Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7643, del 26-10-2015 (2015/8575)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2015, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual es concedix l'autorització administrativa prèvia per a la instal·lació de la xarxa de transport secundari denominada, «Connexió provisional en T a la Línia Elèctrica a 220 kV Novelda-Saladas (circuit 2), per a la connexió a una posició GIS mòbil provisional per a l'alimentació a ADIF», ubicada en el terme municipal de Monforte del Cid, província d'Alacant, i autorització administrativa de construcció de la referida instal·lació. Expedient número ATASCT/2015/14/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7643

Data del DOGV
:   26-10-2015

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2015/8575

CVE


Data del document
:   08-09-2015

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2015, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual es concedix l'autorització administrativa prèvia per a la instal·lació de la xarxa de transport secundari denominada, «Connexió provisional en T a la Línia Elèctrica a 220 kV Novelda-Saladas (circuit 2), per a la connexió a una posició GIS mòbil provisional per a l'alimentació a ADIF», ubicada en el terme municipal de Monforte del Cid, província d'Alacant, i autorització administrativa de construcció de la referida instal·lació. Expedient número ATASCT/2015/14/03. [2015/8575]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 13 de març de 2015, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant un escrit en què sol·licitava:  
- autorització administrativa prèvia per a la instal·lació de la xarxa de transport denominada, «Connexió provisional en T a la Línia Elèctrica a 220 kV Novelda-Saladas (circuit 2), per a la connexió a una posició GIS mòbil provisional per a l'alimentació a ADIF», ubicada en el terme municipal de Monforte del Cid, província d'Alacant,  
- autorització administrativa de construcció per a la instal·lació que s'ha de construir (anteriorment denominada aprovació del projecte tècnic),  
- i declaració d'utilitat pública, en concret, d'esta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'adjuntava la documentació següent:  
- projecte tècnic, per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per un tècnic competent i visat amb data 3 de març de 2015 pel col·legi oficial corresponent,  
- separates per a l'obtenció del condicionament tècnic de:  
- Ajuntament de Monforte del Cid,  
- Servici Territorial d'Urbanisme d'Alacant, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, i  
  
- Servici d'Avaluació d'Impacte Ambiental, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial.  
- escrit de data 10 de febrer de 2015, de Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, com a operador del sistema, en el qual considera acceptable la solució d'accés provisional a la xarxa de transport per mitjà d'una connexió en «T»,  
- escrit de data 9 de març de 2015, de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (d'ara en avant, l'ADIF), en què manifesta la conformitat tècnica per al projecte d'execució de la referida instal·lació elèctrica.  
Amb data 21 de juliol de 2015, a través d'un representant ben acreditat, REE va presentar davant del Registre General de la Generalitat un escrit de desistiment a la sol·licitud, en concret de declaració d'utilitat pública, i va aportar una resolució de l'entitat pública empresarial ADIF, per la qual es procedix a la concessió de l'autorització d'ocupació de terrenys acompanyada de prescripcions econòmiques i tècniques i, per tant, decau el dit tràmit de la sol·licitud inicial.  
De la mateixa manera, amb data 31 de juliol de 2015, REE presentà un annex tècnic de data juliol de 2015, en el qual es detallen les característiques tècniques del tram aeri de connexió entre el circuit 2 de la línia 220 kV Novelda-Saladas i la posició mòbil GIS, i posteriorment va presentar una declaració responsable del tècnic projectista de data 31 d'agost de 2015.  
El procediment administratiu corresponent a estes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATASCT/2015.14.2003, incoat per a això pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
  
Per a alimentar el tren d'alta velocitat en els trams d'altes prestacions Monforte-Múrcia i Alacant-San Isidro, està prevista la construcció de la subestació de tracció denominada Torrellano, situada en el terme municipal d'Elx (Alacant), i la seua línia de connexió amb la subestació de Torrellano 220 kV. Les esmentades infraestructures, estan en l'actualitat en fase de tramitació, i no disposen de l'informe en sentit favorable a què fa referència l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, per estar-ne en suspensió l'emissió per part de la Direcció General de Política Energètica i Mines, d'acord amb el que establix l'apartat 3 de l'article 10 del Reial Decret Llei 13/2012, de 30 de març.  
  
Donada la suspensió temporal del referit informe fins a l'aprovació per part del Consell de Ministres de la nova planificació de la xarxa de transport d'energia elèctrica, i per motius d'emergència, resulta necessària cobrir de manera temporal fins a la finalització de la construcció de la solució definitiva, l'alimentació al tren d'alta velocitat de la zona.  
  
Esta instal·lació provisional per a la qual se sol·licita l'autorització administrativa s'executarà en el terme municipal de Monforte del Cid (Alacant), concretament en les parcel·les propietat d'ADIF números 187, 200, 201 i 205, del polígon 17, i preveu la línia amb connexió en «T» al circuit 2 de la línia 220 kV Novelda-Saladas, per mitjà d'un conductor dúplex tipus GULL AW en el tram aeri i cable amb aïllament sec en el tram subterrani, fins una posició GIS mòbil provisional de 220 kV, així com els cables secs de connexió amb les autovàlvules del transformador d'ADIF les quals formen part d'un altre projecte alié a esta resolució.  
La connexió en «T» de la GIS mòbil té el seu origen en el circuit 2 de l'obertura compresa entre els suports 17 i 18 (aproximadament a 98 metres del suport 17) de la línia 220 kV Novelda - Saladas, de titularitat de Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal.  
Consta com a antecedent la resolució administrativa següent:  
- Resolució de data 7 de setembre de 2007, de la Direcció General de Política Energètica i Mines per la qual s'autoritza a Red Eléctrica de España, SA, una línia elèctrica aèria-subterrània a 220 kV, doble circuit, entre les subestacions de Novelda i Saladas, en la província d'Alacant, i se'n declara la utilitat pública.  
Per raó de la condició de transportista únic, derivada de l'article 34.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, així com de l'habilitació expressa per a realitzar, en tot cas, l'activitat de transport d'energia elèctrica continguda en l'article 4.2 del citat Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, procedix considerar que Red Eléctrica de España, SAU, disposa de les capacitats exigibles per a promoure el present projecte.  
Segons que preveu l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, la sol·licitud d'autorització administrativa, ha sigut objecte d'informació pública durant el termini de 20 dies en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 7 d'abril de 2015 (DOCV 7499), i no consten al·legacions presentades.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte de la instal·lació, se'n va enviar una separata a les següents administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general, els béns o drets de les quals a càrrec seu, puguen ser afectats, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Servici Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Per mitjà d'un escrit de data de 26 de març de 2015, este organisme emet un informe favorable respecte a la compatibilitat territorial i urbanística i atés que resulta necessària la redacció i tramitació de l'Estudi d'Integració Paisatgística, d'acord amb el que establix l'article 6.4 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol. El 24 d'abril de 2015 s'emet l'informe d'impacte ambiental.  
- Ajuntament de Monforte del Cid. Per mitjà d'un escrit de data de 24 de març de 2015, este organisme procedix a imposar com a condicionant tècnic que el camí de servici quede lliure per a l'ús per part dels agricultors, i desplace t la instal·lació cap a la plataforma. Traslladada la resposta al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 31 de març de 2015, manifesta que per raons d'impossibilitat tècnica, no pot desplaçar-se de la ubicació establida, que els terrenys on s'ha previst la ubicació de la plataforma van ser expropiats en ple domini per l'ADIF, i que la ubicació de la instal·lació prevista garantix la continuïtat amb els camins existents i que no interferix en l'activitat dels agricultors de la zona. Traslladades les al·legacions de Red Eléctrica de España, SAU, a l'Ajuntament de Monforte del Cid, transcorregut el termini concedit per a això, este no ha realitzat objeccions a les al·legacions del sol·licitant.  
Consta en l'expedient una còpia de l'Informe d'impacte ambiental de data 24 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (expedient 27/2015-AIA), publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 15 de juny de 2015 (DOCV 7548), en el qual es considera que l'actuació proposada no té efectes significatius sobre el medi ambient, sempre que es faça en els termes que preveu el document ambiental i el present informe d'impacte ambiental, per la qual cosa no requerix sotmetre's a una avaluació d'impacte ambiental ordinària.  
  
Amb data 17 de juliol de 2015 la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme va emetre un informe favorable sol·licitat per esta Direcció General a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desplegament de la xarxa, a la gestió tècnica del Sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica, segons que preveu l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, en l'informe es considera que l'actuació sol·licitada, al no suposar cost addicional per al sistema, no està inclosa dins de les limitacions a què fa referència l'article 10.3 del Reial Decret Llei 13/2012, de 30 de març.  
  
La necessitat de la instal·lació sol·licitada es fonamenta a dotar provisionalment d'alimentació elèctrica el tren d'alta velocitat en els trams d'altes prestacions Monforte-Múrcia i Alacant-San Isidro, fins a la finalització de la construcció de la solució definitiva.  
Ha de considerar-se que la instal·lació sol·licitada no genera incidències negatives en el Sistema, ja que compta amb l'informe d'accés provisional a la Xarxa de Transport emés per l'Operador del Sistema.  
Consta en l'expedient un informe favorable del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient ATASCT/2015.14.2003, així com una proposta de resolució del Servici d'Energia i de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrits a este centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, per estar la instal·lació elèctrica radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 30 del Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General de Indústria i Energia d'este Departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 34.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constituïx part de la xarxa de transport secundari.  
D'acord amb el que disposa l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, l'article 121 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, sense perjuí de l'exempció que preveu este últim per a les empreses que exercisquen l'activitat de transport, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten.  
  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i l'article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requerix una autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (d'acord amb la nova terminologia introduïda per la Llei 24/2013).  
D'acord amb l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, l'article 114 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 9.6 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la present instal·lació requerix la sol·licitud d'informe previ a l'Administració General de l'Estat (actualment a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme), en el qual esta consignarà les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desplegament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulats en l'esmentada llei. L'informe haurà de tindre's en compte en la concessió de l'autorització.  
D'acord amb l'apartat 2.c de l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la instal·lació objecte del present procediment serà objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada.  
  
De conformitat amb l'article 3.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i de construcció és d'aplicació el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que establix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-RAT 01 a 20.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar una autorització administrativa prèvia per a la instal·lació de la Xarxa de Transport denominada, «Connexió provisional en T a la Línia Elèctrica a 220 kV Novelda-Saladas (circuit 2), per a la connexió a una posició GIS mòbil provisional per a l'alimentació a ADIF», titularitat de Red Eléctrica de España, SAU, ubicada en el terme municipal de Monforte del Cid, província d'Alacant.  
D'acord amb la documentació tècnica presentada, la present autorització comprén:  
- Línia aereosubterrània des de la connexió en «T» en el circuit 2 de la línia 220 kV Novelda-Saladas, en l'obertura compresa entre els suports 17 i 18 (aproximadament a 98 metres del suport 17), per mitjà de conductor dúplex tipus GULL AW en el tram aeri, i amb cable amb aïllament sec en el tram subterrani, fins a la posició mòbil GIS. (tram 1 i 2)  
- Una posició mòbil GIS (SF6) intempèrie de 220 kV muntada sobre un semiremolc de dos eixos.  
- Línia subterrània per mitjà de cable amb aïllament sec, des de la posició mòbil GIS fins a les autovàlvules del transformador d'ADIF. (tram 3)  
Les característiques administratives i tècniques de la instal·lació elèctrica a construir són:  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA LÍNIA  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aereosubterrània bifàsica  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial Decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsica  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 200  
Nombre de fases utilitzades (i denominació) 2 (fase mitjana i fase inferior del circuit 2 de la Línia 220 kV Novelda - Saladas)  
Longitud total del tram aeri en metres 39 m. per al tram de connexió a la fase per mitjà de.  
26 m. per al tram de connexió a la fase inferior.  
Longitud total en subterrani en metres 200  
Municipis afectats Monforte del Cid  
Província afectada Alacant  
Núm. trams: 3  
Tram 1  
Tipus d'instal·lació Aèria  
Longitud en metres 39 m. per al tram de connexió a la fase per mitjà de.  
26 m. per al tram de connexió a la fase inferior.  
Origen tram Connexió en «T» en la fase mitjana i fase inferior de l'obertura compresa entre els suports 17 i 18 del circuit 2 de la línia aèria 220 kV Novelda - Saladas (aproximadament a 98 m del suport 17)  
Final tram Botelles terminals d'exterior sobre estructura metàl·lica.  
Nombre total de suports de línia 2 (denominats T17.1 per a la fase mitjana i T17.2 per a la fase inferior)  
Tipus de suports (i núm. de cada tipus) OLMO 275 3TA (2)  
Material dels suports Metàl·lics galvanitzats en calent per immersió amb armadures de zelosia.  
Fonamentació Fonamentació monobloc de formigó en massa tipus.  
Tram 2  
Tipus d'instal·lació Subterrani  
Longitud en metres 50  
Origen tram Botelles terminals d'exterior sobre estructura metàl·lica.  
Final tram Posició mòbil GIS 220 kV  
Tram 3  
Tipus d'instal·lació Subterrani  
Longitud en metres 150  
Origen tram Posició mòbil GIS 220 kV  
Final tram Autovàlvules del transformador d'ADIF.  
  
  
CARACTERÍSTIQUES DEL CONDUCTOR  
Núm. de circuits 1  
Núm. de conductors per fase 2 (dúplex)  
Tipus de conductor de fase GULL AW  
Material conductor de fase Alumini-Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 381,00  
  
  
CARACTERÍSTIQUES DEL CABLE  
Nombre de circuits 1  
Nombre de conductors per fase 1 (simplex)  
Tipus de conductor de fase XLPE 127/220kV 630 mm² / 1000 mm²  
Material conductor de fase Al/Cu  
Secció total conductor de fase (mm²) 630 / 1000  
Tensió més elevada per al material (kV) 245  
Tensió suportada a impuls tipus raig (kV) 1050 (cresta)  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 200  
Aïllament XLPE súper clean  
Grossària aïllament (mm) 22  
Tipus de pantalla Fil d'aram Cu  
Secció de la pantalla (mm²) 250  
Material de la coberta exterior: HDPE  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en el conductor Iad (ca) 84,9  
Disposició de conductors A portell.  
Tipus de terminals Botelles terminals d'exterior de silicona, amb aïllament de reompliment SF6.  
Tipus de canalització Canal d'obra  
  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA POSICIÓ MÒBIL GIS  
Tipus d'instal·lació Mòbil  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial Decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Nombre de posicions Una  
Composició de la posició Interruptor automàtic amb un seccionador d'aïllament a cada costat.  
Intensitat nominal (A) 3150  
Intensitat de curtcircuit de curta duració (ca) 50  
Aïllament SF6 (GIS)  
Configuració Simple Barra  
  
  
La present autorització administrativa prèvia s'atorga provisionalment fins a la construcció i posada en servici de la nova subestació de tracció denominada Torrellano, situada en el terme municipal d'Elx (Alacant), i la seua línia de connexió amb la subestació de Torrellano 220 kV.  
En correlació amb el punt anterior, i d'acord a l'apartat 5 de l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, el tancament definitiu de la instal·lació objecte d'esta autorització, requerirà una autorització administrativa prèvia en els termes establits en la mencionada llei i en les seues disposicions de desplegament. El titular de la instal·lació tindrà l'obligació de procedir-ne al desmantellament després del tancament definitiu, llevat que l'autorització administrativa de tancament definitiu permeta el contrari.  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és d'un milió cinquanta-dos mil tres-cents cinquanta-cinc euros (1.052.355,00 ?).  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part de Red Eléctrica de España, SAU, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb el que preveu el primer paràgraf de l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, la present autorització s'atorga tenint en compte el que disposa l'informe, de 17 de juliol de 2015, la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.  
D'acord amb l'Informe d'impacte ambiental, de data 24 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la present autorització no té efectes significatius sobre el medi ambient, sempre que es faça en els termes que preveu el document ambiental i en el present informe d'impacte ambiental (expedient 27/2015-AIA).  
  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions arreplegats en el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
L'incomplimentde les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Atorgar l'autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució, redactat per un tècnic competent i visat amb data 3 de març de 2015 pel col·legi oficial corresponent i el seu annex tècnic de data juliol de 2015, presentats per a la construcció de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'esta resolució, i habilitar Red Eléctrica de España, SAU, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i autoritzada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta Direcció General la corresponent autorització.  
  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que establix el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, en la seua Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 06 «Línies subterrànies amb cables aïllats» i Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus», així com el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-RAT 01 a 20.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de quatre (4) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, al qual cal adjuntar la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Així mateix, el titular de la present resolució està obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
5. El titular de la present resolució està obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals durant la construcció.  
6. Sense perjuí de l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servici Territorial d'Energia d'Alacant podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen en relació amb l'adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació i de les condicions d'esta resolució.  
  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servici Territorial d'Energia d'Alacant d'acord amb la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. A la comunicació s'ha d'adjuntar un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per una persona facultativa competent, que acreditarà que és conforme amb els reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa. Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, caldrà adjuntar-hi l'oportuna declaració responsable d'acord amb la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
8. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d'Energia d'Alacant ho comunicarà a esta Direcció General, així com a l'òrgan ambiental, en nom d'esta Direcció General com a òrgan substantiu.  
9. Esta direcció general, amb el tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades.  
  
Tercer  
Ordenar:  
- la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificació de la present resolució a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, i a totes les Administracions o organismes públics i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o han pogut intervindre, en el procediment d'autorització.  
  
- traslladar la present resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.  
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'esta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
València, 8 de setembre de 2015.- La directora general d'Indústria i Energia: Júlia Company Sanus.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7643, del 26-10-2015 (2015/8575)

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la instalación de la Red de Transporte Secundario denominada, «Conexión provisional en T a la Línea Eléctrica a 220 kV Novelda-Saladas (circuito 2), para la conexión a una posición GIS móvil provisional para la alimentación a ADIF», ubicada en el término municipal de Monforte del Cid, provincia de Alicante, y autorización administrativa de construcción de la referida instalación. Expediente número ATASCT/2015/14/03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7643

Fecha DOGV
:   26-10-2015

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2015/8575

CVE


Fecha del documento
:   08-09-2015

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la instalación de la Red de Transporte Secundario denominada, «Conexión provisional en T a la Línea Eléctrica a 220 kV Novelda-Saladas (circuito 2), para la conexión a una posición GIS móvil provisional para la alimentación a ADIF», ubicada en el término municipal de Monforte del Cid, provincia de Alicante, y autorización administrativa de construcción de la referida instalación. Expediente número ATASCT/2015/14/03. [2015/8575]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 13 de marzo de 2015, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, escrito solicitando:  
- autorización administrativa previa para la instalación de la red de transporte denominada «Conexión provisional en T a la Línea Eléctrica a 220 kV Novelda-Saladas (circuito 2), para la conexión a una posición GIS móvil provisional para la alimentación a ADIF», ubicada en el término municipal de Monforte del Cid, provincia de Alicante,  
- autorización administrativa de construcción para la instalación a construir (anteriormente denominada aprobación del proyecto técnico),  
- y declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- proyecto técnico, para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado con fecha 3 de marzo de 2015 por el colegio oficial correspondiente,  
- separatas para la obtención del condicionado técnico de:  
- Ayuntamiento de Monforte del Cid,  
- Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, y  
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial.  
- escrito de fecha 10 de febrero de 2015, de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en calidad de operador del sistema, en el que considera aceptable la solución de acceso provisional a la red de transporte mediante una conexión en «T»,  
- escrito de fecha 9 de marzo de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en adelante, el ADIF), manifestando su conformidad técnica al proyecto de ejecución de la referida instalación eléctrica.  
Con fecha 21 de julio de 2015, a través de representante debidamente acreditado, REE presentó, ante el Registro General de la Generalitat, escrito de desistimiento a la solicitud en concreto de declaración de utilidad pública, aportando Resolución de la entidad Pública empresarial ADIF, por la que se procede al otorgamiento de la autorización de ocupación de terrenos acompañada de prescripciones económicas y técnicas, decayendo por tanto dicho trámite de la solicitud inicial.  
Del mismo modo, con fecha 31 de julio de 2015, REE presentó anexo técnico de fecha julio de 2015, en el que se detallan las características técnicas del tramo aéreo de conexión entre el circuito 2 de la línea 220 kV Novelda-Saladas y la posición móvil GIS, presentando posteriormente declaración responsable del técnico proyectista de fecha 31 de agosto de 2015.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2015.14.2003, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Para alimentar al tren de alta velocidad en los tramos de altas prestaciones Monforte-Murcia y Alicante-San Isidro, está prevista la construcción de la subestación de tracción denominada Torrellano, situada en el término municipal de Elche (Alicante), y su línea de conexión con la subestación de Torrellano 220 kV. Las citadas infraestructuras, están en la actualidad en fase de tramitación, no disponiendo del informe en sentido favorable al que hace referencia el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por estar en suspensión su emisión por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo.  
Dada la suspensión temporal del referido informe hasta la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica, y por motivos de emergencia, resulta necesaria cubrir de manera temporal hasta la finalización de la construcción de la solución definitiva, la alimentación al tren de alta velocidad de la zona.  
Esta instalación provisional para la que se solicita autorización administrativa se ejecutará en el término municipal de Monforte del Cid (Alicante), concretamente en las parcelas propiedad de ADIF número 187, 200, 201 y 205, del polígono 17, contemplando la línea con conexión en «T» al circuito 2 de la línea 220 kV Novelda-Saladas, mediante conductor duplex tipo GULL AW en su tramo aéreo y cable con aislamiento seco en su tramo subterráneo, hasta una posición GIS móvil provisional de 220 kV, así como los cables secos de conexión con las autoválvulas del transformador de ADIF las cuales forman parte de otro proyecto ajeno a esta resolución.  
La conexión en «T» de la GIS móvil tiene su origen en el circuito 2 del vano comprendido entre los apoyos 17 y 18 (aproximadamente a 98 metros del apoyo 17) de la línea 220 kV Novelda-Saladas, de titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal.  
Consta como antecedente la siguiente resolución administrativa:  
- Resolución de fecha 7 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, una línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, doble circuito, entre las subestaciones de Novelda y Saladas, en la provincia de Alicante, y se declara su utilidad pública.  
En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal dispone de las capacidades exigibles para promover el presente proyecto.  
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por le que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, la solicitud de autorización administrativa, ha sido objeto de información pública durante el plazo de 20 días en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 7 de abril de 2015 (DOCV 7499), no constando alegaciones presentadas.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto de la instalación, se remitió separata de esta a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Servicio Territorial de Urbanismo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Mediante escrito de fecha de 26 de marzo de 2015, este organismo emite informe favorable respecto a la compatibilidad territorial y urbanística y considerando que resulta necesaria la redacción y tramitación del Estudio de Integración paisajística, a tenor de lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio. El 24 de abril de 2015 se emite el Informe de impacto ambiental.  
- Ayuntamiento de Monforte del Cid. Mediante escrito de fecha de 24 de marzo de 2015, este organismo procede a imponer como condicionante técnico que el camino de servicio quede libre para su utilización por parte de los agricultores, desplazando la instalación hacia la plataforma. Trasladada la respuesta al peticionario, este mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2015, manifiesta que por razones de imposibilidad técnica, no puede desplazarse de la ubicación establecida, que los terrenos donde se ha previsto la ubicación de la plataforma fueron expropiados en pleno dominio por el ADIF, y que la ubicación de la instalación prevista garantiza la continuidad con los caminos existentes no interfiriendo en la actividad de los agricultores de la zona. Trasladadas las alegaciones de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, al Ayuntamiento de Monforte del Cid, transcurrido el plazo concedido al efecto, este no ha realizado objeciones a las alegaciones del solicitante.  
Consta en el expediente copia del Informe de impacto ambiental de fecha 24 de abril de 2015, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (expediente 27/2015-AIA), publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 15 de junio de 2015 (DOCV 7548), en el que se considera que la actuación propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se desarrolle en los términos previstos en el documento ambiental y el presente informe de impacto ambiental, por lo que no requiere someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.  
Con fecha 17 de julio de 2015, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo emitió informe favorable solicitado por esta Dirección General a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del Sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el informe se considera que la actuación solicitada, al no suponer coste adicional para el sistema, no está incluida dentro de las limitaciones a las que hace referencia el artículo 10.3 del Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo.  
La necesidad de la instalación solicitada se fundamenta en dotar provisionalmente de alimentación eléctrica al tren de alta velocidad en los tramos de altas prestaciones Monforte-Murcia y Alicante-San Isidro, hasta la finalización de la construcción de la solución definitiva.  
Debe considerarse que la instalación solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, puesto que cuenta con el informe de acceso provisional a la Red de Transporte emitido por el Operador del Sistema.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente ATASCT/2015.14.2003, así como propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 30 del Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este Departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 34.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de transporte secundario.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, sin perjuicio de la exención que contempla este último para las empresas que vengan ejerciendo la actividad de transporte, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 9.6 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la presente instalación requiere la solicitud de informe previo a la Administración General del Estado (actualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), en el que esta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en la citada ley. Dicho informe deberá tenerse en cuenta en el otorgamiento de la autorización.  
De acuerdo al apartado 2.c del artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento será objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada.  
De conformidad con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-MIE-RAT 01 a 20.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa para la instalación de la Red de Transporte denominada, «Conexión provisional en T a la Línea Eléctrica a 220 kV Novelda-Saladas (circuito 2), para la conexión a una posición GIS móvil provisional para la alimentación a ADIF», titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Monforte del Cid, provincia de Alicante.  
De acuerdo con la documentación técnica presentada, la presente autorización comprende:  
- Línea aéreo-subterránea desde la conexión en «T» en el circuito 2 de la línea 220 kV Novelda - Saladas, en el vano comprendido entre los apoyos 17 y 18 (aproximadamente a 98 metros del apoyo 17), mediante conductor duplex tipo GULL AW en su tramo aéreo, y con cable con aislamiento seco en su tramo subterráneo, hasta la posición móvil GIS. (tramo 1 y 2)  
- Una posición móvil GIS (SF6) intemperie de 220 kV montada sobre un semirremolque de dos ejes.  
- Línea subterránea mediante cable con aislamiento seco, desde la posición móvil GIS hasta las autoválvulas del transformador de ADIF. (tramo 3)  
Las características administrativas y técnicas de la instalación eléctrica a construir son:  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA  
Tipo de instalación Línea eléctrica aéreo-subterránea bifásica  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 200  
Núm. de fases utilizadas (y denominación) 2 (fase media y fase inferior del circuito 2 de la Línea 220 kV Novelda - Saladas)  
Longitud total del tramo aéreo en metros 39 m. para el tramo de conexión a la fase mediante.  
26 m. para el tramo de conexión a la fase inferior.  
Longitud total en subterráneo en metros 200  
Municipios afectados Monforte del Cid  
Provincia afectada Alicante  
Núm. tramos: 3  
Tramo 1  
Tipo de instalación Aérea  
Longitud en metros 39 m. para el tramo de conexión a la fase mediante.  
26 m. para el tramo de conexión a la fase inferior.  
Origen tramo Conexión en «T» en la fase media y fase inferior del vano comprendido entre los apoyos 17 y 18 del circuito 2 de la Línea Aérea 220 kV Novelda - Saladas (aproximadamente a 98 m del apoyo 17)  
Final tramo Botellas terminales de exterior sobre estructura metálica.  
Núm. total de apoyos de línea 2 (denominados T17.1 para la fase media y T17.2 para la fase inferior)  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) OLMO 275 3TA (2)  
Material de los apoyos Metálicos galvanizados en caliente por inmersión con armaduras de celosía.  
Cimentación Cimentación monobloque de hormigón en masa tipo.  
Tramo 2  
Tipo de instalación Subterráneo  
Longitud en metros 50  
Origen tramo Botellas terminales de exterior sobre estructura metálica.  
Final tramo Posición móvil GIS 220 kV  
Tramo 3  
Tipo de instalación Subterráneo  
Longitud en metros 150  
Origen tramo Posición móvil GIS 220 kV  
Final tramo Autoválvulas del transformador de ADIF.  
  
  
CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR  
Núm. de circuitos 1  
Núm. de conductores por fase 2 (duplex)  
Tipo de conductor de fase GULL AW  
Material conductor de fase Aluminio-Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 381,00  
  
  
CARACTERÍSTICAS DEL CABLE  
Núm. de circuitos 1  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Tipo de conductor de fase XLPE 127/220kV 630 mm² / 1000 mm²  
Material conductor de fase Al/Cu  
Sección total conductor de fase (mm²) 630 / 1000  
Tensión más elevada para el material (kV) 245  
Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV) 1050 (cresta)  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 200  
Aislamiento XLPE super clean  
Espesor aislamiento (mm) 22  
Tipo de pantalla Alambres Cu  
Sección de la pantalla (mm²) 250  
Material de la cubierta exterior: HDPE  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en el conductor Iad (kA) 84,9  
Disposición de conductores Tresbolillo.  
Tipo de terminales Botellas terminales de exterior de silicona, con aislamiento de relleno SF6.  
Tipo de canalización Canal de obra  
  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POSICIÓN MÓVIL GIS  
Tipo de instalación Móvil  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
Número de posiciones Una  
Composición de la posición Interruptor automático con un seccionador de aislamiento a cada lado.  
Intensidad nominal (A) 3150  
Intensidad de cortocircuito de corta duración (kA) 50  
Aislamiento SF6 (GIS)  
Configuración Simple Barra  
  
  
La presente autorización administrativa previa, se otorga provisionalmente hasta la construcción y puesta en servicio de la nueva subestación de tracción denominada Torrellano, situada en el término municipal de Elche (Alicante), y su línea de conexión con la subestación de Torrellano 220 kV.  
En correlación con el punto anterior, y de acuerdo al apartado 5 del artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el cierre definitivo de la instalación objeto de esta autorización, requerirá autorización administrativa previa en los términos establecidos en la mencionada ley y en sus disposiciones de desarrollo. El titular de la instalación tendrá la obligación de proceder al desmantelamiento de la misma tras el cierre definitivo, salvo que la autorización administrativa de cierre definitivo permita lo contrario.  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco euros (1.052.355,00 ?).  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
De acuerdo con lo previsto en el primer párrafo del artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe, de 17 de julio de 2015, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
De acuerdo al Informe de impacto ambiental, de fecha 24 de abril de 2015 de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la presente autorización no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se desarrolle en los términos previstos en el documento ambiental y en el presente informe de impacto ambiental (expediente 27/2015-AIA).  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar Autorización Administrativa de Construcción del proyecto técnico de ejecución, redactado por técnico competente y visado con fecha 3 de marzo de 2015 por el Colegio Oficial correspondiente y su Anexo Técnico de fecha julio de 2015, presentados para la construcción de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y autorizada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06 «Líneas subterráneas con cables aislados» e Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos», así como el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 01 a 20.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de cuatro (4) meses desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Energía de Alicante podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV núm. 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
8. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía de Alicante lo comunicará a esta Dirección General, así como al órgano ambiental, en nombre de esta Dirección General como órgano sustantivo.  
9. Esta Dirección General, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, y a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización.  
- dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 8 de septiembre de 2015.- La directora general de Industria y Energía: Júlia Company Sanus.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML