  
- Otras inversiones de equipo.  
Nota: No incluir maquinaria ni instalaciones objeto de otros proyectos específicos (Baja tensión, gas, recipientes a presión, etc.).  
4. Planos   
4.1. Emplazamiento  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
4.2. Diagrama de proceso  
- Se indicará en un diagrama el proceso industrial.  
4.3. Planta general  
- Se indicarán las dependencias de la industria, tales como oficinas, aseos, comedores, almacenes, etc., y en la zona de producción se reflejarán los elementos de trabajo de toda índole, bien con su nombre característico o con un número y un índice en el extremo del plano.  
- Si hubiese varias plantas, se hará lo mismo en cada una, incluyendo un plano de sección donde se refleje la interconexión de las plantas.  
- Se incluirán todas las instalaciones, inclusive las que requieran proyectos específicos.  
4.4. Cualquier otro tipo de plano  
- Que pueda dar una mayor comprensión de la industria o empresa que se va a instalar.  
I-3. CORRECCION DE LA CONTAMINACION  
1. Memoria  
1.1. Antecedentes  
1.2. Objeto  
Exposición de la necesidad del presente proyecto.  
1.3. Titular de las instalaciones  
Nombre, domicilio social, teléfono y núm. RI, si procede.  
1.4. Emplazamiento de las instalaciones y clasificación de la actividad según Decreto 833175.  
1.5. Proceso  
Exposición, lo más completa posible, del proceso industrial, centrado muy especialmente en sus aspectos contaminantes.  
1.6. Instalaciones industriales contaminantes  
1.6.1. Contaminación atmosférica.  
Se indicarán los focos emisores, los contaminantes teóricamente emitidos, caudal de gases y emisiones brutas y demás datos especificados en el artículo 8.º de la OM 18.10.86 (BOE 3.12.76).  
1.6.2. Vertidos líquidos.  
Se indicarán los procesos de donde proceden, su composición antes de depurar y caudales generados, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Dominio Público hidraúlico RD 849/86, de 11 de abril (BOE 30.4.86).  
1.6.3. Residuos sólidos.  
Se indicarán los procesos donde se generan y tipo de residuos, con su producción anual.  
1.7. Medidas correctoras  
1.7.1. Contaminación atmosférica.  
Se describirán los equipos de depuración previstos, sus rendimientos teóricos, emisiones netas comparando con las emisiones reglamentarias y las chimeneas de evacuación, con sus cálculos correspondientes.  
1.7.2. Vertidos líquidos.  
Se describirán las instalaciones de depuración previstas, sus rendimientos teóricos, la composición de los vertidos depurados y el cauce donde son vertidos, indicando los límites reglamentarios del mismo.  
1.7.3. Residuos sólidos.  
Se distinguirán los residuos tóxicos del resto, ateniéndose a lo dispuesto la ley de Residuos Tóxicos Peligrosos, Ley 20/86, de 14 de mayo (BOE 20.5.86) y su Reglamento (RD 833/88, de 20 de julio BOE 30.7.88).  
Se describirá el destino de los residuos sólidos generados:  
- Aprovechamiento.  
- Incineración.  
- Vertedero autorizado.  
Indicando además la localización de dicho destino.  
1.8. Programa de ejecución de las instalaciones  
Indicar programa reflejando tiempos, concretando la fecha de puesta en marcha.  
2. Presupuesto  
Presupuesto de los equipos correctores de la contaminación. No incluyendo maquinaria ni instalaciones objeto del proyecto general y de otros proyectos específicos (baja tensión, gas, recipientes a presión, etc.).  
3. Planos  
3.1. Emplazamiento  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
3.2. Diagrama del proceso  
Se indicará un diagrama del proceso contaminante, así como del corredor de la contaminación.  
3.3. Planos generales  
Incluirán en planta y alzada las instalaciones objeto de este proyecto.  
EE-1. LINEA AEREA ALTA TENSION  
1. Memoria  
1.1. Objeto  
Reglamento y disposiciones oficiales.  
1.2. Titular de la instalación   
1.3. Emplazamiento   
1.4. Plazo de ejecución   
1.5. Categoría de la línea y zona   
1.6. Potencia a transportar   
1.7. Descripción de las instalaciones  
- Trazado.  
\* Punto de entronque.  
\* Longitud total y parcial.  
\* Provincias y términos municipales afectados.  
\* Relación de cruzamientos, paralelismos, etc.  
- Materiales.  
\* Conductores.  
\* Aislamientos.  
\* Herrajes y accesorios.  
\* Apoyos.  
- Tomas de tierra.  
2. Cálculos justificativos  
2.1. Eléctricos.  
\* Densidad Máxima.  
\* Reactancia.  
\* Caída de tensión.  
\* Pérdidas de potencia.  
\* Otras características eléctricas.  
2.2. Mecánicos  
\* Conductores.  
\* Apoyos.  
\* Distancias de seguridad.  
\* Tablas de tendido.  
\* Cimentaciones.  
3. Pliegos de condiciones  
3.1. Calidad de los materiales.  
- Obra civil.  
- Conductores.  
- Aisladores.  
- Herrajes y accesorios.  
- Columnas.  
3.2. Normas de ejecución de las instalaciones.  
3.3. Pruebas reglamentarias.  
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.  
3.5. Certificados Y documentación.  
3.6. Libro de ordenes.  
4. Presupuestos  
Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.  
5. Planos   
5.1. Situación  
Si es en un casco urbano indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
5.2. Planta y alzado.  
5.3. Apoyos y cimentación.  
5.4. Cadenas.  
5.5. Tomas de tierra.  
5.6. Detalles de paralelismos, cruzamientos, etc.  
Se presentarán tantas separatas de paralelismos y cruzamiento como organismos queden afectados.  
EE-2. CENTRO DE TRANSFORMACION  
1. Memoria   
1.1. Objeto del proyecto  
Reglamentación y disposiciones oficiales.  
1.2. Titular.  
1.3. Emplazamiento.  
1.4. Características generales del centro de transformación.  
1.5. Programa de necesidades y potencia instalada en kVA.  
1.6. Descripción de la instalación.  
1.6.1. Obra Civil.  
- Local.  
- Características de los materiales.  
\* Cimentación.  
\* Solera y pavimento.  
\* Cerramientos exteriores.  
\* Tabiqueria interior.  
\* Cubiertas.  
\* Pinturas.  
\* Varios.  
1.6.2. Instalación eléctrica.  
- Características de la red de alimentación.  
- Características de la aparamenta de alta tensión.  
\* Celda de entrada.  
\* Celda de salida.  
\* Celda de protección.  
\* Celda de medida.  
\* Celda de transformador.  
- Características material vario de alta tensión.  
\* Embarrado general.  
\* Piezas de conexión.  
\* Aisladores de apoyo.  
\* Aisladores de paso.  
1.6.3. Medida de la energía eléctrica.  
1.6.4. Puesta a tierra.  
- Tierra de protección.  
- Tierra de servicio.  
1.6.5. Instalaciones secundarias.  
- Alumbrado.  
- Baterias de condensadores (en su caso).  
- Protección contra incendios.  
- Ventilación.  
- Medidas de seguridad.  
2. Cálculos justificativos  
2.1. Intensidad de alta tensión.  
2.2. Intensidad de baja tensión.  
2.3. Cortocircuitos.  
- Observaciones.  
- Cálculo de las corrientes de cortocircuito.  
- Cortocircuito en el lado de alta tensión.  
- Cortocircuito en el lado de baja tensión.  
2.4. Dimensionado del embarrado.  
- Comprobación por densidad de corriente.  
- Comprobación por solicitación electrodinámica.  
- Cortocircuito por solicitación técnica.  
2.5. Selección de fusibles de alta tensión y baja tensión  
2.6. Dimensionado de la ventilación del centro de transformación.  
2.7. Dimensiones del pozo apagafuegos  
2.8 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra.  
- Investigación de las características del suelo.  
- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra, y del tiempo máximo correspondiente de eliminación del defecto.  
- Diseño preliminar de la instalación de tierra.  
- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.  
- Cálculo de las tensiones de paso interior de la instalación.  
- Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.  
- Cálculo de las tensiones aplicadas.  
- Investigación de las tensiones transferibles al exterior por tuberias, railes, vallas, conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización y de los puntos especialmente peligrosos y estudio de las formas de eliminación o reducción.  
- Corrección y ajuste del diseño inicial, estableciendo el definitivo.  
3. Pliegos de condiciones  
3.1. Calidad de los materiales.  
- Obra civil.  
- Aparamenta de AT.  
- Transformadores.  
- Equipos de medida.  
3.2. Normas de ejecución de las instalaciones  
3.3. Pruebas reglamentarias  
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.  
3.5. Certificados y documentación.  
3.6. Libro de ordenes.  
4. Presupuestos  
Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes de cada partida.  
5. Planos  
5. 1. Situación  
Si es en casco urbano indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
5.2. Esquema unifilar de la instalación, con identificación de las características principales de los elementos fundamentales que la integran.  
5.3. Planta y alzado, suficientemente ampliados a escalas convenientes y con indicación de las cotas esenciales, poniendo de manifiesto el emplazamiento y la disposición de las máquinas, aparatos y conexiones principales.  
5.4. Tomas de tierra  
EE-3. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN INDUSTRIAS  
1. Memoria  
1.1. Antecedentes.  
1.2. Objeto del proyecto  
Reglamentos y disposiciones consideradas.  
1.3. Titular de la instalación  
Nombre. Domicilio social.  
1.4. Emplazamiento de las instalaciones   
1.5. Clasificación y características de las instalaciones  
1.5.1. Clasificación. Según riesgo de las dependencias de la industria (de acuerdo a la MI BT correspondiente).  
- Locales con riesgo de incendio o explosión (MI BT 026). Emplazamiento, zona y modo de protección.  
- Locales húmedos (MI BT 027).  
- Locales mojados (MI BT 027).  
- Locales con riesgos de corrosión (MI BT 027).  
- Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (MI BT 027).  
- Locales a temperatura elevada (MI BT 027).  
- Locales a muy baja temperatura (MI BT 027).  
- Locales en los que existan baterías de acumuladores (MI BT 027).  
- Estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de vehículos (MI BT 027).  
- Locales de características especiales (MI BT 027).  
1.5.2. Características de la instalación.  
- Canalizaciones fijas.  
- Canalizaciones móviles.  
- Transformadores y condensadores.  
- Máquinas rotativas.  
- Luminarias.  
- Tomas de corriente.  
- Aparatos de conexión y corte.  
- Transformadores y resistencias de control.  
- Aparatos de medida, instrumentos y relés.  
- Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicación.  
- Equipo móvil y portátil.  
- Sistema de protección contra contactos indirectos.  
- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.  
- Identificación de conductores.  
1.6. Programa de necesidades  
- Potencia eléctrica instalada en alumbrado, fuerza motriz y otros usos.  
- Niveles luminosos exigidos según dependencias y tipo de lámparas.  
- Potencia eléctrica simultánea necesaria para el normal desarrollo de la actividad industrial.  
- Determinación de las características de los contadores y potencia a contratar.  
1.7. Descripción de la instalación  
1.7.1. Instalaciones de enlace.  
- Caja general de protección. Ubicación y características.  
1.7.2. Instalaciones receptoras fuerza y/o alumbrado.  
- Cuadro general y su composición.  
- Líneas de distribución y canalización.  
- Cuadros secundarios y su composición.  
- Línea secundaria de distribución y sus canalizaciones.  
- Protección de motores y/o receptores.  
1.7.3. Puesta a tierra.  
1.7.4. Equipos de conexión de energía reactiva.  
1.7 5. Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicación.  
1.7.6. Alumbrados especiales.  
1.8. Programa de ejecución  
- Indicar el programa de ejecución reflejando tiempos y fecha prevista para la puesta en marcha.  
2. Cálculos justificativos  
2.1. Tensión nominal y caida de tensión máxima admisible.  
2.2. Fórmulas utilizadas.  
2.3. Potencia total instalada y demandada  
Coeficiente de simultaneidad.  
- Relación de receptores de alumbrado, con indicación de su potencia eléctrica.  
- Relación de receptores de fuerza motriz, indicando su potencia eléctrica.  
- Relación de receptores de otros usos, con indicación de su potencia eléctrica.  
2.4. Cálculos luminotécnicos  
- Cálculo del número de luminarias.  
2.5. Cálculos electricos: alumbrado y fuerza motriz  
Cálculo de la sección de los conductores de la línea repartidora.  
- Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de canalizaciones a utilizar en la línea de alimentación al cuadro general y secundarios.  
- Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos o canalizaciones a utilizar en las líneas derivadas.  
- Cálculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y derivadas.  
\* Sobrecarga.  
\* Cortocicuitos.  
\* Sobretensiones.  
2.6. Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos.  
- Cálculo de la puesta a tierra.  
3. Pliego de condiciones  
3.1. Calidad de materiales  
- Conductores eléctricos.  
- Conductores de protección.  
- identificación de los conductores.  
- Tubos protectores.  
- Cajas de empalme y derivación.  
- Aparatos de mando y maniobra.  
- Aparatos de protección.  
3.2. Normas de ejecución de las instalaciones  
3.3. Pruebas reglamentarias.  
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.  
3.5. Certificados y documentación.  
3.6. Libro de ordenes.  
4. Presupuestos  
Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.  
Nota: No se incluirá el valor de los motores eléctricos, hornos, etc., que figuren en el expediente de inscripción en el Registro Industrial.  
5. Planos  
5.1. Plano de emplazamiento  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando los puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejarlo en el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
5.2. Plano general de la industria, oficinas, almacenes, accesos, etc., con indicación de la ubicación de los distintos receptores, cuadros, luminarias, etc., y de los circuitos eléctricos correspondientes, reflejando su identificación con un número y su correspondiente índice en el extremo del plano.  
5.3. Esquema unifilar completo, con indicación de las características de las distintas protecciones a instalar, así como el número y sección de los conductores, diámetro de los tubos y clase de instalación (aérea, en tubo al aire o empotrado, subterránea, etc.) y de los aparatos y receptores (indicando su potencia eléctrica).  
5.4. Puesta a tierra y detalles  
EE-4. INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION DE UN EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS  
1. Memoria  
1. 1. Objeto del proyecto.  
1.2. Promotor de la instalación  
Nombre, domicilio social.  
1.3. Emplazamiento de las instalaciones.  
1.4. Descripción del edificio.  
- Viviendas.  
- locales comerciales.  
- Servicios generales.  
1.5. Potencia total prevista para el edificio  
- Potencia adoptada.  
1.6. Descripción de la instalación.  
1.6.1. Centro de transformación (en su caso).  
1.6.2. Caja general de protección.  
- Número de cajas y características.  
- Situación.  
- Puesta a tierra.  
1.6.3. Línea repartidora.  
- Descripción: Longitud, sección, diámetro tubo.  
- Canalizaciones.  
- Materiales:  
\* Conductores.  
\*tubos protectores.  
\* Línea principal de tierra.  
1.6.4. Centralización de contadores.  
- Características.  
- Situación.  
1.6.5. Derivaciones individuales  
- Descripción: Longitud, sección, diámetro tubo.  
- Canalizaciones.  
- Materiales.  
- Conductores.  
- Tubos protectores.  
- Línea derivada de tierra.  
1.6.6. Instalación interior en viviendas.  
- Cuadro general de distribución.  
\* Características  
- Viviendas  
\* Descripción: Longitud, sección, diámetro tubo.  
\* Núm. circuitos, destino y puntos de utilización de cada circuito.  
\* Sistema de instalación elegido.  
1.6.7. Instalación de usos comunes.  
- Cuadros generales de protección.  
- Descripción de la instalación.  
\* Escalera.  
\* Ascensor.  
\* Amplificador TV  
\* Portero eléctrico.  
\* Grupo de presión.  
\* Emergencia.  
1.6.8. Instalación de puesta a tierra del edificio.  
- Tomas de tierra.  
- Líneas principales de tierra.  
- Derivaciones de las líneas principales de tierra.  
- Conductores de protección.  
1.6.9. Red de equipotencialidad.  
- Cuartos de baño.  
- Centralización de contadores de agua.  
2. Cálculos justificativos  
2.1. Potencia total del edificio.  
2.1.1. Cálculo según normas tecnológicas de edificación (NTE-IEB-1974).  
2.1.2. Cálculos según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
2.2. Sección de la línea repartidora.  
2.3. Sección de las derivaciones individuales.  
2.4. Sección de los circuitos interiores.  
2.5. Sección de la línea de usos comunes  
- Escalera.  
- Ascensor.  
- Amplificador T.V.  
- Portero eléctrico.  
- Grupo de presión.  
- Emergencia.  
2.6. Tierra  
2.6.1. Residencia de la puesta a tierra.  
2.6.2. Sección de las líneas.  
2.7. Disyuntores.  
2.7.1. Sobrecargas.  
2.7.2. Cortocircuitos.  
3. Pliego de condiciones  
3.1. Calidad de los materiales  
- Conductores eléctricos.  
- Conductores de protección.  
- Identificación de los conductores.  
- Tubos protectores.  
- Cajas de empalme y derivación.  
- Aparatos de mando y maniobra.  
- Aparatos de protección.  
3.2. Normas de ejecución de las instalaciones   
3.3. Pruebas reglamentarias   
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad   
3.5. Certificados y documentación  
3.6. Libro de ordenes.  
4. Presupuestos  
- Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.  
5. Planos  
5.1. Plano de emplazamiento  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejarlo en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
5.2. Esquema eléctrico general del edificio  
5.3. Planta baja con indicación de la caja general de protección, línea repartidora, centralización contadores y CT en su caso.  
5.4. Esquema de canalización vertical  
5.5. Distribución eléctrica en planta de viviendas con indicación de volumenes de prohibición y protección.  
5.6. Red de equipotencialidad y detalles.  
5.7. Puesta a tierra y detalles.  
EE-5. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION LOCALES (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A USOS INDUSTRIALES Y A VIVIENDAS)  
1. Memoria  
1.1. Objeto del proyecto  
Reglamentos y disposiciones consideradas.  
1.2. Titular de la instalación  
1.3. Emplazamiento de las instalaciones.  
1.4. Potencia prevista  
- Potencia total admisible.  
- Potencia total instalada.  
- Potencia total demandada.  
1.5. Descripción de las instalaciones de enlace  
1.5.1. Centro de Transformación (en su caso).  
1.5.2. Caja General de Protección.  
- Situación.  
- Puesta a tierra.  
1.5.3. Línea repartidora.  
- Descripción: Longitud, Sección, Diámetro tubo.  
- Canalizaciones.  
- Materiales.  
- Conductores.  
\* Tubos protectores.  
\* Línea principal de tierra.  
1.5.4. Equipos de medida.  
- Características.  
- Situación.  
1.6. Descripción de la instalación interior.  
1.6.1. Clasificación y características de las instalaciones según riesgo de las dependencias de los locales.  
- Locales de pública concurrencia (espectáculos, reunión y sanitarios) (MI BT 025).  
- Locales con riesgo de incendio o explosión. Clase y División (MI BT 026).  
- Locales húmedos (MI BT 027).  
- Locales mojados (MI ET 027).  
- Locales con riesgo de corrosión (MI BT 027).  
- Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (MI BT 027).  
- Locales a temperatura elevada (MI RT 027).  
- Locales a muy baja temperatura (MI BT 027).  
- Locales que existan baterías de acumuladores (MI BT 027).  
- Estaciones de servicio o garajes (MI BT 027).  
- Locales de características especiales (MI BT 027).  
- Locales para fines especiales (MI BT 027).  
1.6.2. Cuadro General de Distribución.  
- Características y composición.  
1.6.3. Cuadros secundarios y parciales.  
- Características y composición.  
1.6.4. Líneas de distribución y canalización.  
- Sistema de instalación elegido.  
- Descripción: Longitud, Sección y diámetro del tubo.  
- Núm. circuitos, destino y puntos de utilización de cada circuito.  
1.7. Suministros complementarios. (en su caso)  
- Socorro.  
- Reserva.  
- Duplicado.  
1.8. Alumbrados especiales (en su caso)  
- Señalización.  
- Emergencia.  
- Reemplazamiento.  
1.9. Línea de puesta a tierra.  
- Tomas de tierra.  
- Líneas principales de tierra.  
- Derivaciones de las líneas principales de tierra.  
- Conductores de protección.  
- Red de equipotencialidad.  
2. Cálculos justificativos   
2.1. Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible   
2.2. Fórmulas utilizadas   
2.3. Potencia total instalada y demandada  
Coeficiente de simultaneidad.  
- Relación de receptores de alumbrado, con indicación de su potencia eléctrica.  
- Relación de receptores de fuerza motriz, indicando su potencia eléctrica.  
- Relación de receptores de otros usos, con indicación de su potencia eléctrica.  
2.4. Cálculos luminotécnicos.  
- Cálculos del número de luminarias.  
2.5. Cálculos eléctricos: alumbrado y fuerza motriz.  
- Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de canalización a utilizar en la línea de alimentación al cuadro general y secundarios.  
- Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos o canalizaciones a utilizar en las líneas derivadas.  
- Cálculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y derivadas.  
\* Sobrecarga.  
\* Cortocircuitos.  
\* Sobretensiones.  
2.6. Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos.  
- Cálculo de la puesta a tierra.  
3. Pliego de condiciones  
3.1. Calidad de materiales.  
- Conductores eléctricos.  
- Conductores de protección.  
- Identificación de los conductores.  
- Tubos de protección.  
- Cajas de empalme y derivación.  
- Aparatos de mando y maniobra.  
- Aparatos de protección.  
3.2. Normas de ejecución de las instalaciones  
3.3. Pruebas reglamentarias.  
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad  
3.5. Certificados y documentación.  
3.6. Libro de órdenes.  
4. Presupuestos  
Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.  
5. Planos  
t  
5.1. Situación.  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejarlo en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
5.2. Plano general del local y sus dependencias, accesos, etc., con indicación de la ubicación de los distintos receptores, cuadros, luminarias, etc., y de los circuitos eléctricos correspondientes, reflejando su identificación con un número y su correspondiente índice en el extremo del plano.  
5.3. Esquema unifilar completo con indicación de las características de las distintas protecciones a instalar, así como el número y sección de los conductores, diámetro de los tubos y clase de instalación (aérea, en tubo al aire o empotrado, subterránea, etc.) y de los aparatos y receptores (indicando su potencia eléctrica).  
5.4. Puesta a tierra y detalles  
EG-1. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y RECEPTORAS DE GLP  
A. Memoria   
1. Introducción  
1.0. Antecedentes.  
1.1. Objeto del proyecto.  
1.2. Emplazamiento de la instalación.  
1.3. Legislación aplicable.  
1.4. Plazo de ejecución de las instalaciones.  
1.5. Características del gas suministrado.  
2. Almacenamiento combustible  
2.1. Descripción y sistema elegido  
2.2. Clasificación y distancias de seguridad.  
2.3. Accesos.  
2.4. Equipo de regulación.  
2.5. Protección contra incendios.  
2.6. Protección anticorrosiva.  
3. Red de distribución interior  
3. 1. Descripción  
3.2. Características de la tubería  
4. Aparatos receptores  
Descripción y características.  
Indicar así:  
\* Potencia.  
\* Presiones de uso.  
\* Homologación.  
\* Condiciones de instalación.  
B. Cálculos   
1. Bases de cálculo   
2. Cálculos.  
2.1. Consumo y autonomía.  
2.2. Valoración.  
2.3. Válvulas de seguridad.  
2.4. Punto máximo llenado: longitud tubo sonda.  
2.5. Red de distribución.  
2.6. Ventilaciones.  
2.7. Evacuación de humos.  
2.8. Protección catódica.  
C. Pliego de condiciones  
- Características de la empresa instaladora.  
- Pruebas:  
\* Almacenamiento y válvulas seguridad.  
\* Red de distribución.  
\* Aparatos.  
- Certificados y documentos.  
- Calidad de materiales.  
- Normas de ejecución.  
- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.  
- Libro de órdenes.  
D. Presupuesto  
- Presupuestos parciales.  
- Presupuesto global.  
E. Planos   
1. Situación  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil localización.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.   
2. Planta de las instalaciones  
3. Alzados necesarios   
4. Planos de detalle  
4.1. Almacenamiento.  
4.2. Esquema protección catódica.  
4.3. Trazado de red de distribución.  
4.4. Esquema isométrico.  
EG-2. INSTALACION RECEPTORA DE GAS CANALIZADO USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL  
A. Memoria   
1. Introducción  
1.0. Antecedentes.  
1.1. Objeto del proyecto.  
1.2. Emplazamiento de la instalación.  
1.3. Legislación aplicable.  
1.4. Plazo de ejecución de las instalaciones.  
1.5. Características del gas suministrado.  
2. Acometida interior a alta/media presión  
2.1. Descripción.  
2.2. Características de la tubería.  
2.3. Protección anticorrosiva activa y pasiva de la tubería.  
3. Instalación de la ERM  
3.1. Descripción.  
3.2. Característiques de los materiales.  
3.3. Recinto.  
3.4. Instalación eléctrica.  
3.5. Distancias, sistema contra incendios y ventilación.  
4. Red de distribución interior  
4. 1. Descripción  
4.2. Características de la tubería.  
5. Grupo de regulación y seguridad  
5.1. Descripción.  
5.2. Características del grupo de regulación.  
6. Aparatos receptores  
Descripción y características.  
Indicar así:  
\* Potencia.  
\* Presiones de uso.  
\* Homologación.  
\* Condiciones de instalación.  
B. Cálculos  
1. Bases de cálculos   
2. Cálculos  
2.1. Acometida interior.  
2.2. ERM.  
2.3. Red de distribución.  
2.4. Ventilaciones.  
2.5. Evacuación de humos.  
2.6. Protección catódica.  
C. Pliego de condiciones  
- Calidad de materiales - Normas de ejecución  
- Características de la empresa instaladora.  
- Pruebas:  
\* Acometida.  
\* ERM.  
\* Red interior  
\* Aparatos.  
- Condiciones de usos, mantenimiento y seguridad.  
- Certificados y documentos.  
- Libro de órdenes.  
D. Presupuesto  
- Presupuestos parciales.  
- Presupuesto global.  
E. Planos I. Situación  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación. 2 Planta de las instalaciones.  
3. Alzados necesarios.  
4. Planos de detalle.  
4.1. ERM  
4.2. Grupo de regulación y seguridad.  
4.3. Trazado red de distribución.  
4.4. Esquema protección catódica.  
4.5. Esquema isométrico.  
EG-3. HOMOLOGACION DE APARATO A GAS AUTORIZACION DE CARACTER UNICO  
A. Memoria   
1. Introducción  
1.0. Antecedentes.  
1.1. Objeto del proyecto.  
1.2. Titular.  
1.3. Plazo de la ejecución de las instalaciones.  
1.4. Emplazamiento de la instalación (si procede).  
1.5. Legislación aplicable.  
1.6. Plazo de ejecución.  
1.7. Aplicación del equipo.  
1.8. Fotografías del interior y exterior del aparato que lo identifiquen visualmente (tamaño 13 x 18 cm).  
2. Características del aparato  
2.1. Descripción general del aparato.  
- Circuito de gas.  
- Cámara de combustión.  
- Salida de gases de combustión.  
- Quemadores.  
- Sistema de aportación de aire.  
- Sistema de regulación gas-aire.  
2.2. Tipos de gases que utilice.  
2.3. Presiones de funcionamiento.  
2.4. Potencias y características de cada uno de los quemadores.  
2.5. Sistemas de seguridad. Valores de tarado.  
2.6. Otros elementos y sus características.  
2.7. Capacidad de carga máxima de los recipientes de gas en su caso.  
B Cálculos   
1. Bases de cálculo   
2. Cálculos  
2. 1. Inyectores  
2.2. Balance térmico  
2.3. Evacuación de humos  
C. Pliego de condiciones  
1. Calidad de materiales.   
2. Normas de ejecución y montaje.   
3. Pruebas y ensayos reglamentarios.   
4. Inspecciones de puesta en marcha y funcionamiento.   
5. Condiciones de instalación, mantenimiento y seguridad (especificando el período máximo de revisión aconsejable, así como la potencia y consumo de cada quemador y del total del aparato).  
D. Presupuesto  
E. Planos   
1. Situación.  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
2. De construcción según Normas UNE, con indicación del lugar de emplazamiento de la placa de características.  
3. Fichas técnicas del aparato o recipiente en formato UNE A4, según modelos adjuntos según el caso.  
Ver imagen  
EA-1. INSTALACIONES RECEPTORAS DE AGUA   
1. Memoria descriptiva  
1.0. Antecedentes.  
1.1. Objeto del proyecto.  
1.2. Plazo de ejecución de las instalaciones.  
1.3. Emplazamiento de la instalación.  
1.4. Legislación aplicable.  
1.5. Descripción del edificio.  
- Uso del edificio.  
- Accesos o escaleras.  
- Plantas destinadas a viviendas, locales comerciales y oficinas, etc.  
- Número y clases de suministros.  
1.6. Descripción de las instalaciones.  
- Acometidas y sus llaves.  
- Tubos de alimentación.  
- Contadores, baterías, llaves y ubicación.  
- Tubos ascendentes, derivaciones particulares y aparatos. Accesorios.  
- Fluxores.  
- Grupos de sobreelevación.  
- Aparatos descalcificadores de agua.  
- Agua fría de las instalaciones de calefacción y climatización (alimentación a los aparatos de producción de calor y frío).  
- Agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares.  
- Desagües y ventilación.  
- Dispositivos de protección contra retornos en general y relativos a aparatos que lo requieran.  
- Algibes y depósitos reserva.  
1.7. Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.  
2. Cálculos  
2.1. Bases de Cálculo.  
2.2. Dimensionado.  
- Tubo de alimentación.  
- Batería de contadores, contador general y llaves.  
- Red de distribución interior.  
- Pérdida de carga.  
- Cálculo de otros elementos integrantes de la instalación. (Fluxores, grupos de sobreelevación, desagües, depósitos reserva, algibes, etc.).  
3. Pliego de condiciones  
3.1. Calidad de materiales.  
3.2. Normas de ejecución.  
3.3. Características de la empresa instaladora.  
3.4. Pruebas reglamentarias.  
3.5. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.  
3.6. Certificados Y documentación,  
3.7. Libro de órdenes.  
4. Presupuestos  
4.1. Parciales.  
4.2. Total.  
5. Planos  
5.1. Emplazamiento.  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
5.2. Planta con indicación de las acometidas, tubos de alimentación, llaves de paso, centralización de contadores.  
5.3. Planta de tipo de la instalación.  
5.4. Esquema de canalización vertical (instalación general).  
5.5. Esquema de unidades receptoras (agua fría y caliente).  
5.6. De detalle: de la acometida y tubo de alimentación, válvulas, batería de contadores, algibes, grupo sobreelevación, desagües, etc.).  
EL-1. INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y RECEPTORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS PARA USOS INDUSTRIALES Y PARA CALEFACCION Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES (PARA AQUELLOS CASOS EN QUE NO SEA APLICABLE EL REGLAMENTO DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA, R.D. 1618/80, DE 4 DE JULIO, BOE NUM. 188, 06.08.89).  
1. Memoria descriptiva  
1.0. Antecedentes.  
1.1. Objeto del proyecto.  
1.2. Titular de la instalación.  
1.3. Emplazamiento de la instalación.  
1.4. Legislación aplicable.  
1.5. Descripción de la instalación.  
- Almacenamiento de combustible.  
- Instalación receptora.  
- Instalación eléctrica.  
1.6. Plazo de ejecución.  
2. Cálculos  
2.1. Justificación de la descarga.  
2.2. Justificación del consumo y autonomía.  
2.3. Red de tuberias y conductores.  
2.4. Balance térmico.  
2.5. Ventilación.  
2.6. Evacuación de humos.  
3. Pliego de condiciones  
3.1. Calidad de materiales.  
3.2. Normas de ejecución.  
3.3. Características de la empresa instaladora.  
3.4. Pruebas reglamentarias.  
3.5. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.  
3.6. Certificados y documentación.  
3.7. Libro de órdenes.  
4. Presupuesto  
4.1. Parciales.  
4.2. Total.  
5. Planos  
5. 1. Situación  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
5.2. Plantas de las instalaciones.  
5.3. Alzados necesarios.  
5.4. De detalle.-  
- Almacenamiento.  
- Red de distribución  
- Otros (toma de tierra, respiradero).  
EC-1. INSTALACION DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA   
1. Memoria descriptiva  
1.0. Antecedentes.  
1.1. Objeto del proyecto.  
1.2. Titular de la instalación.  
1.3. Emplazamiento de la instalación.  
1.4. Legislación aplicable.  
1.5. Descripción de la instalación.  
- Descripción del edificio.  
- Sistema de instalación elegido.  
- Tipo de combustible.  
- Almacenamiento de combustible.  
- Exigencia de rendimiento y ahorro energético: cumplimiento de la IT. IC. 04.  
- Tipo de control automático y descripción funcional del mismo.  
- Necesidades de energía eléctrica.  
- Sala de máquinas.  
- Salida de humos.  
- Elementos constitutivos de la instalación de calefacción.  
1.6. Relación de equipos que consumen energía con potencia absorbida.  
2. Cálculos  
2.1. Datos de partida.  
2.2. Condiciones interiores y exteriores de cálculos.  
2.3. Resistencia térmica de los cerramientos y determinación del KG.  
2.4. Valores de infiltración del aire y ventanas y puertas.  
2.5. Mayoraciones por orientación, intermitencia, etc.  
2.6. Resumen de cargas caloríficas por habitación con elementos de calefacción en ellas.  
2.7. Cálculo de la red de tuberías o conductos.  
2.8. Cálculo de elementos de la sala de máquina; bombas, calderas, evacuación de humos, climatizadoras, vaso de expansión, válvulas de seguridad, etc.  
2.9. Cálculo de los consumos previstos de energía.  
2.10. Justificación de la descarga del combustible en su caso.  
2.11. Justificación de consumo y de la autonomía.  
3. Pliego de condiciones  
3.1. Calidad de materiales.  
3.2. Normas de ejecución.  
- Especificaciones mecánicas.  
- Especificaciones eléctricas.  
3.3. Características de la empresa instaladora.  
3.4. Pruebas reglamentarias.  
3.5. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.  
3.6. Certificados y documentación.  
3.7. Libro de órdenes.  
4. Presupuestos  
4. 1. Parciales.  
4.2. Total  
5. Planos  
5.1. Situación  
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
5.2. Plantas de la instalación.  
5.3. Alzados necesarios.  
5.4. De detalle.  
- Almacenamiento.  
- Red de distribución.  
- Otros (tomas de tierra, respiradero).  
5.5. Esquemas de principio de la instalación.  
EQ-1. ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES (REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS - ITC MIE APQ 001)  
1. Memoria  
1. 1. Objeto del proyecto  
1.2. Promotor de la instalación, nombre, domicilio social.  
1.3. Emplazamiento de las instalaciones.  
1.4. Aspectos geográficos y topográficos del entorno.  
1.5. Descripción de la instalación.  
1.5.1. Productos a almacenar, presiones, temperaturas, puntos de inflamación y clasificación.  
1.5.2. Tipo de almacenamiento y uso.  
1.5.3. Recipientes, dimensiones y capacidad.  
1.5.4. Capacidad total de almacenamiento.  
1.5.5. Protecciones adicionales (cuando las haya).  
1.6. Distancias entre instalaciones.  
1.6.1. Justificación cumplimiento distancias entre recipientes.  
1.6.2. Justificación cumplimento distancias entre instalaciones fijas.  
1.6.3. Cuadro de distancias.  
1.7. Obra civil  
1.7.1. Cimentaciones de los recipientes y equipos.  
- Características del terreno.  
- Metodología empleada en el cálculo de las cimentaciones.  
- Descripción de las soluciones proyectadas.  
1.7.2. Cubetas.  
- Capacidad y dimensiones.  
- Características constructivas.  
- Accesos.  
- Drenajes.  
- Canales de evacuación.  
1.7.3. Redes de drenaje.  
- Descripción y características constructivas.  
1.7.4. Zonas de carga y descarga. Descripción y características.  
1.7.5. Vallado de las instalaciones. Descripción y características.  
1.8. Recipientes  
1.8.1. Tipo de almacenamiento.  
1.8.2. Material de construcción y normas de diseño a emplear.  
1.8.3. Fabricante.  
1.8.4. Características constructivas.  
1.8.5. Conexiones.  
1.8.6. Venteos.  
1.8.7. Pruebas.  
1.9. Tuberías  
1.9.1. Materiales y características.  
1.9.2. Uniones.  
1.9.3. Protecciones contra corrosión.  
1.9.4. Dimensionado.  
1.9.5. Válvulas.  
1.9.6. Pruebas.  
1.10. Recipientes enterrados  
1.10.1. Descripción.  
1.10.2. Características constructivas de los fosos y de la cubrición.  
1.10.3. Protección contra la corrosión.  
1.10.4. Venteos.  
1.11. Instalación de recipientes dentro de los edificios.  
1.11.1. Características constructivas de la zona de almacenamiento.  
1.11.2. Descripción del sistema de ventilación.  
1.11.3. Venteos.  
1.11.4. Conexiones.  
1.12. Almacenamiento en recipientes móviles.  
1.12.1. Descripción del almacenamiento en el interior de edificios.  
- Características constructivas de los edificios.  
- Características de los recipientes.  
- Descripción del almacenamiento en el exterior.  
- Justificación de alturas y volúmenes de pila.  
1.12.2. Descripción del almacenamiento en el exterior.  
1.12.3. Justificación de alturas y volúmenes de pila.  
1.13. Protección contra incendios  
1.13.1. Instalación de protección con agua. Descripción y justificación de soluciones. Dimensionada.  
1.13.2. Protección con espuma. Descripción y justificación de soluciones.  
1.13.3. Otros sistemas de protección especiales.  
1.13.4. Extintores. Núm., características y situación.  
1.13.5. Alarmas. Descripción y situación.  
1.13.6. Equipos auxiliares. Descripción y situación.  
1.14. Instalaciones para carga y descarga.  
1.14.1. Descripción y justificación de la instalación en la zona de edificios.  
1.14.2. Cargaderos terrestres. Descripción.  
1.14.3. Cargaderos marítimos. Descripción.  
1.14.4. Protección en equipos y mangueras.  
1.15. Instalación eléctrica, se recogerá en el proyecto específico de instalaciones eléctricas en BT  
1.16. Tratamiento de efluentes. descripción y justificación. Soluciones.  
2. Pliego de condiciones  
2.1. Calidad de materiales.  
2.2. Normas de ejecución.  
2.3. Pruebas reglamentarias.  
2.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.  
2.5. Certificados y documentación.  
2.6. Libro de ordenes.  
Presupuesto  
Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.  
4. Planos  
4.1. Mapa geográfico (escala 1:25.000 o en su defecto 1:50.000) en el que se señalarán el almacenamiento y los núcleos urbanos existentes, dentro de un círculo de 10 Km de radio con centro, en dicho almacenamiento.  
4.2. Plano de emplazamiento, reflejando el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
4.3. Plano general del conjunto, en el que se indicarán las distancias reglamentarias de seguridad.  
4.4. Plano de las instalaciones en los que se señalen el trazado de la red contra incendios y la situación de todos los equipos fijos de lucha contra incendios y los sistemas de alarma.  
4.5. Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos los sistemas de seguridad.  
SP-1. INSTALACION DE CALDERAS, ECONOMIZADORES, PRECALENTADORES, SOBRECALENTADORES, RECALENTADORES Y RED DE TUBERIAS PARA FLUIDOS A PRESION. (APLICACION ITC-MIE-API Y AP2).  
1. Memoria  
1. 1. Objeto del proyecto  
1.2. Titular.  
1.3. Emplazamiento.  
1.4. Descripción del proceso industrial.  
1.4.1. General de la industria.  
1.4.2. Específica de aquellas partes del proceso afectadas por la instalación proyectada.  
1.4.3. Programa de necesidades.  
1.5. Características del aparato.  
1.5.1. Generales.  
- Descripción, características generales.  
- Volumen total de las partes a presión.  
- Superficie de calefacción.  
- Presión de diseño y presión de servicio.  
- Temperatura de diseño y temperatura de servicio.  
- Categoría del aparato.  
1.5.2. Fluidos contenidos.  
1.5.3. Tipo de vigilancia. Justificación.  
1.5.4. Tipo de combustible.  
1.6. Datos de fabricante e instalador.  
- Nombre y razón social - Núm. y fecha de fabricación - Fecha y contraseña de registro de tipo (si procede)  
- Núm. de placa de diseño  
- De tratarse como tipo único. Justificación de las causas de su excepcionalidad.  
- Nombre y vendedor del aparato.  
- Nombre y razón social del instalador.  
- Núm. de inscripción en registro de instaladores.  
1.7. Elementos de seguridad, regulación y control y sus características  
1.7.1. Válvulas de seguridad.  
1.7.2. Manómetros y termómetros.  
1.7.3. Dispositivos de drenaje, purgas a presión y aireación.  
1.7.4. Aberturas. Seguridad por retorno de llama y protección de fluidos.  
1.7.5. Sistema de alimentación de agua (si procede).  
1.7.6. Válvulas del circuito de agua de alimentación (si procede).  
1.7.7. Válvulas del circuito de vapor (si procede).  
1.7.8. Sistema de presurización y expansión (si procede).  
1.7.9. Dispositivos de paro y regulación del sistema de aportación de calor.  
1.7.10. Dispositivos de presión máxima y mínima.  
1.7.11. Elementos de seguridad particulares al caso de calderas de fluido térmico.  
- Depósito de expansión.  
- Depósito colector.  
- Válvulas de interrupción (si procede).  
- Protección en el equipo consumidor.  
- Protección ecológica (si procede).  
- Protección contraincendios.  
1.8. Características del agua de alimentación  
1.9. Sala de calderas  
Descripción y justificación de las seguridades proyectadas.  
1.10. Tuberías para fluidos  
1.10.1. Descripción general.  
1.10.2. Diámetro. Justificación en función de la velocidad máxima de circulación.  
1.10.3. Materiales accesorios y tipos de unión.  
1.10.4. Identificación.  
1.11. Instrucciones de uso, conservación y seguridad  
2. Pliego de condiciones  
2.1. Calidad de materiales.  
2.2. Normas de ejecución del aparato y de las tuberías.  
2.3. Pruebas reglamentarias.  
2.3.1. Caldera o aparato.  
2.3.2. Tuberías de fluidos.  
2.4. Certificados y documentación.  
2.5. Libro de órdenes.  
3. Presupuesto  
Se indicarán los distintos elementos que componen la instalación, concertando la cantidad y precio correspondientes, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.  
4. Planos  
4.1. Situación de la industria   
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundante y de acceso, señalando los puntos de referencia de fácil identificación.  
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.  
4.2. Situación de la sala de calderas y distribución en planta de las redes de fluido.  
4.3. Sala de calderas. con indicación de dimensiones, distancias a los distintos riesgos, así como características y espesores de los muros.  
4.4. Esquemas generales de la instalación con indicación de todos los elementos fundamentales de seguridad.  
SV-1. ESTUDIO TECNICO DE REFORMA DE IMPORTANCIA EN VEHICULOS AUTOMOVILES  
1. Memoria  
1.1. Objeto  
Incluyendo los datos identificativos del vehículo y de su titular.  
1.2. Antecedentes. Identificación, de acuerdo con el código de circulación, de la reforma a realizar, motivos que originan dicha realización y normativa aplicable.  
1.3. Características del vehículo antes de la reforma.  
1.4. Características del vehículo después de la reforma.  
1.5. Descripción de la reforma.  
1.5.1. Desmontajes previstos.  
1.5.2. Variaciones y/o sustituciones.  
1.5.3. Materiales empleados.  
1.5.4. Montajes finales.  
2. Cálculos justificativos  
2. 1. Cálculo de los pesos por eje.  
- Desglose en peso por eje, peso bastidor y cabina, pesos del elemento (caja, basculante, etc.).  
- Distribución de pesos considerando el bastidor como un higa continua con apoyos en los de ballestas.  
\_ Asignación de pesos a los ejes teniendo en cuenta los brazos de palanca en los casos en que exista balancín.  
2.2. Cálculo del bastidor.  
- Comprobación de la sección más castigada en cuanto a momento flector.  
- Cálculo de la tensión resultante teniendo en cuenta el punto anterior y el esfuerzo cortante que aparezca en dicha sección considerando el módulo resistente de la sección del bastidor como si de una sola viga se tratase.  
- En el caso de volquetes, cálculo de la sección con el basculante cargado con el máximo peso autorizado en un ángulo de 45º con la horizontal.  
2.3. Cálculo de los elementos de sujeción.  
En el caso de volquetes, comprobación de las características del equipo hidráulico, de los elementos de anclaje y de los bulones que permitan el giro de las caja.  
En el caso de otro tipo de cajas, comprobación de los elementos o bridas de sujección para los casos desfavorables.  
2.4. Cálculo de estabilidad.  
- Cálculo de estabilidad el vuelco lateral para el caso de grúas.  
- Cálculo longitudinal y lateral para el caso de volquetes.  
3. Pliego de condiciones  
3.1. Calidad de materiales.  
3.2. Normas de ejecución.  
3.3. Certificados y autorizaciones.  
3.4. Taller ejecutor.  
4. Presupuestos  
- Se obtendrá el importe total de la reforma como suma de las partidas correspondientes a los materiales y a la mano de obra.  
5. Planos  
\_ Esquema del vehículo y sus características fundamentales antes de la reforma.  
- Esquema del vehículo y sus características fundamentales después de la reforma.  
- Planos de detalles constructivos.  
SD-1. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES ASCENSORES ELECTROMECANICOS MIE-AEM-1 (ORDEN 23.9.87, IBOE 6.10.87)  
1. Memoria  
1. 1. Objeto del proyecto.  
1.2. Promotor.  
1.3. Emplazamiento  
1.4. Plazo de ejecución.  
1.5. Descripción de la instalación.  
- Destino del inmueble  
- Tipo del aparato.  
- Clase de usuarios.  
- Medios de acceso al cuarto de máquinas y cuarto de poleas (si existe).  
1.6. Elementos tipo.  
1.6.1. Grupo tractor y mecanismo de freno.  
1.6.2. Limitador de velocidad.  
1.6.3. Paracaídas.  
1.6.4. Amortiguadores camarín y contrapeso.  
1.6.5. Puertas y sus enclavamientos.   
1.6.6. Cerraduras.   
1.6.7. Paracaídas contrapeso.   
1.7. Características de la instalación   
1.7.1. De utilización   
- Velocidad de régimen.   
- Carga máxima o nominal.   
- Recorrido.   
- Paradas.   
1.7.2. De recinto   
- Recorrido por recinto.   
- Puertas de acceso. Medidas.   
- Cuarto de máquinas. Situación.   
- Recorrido libre seguridad en parte superior e inferior.   
- Superficie ventilación.   
1.7.3. Mecánicas.   
- Camarín, accesos y medidas.   
- Dimensiones interiores.   
- Superficies.   
- Contrapesos.   
- Guías del camarín.   
- Guías del contrapeso.   
- Cables de suspensión. Número de cables y diámetro.   
- Suspensión. Número de ramales.   
- Polea reductor.   
- Polea de reenvío.   
1.7.4. Eléctricas.   
- Corriente eléctrica. Tensión.   
- Compañía suministradora.  
- Motor eléctrico, tipo, potencia.   
- Sección línea alimentación.  
- Tipo aislamiento conductores.   
- Maniobra para corriente. Tensión.   
- Mandos en planta base, demás plantas y camarín.   
- Tipo maniobra.   
- Alumbrado camarín.  
2. Cálculos justificativos   
2.1. Guías del camarín   
2.1.1. Características dimensionales   
- Peso del camarín.   
- Peso del bastidor   
- Peso muerto del lado de cabina.   
- Carga nominal.   
- Peso total.   
- Perfil de las guías.   
- Características mecánicas (E, I min., I trans).   
- Radio de giro.   
- Peso por unidad de longitud   
- Máxima distancia entre anclajes.   
- Sección de la guía.   
2.1.2. Cálculo a la flexión estática   
- Distancia entre rozaderas.   
- Empuje horizontal.   
- Flecha.   
2.1.3. Cálculo de las guías  
- Esbeltez.   
- Coeficiente.   
2.1.4. Coeficiente de trabajo   
- Paracaídas instantáneo con cuñas.   
- Paracaídas instantáneo con rodillos.   
- Paracaídas progresivo.   
2.2. Cables de suspensión del camarín y contrapeso   
- Diámetro del cable.   
- Composición.   
- Sección total.   
- Fatiga límite del acero.   
- Carga de rotura por ramal.   
- Carga de rotura práctica de suspensión.   
- Diámetro de la polea.   
- Relaciones.   
- Peso cables sobre camarín.   
- Peso total.  
- Carga estática suspendida.  
- Coeficiente de seguridad.  
2.3. Potencia del motor  
- Carga útil o nominal no compensada.  
- Carga de los cables no compensada.  
- Rendimiento del conjunto.  
- Potencia teórica.  
- Potencia elegida.  
2.4. Utilización del reductor tipo  
- Carga útil o nominal.  
- Carga de los cables no compensada.  
- Diámetro de la polea.  
- Par resultante.  
- Par límite de utilización.  
- Carga estática suspendida.  
- Peso total del contrapeso.  
- Peso de órganos de compensación.  
- Carga total sobre eje tractor del reductor.  
- Carga límite de utilización del tipo.  
2.5. Reacción en el foso  
- Peso de la guía por unidad de longitud.  
- Peso lado cabina.  
- Peso lado contrapeso.  
- Longitud de la guía.  
- Reacción por acción del paracaidas.  
- Reacción bajo cada guía.  
- Reacción bajo amortiguadores de cabina.  
- Reacción bajo amortiguadores contrapeso.  
2.6. Cálculos de la instalación eléctrica y sus componentes  
2.6.1. Características eléctricas  
- Tensión eléctrica de fuerza.  
- Tensión eléctrica de alumbrado.  
- Tensión eléctrica de maniobra.  
- Potencia absorbida por el motor.  
- Potencia absorbida por la maniobra.  
- Potencia del alumbrado del camarín.  
- Longitud de la línea de cuadro a motor.  
- Factor de potencia del motor a plena carga.  
- Resistividad del cobre.  
2.6.2. Instalación del grupo tractor. Circuito de fuerza.  
- Intensidad normal a plena carga.  
- Intensidad de arranque máxima admisible.  
- Sección de conductor reglamentaria.  
- Sección de conductor a instalar.  
- Resistencia óhmica unifilar línea motor.  
- Caída de tensión a plena carga.  
- Caída de tensión máxima en el arranque.  
- Tipo de conductor.  
- Conductor protector.  
- Protector sobreintensidad y fallo de fase.  
- Interruptor general con fusibles. Tipo.  
- Diferencial de fuerza.  
2.6.4. Circuito de alumbrado  
- Iluminación del camarín.  
- Sección a instalar.  
- Tipo de conductor.  
- Interruptor general con fusible. Tipo.  
- Deferencial alumbrado.  
2.6.5. Conductores de protección  
- Cuadro a grupo tractor.  
- Cuadro a puertas, bontoneras y señales.  
- Cuadro a camarín.  
3. Pliego de condiciones   
3.1. Calidad de los materiales.   
3.2. Normas de ejecución.   
3.3. Pruebas reglamentarias.   
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.   
3.5. Libro de órdenes.  
4. Presupuesto Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.  
5. Planos   
5.1. De situación   
5.2. De entorno planta baja y piso   
5.3. De recinto en planta y alzado   
5.4. De cuarto de máquinas en planta y alzado   
5.5. De planta camarín, recinto y puertas acceso.   
5.6. Esquemas eléctricos.  
SF-1. INSTALACIONES FRIGORIFICAS  
Comprende tres tipos, según potencia total de compresores a instalar.  
1.er Caso  
Potencia total de compresores comprendida entre 1 y 10 Kw.  
- No se precisa proyecto, sino cumplimentar las siguientes hojas de Registro de Instalaciones Frigoríficas.  
1) Dictamen de seguridad (hojas 11-1/2/3)  
- Titular de la instalación y emplazamiento.  
- Clasificación de los locales.  
- Compresores.  
- Sala de máquinas.  
- Refrigerante.  
- Sistema de refrigeración.  
- Cámaras.  
- Finalidad de la instalación.  
- Atmósfera.  
- Firmas: Titular, instalador frigorísta y sello y técnico titulado con visado.  
2) Censo de la industria frigorífica (hoja 13-1-/2/3).  
- Titular de la instalación y emplazamiento.  
- Características generales.  
- Productos tratados.  
- Función.  
- Datos técnicos de cámaras.  
- Capacidad de congelación.  
- Refrigerantes.  
- Agua.  
- Capacidad de producción de hielo.  
- Firmas: Titular e instalador frigorista con sello.  
3) Certificado de pruebas de estanqueidad (hojas 29-1/2/3).  
- Titular de la instalación y emplazamiento.  
- Presiones: Sector Alta Presión.  
Sector Baja Presión.  
- Firmas: El instalador frigorista con sello o el fabricante.  
4) Características de los aparatos que forman parte de la instalación (hoja 30-1/2/3).   
- Aparato.   
- Emplazamiento.   
- Denominación.   
- Fabricante.  
- Nombre.  
- Núm. de fabricación.  
- Contraseña aprobación tipo.  
- Organismo competente de industria.   
- Provincia.   
- Núm. de la prueba.   
- Fecha de la prueba.   
- Presión del timbre.   
- Volumen interior.   
- Válvulas de seguridad.   
- Presión de tarado.   
- Tipo.   
- Firmas: El instalador frigorista con sello o el fabricante.  
2.º Caso  
Potencia total de compresores comprendida entre 10 y 30 Kw.  
- No se precisa proyecto sino cumplimentar:  
Las mismas hojas del Libro de Registro de Instalaciones Frigoríficas y además:  
1. Certificado de Dirección Técnica (hoja 19-1/2/3).  
- Firma y visado del técnico.  
- Datos del usuario.  
- Finalidad de la instalación.  
- Clasificación de los locales.  
- Sistema de refrigeración.  
- Sala de máquinas.  
2. Características de los grupos (hoja 20-1/2/3).  
- Tipo.  
- Desplazamiento volumétrico.  
- Régimen de trabajo.  
- Potencia absorbida.  
- Válvulas de seguridad.  
- Limitador de presión.  
- Refrigerante.  
3. Relación de los aparatos a presión y de los locales  
Donde están emplazados (hojas 21-1/2/3).  
- Denominación de los recipientes.  
- Referencias según plano.  
- Emplazamiento.  
- Local.  
- Sector Alta y Baja presión.  
- Presión del timbre.  
- Contraseña de homologación.  
- Presión del tarado válvulas seguridad.  
4. Carga específica de refrigerante en los diferentes locales.  
- Denominación de locales.  
- Superficie.  
- Volumen.  
- Carga total de los grupos que le sirven.  
- Carga específica.  
- Carga específica de refrigerantes admisible.  
5. Sala de máquinas (Hoja 23-1/2/3).  
- Carga refrigerante en sala de máquinas.  
- Volumen de sala de máquinas.  
- Superficie sal de máquinas.  
- Ventilación.  
- Estructura de paredes.  
6. Dispositivos de seguridad (hojas 24-1/2/3).  
- Generales.  
- Cámaras.  
- Adecuación de la capacidad del recipiente de refrigerante líquido.  
3.º Caso  
Potencia total de compresores superior a 30 Kw.  
- Documentos a presentar:  
- Proyecto.  
- Libro de Registro de Instalaciones Frigorícas.  
Proyecto  
1. Memoria  
1.1. Objeto del proyecto.  
1.2. Titular.  
1.3. Emplazamiento  
1.4. Descripción del proceso de enfriamiento.  
1.5. Características de los aparatos.  
1.6. Datos de fabricante e instalador  
1.7. Elementos de seguridad.  
1.8. Sala de máquinas.  
1.9. Legislación aplicable.  
1.10. Uso de la instalación.  
2.  
Cálculos  
2.1. Datos de partida.  
2.2. Condiciones interiores y exteriores.  
2.3. Aislamiento térmico.  
2.4. Cálculos de carga de refrigeración.  
2.5. Cálculos de evaporadores, condensadores y elementos varios que intervienen en la instalación.  
3. Pliego de condiciones  
3.1. Calidad de los materiales  
3.2. Normas de ejecución.  
3.3. Pruebas reglamentarias.  
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.  
3.5. Libro de órdenes.  
4. Presupuesto  
Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.  
5. Planos  
5.1. Emplazamiento.  
5.2. De planta de la instalación.  
5.3. Alzados necesarios.  
5.4. Cámaras.  
5.5. Esquema principio de la instalación.  
Libro de registro de instalaciones frigoríficas  
Se cumplimentarán todas las hojas indicadas en el 2.º caso, es decir:  
Hojas 11-1/2/3   
Hojas 13-1/2/3   
Hojas 29-1/2/3   
Hojas 30-1/2/3   
Hojas 19-1/2/3   
Hojas 20-1/2/3   
Hojas 21-1/2/3   
Hojas 22-1/2/3   
Hojas 23-1/2/3   
Hojas 24-1/2/3  
4.º Caso  
Cámaras de atmósfera artificial.  
- Documentos a presentar:  
- Proyecto.  
- Libro Registro de Instalaciones Frigoríficas.  
Proyecto  
Con las mismas características que en el caso anterior.  
Libro registro de instalaciones frigoríficas  
El certificado de dirección técnica será el de atmósfera artificial, es decir, las hojas a cumplimentar serán:  
Hojas 25-1/2/3   
Hojas 26-1/2/3   
Hojas 27-1/2/3   
Hojas 28-1/2/3  
Y además todas las comprendidas en el 3.er caso.  
Ver anexo



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML

Copia Permalink ELI