Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4501, del 16-05-2003 (2003/5261)

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2003 de la directora general de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient per què s'ordena la part dispositiva de les declaracións d'impacte ambiental.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4501

Data del DOGV
:   16-05-2003

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - E) MEDI AMBIENT

Número del document
:   2003/5261

CVE


Data del document
:   07-04-2003

Organisme emissor
:   Conselleria de Medi Ambient

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Nules](javascript:void(0))
    * [Alcora, l'](javascript:void(0))
    * [Vila-real](javascript:void(0))
    * [Riba-roja de Túria](javascript:void(0))
    * [vigilància del medi ambient](javascript:void(0))
    * [impacte ambiental](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2003 de la directora general de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient per què s'ordena la part dispositiva de les declaracións d'impacte ambiental. [2003/5261]
  
Els articles 4.3 i 22 del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental i del Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de l'anterior decret, respectivament, establixen l'obligatorietat de fer públiques les declaracións d'impacte ambiental
  
Seguint aquesta línia, els articles 5.3 i 28 de la Llei 2/1989, de 3 març, de la Generalitat Valenciana d'Impacte Ambiental, i del seu Reglament, aprovat per Decret 162/1990, respectivament, establixen l'obligatorietat de fer públiques les declaracións d'impacte ambiental, i en particular, de publicar estes declaracións en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
En virtut d'això, he resolt:
  
Article únic
  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les declaracións d'impacte ambiental corresponent a l'expedients 342/99-AIA, 427/99-AIA, 459/99-AIA, i 487/99-AIA, que segons el Reglament aprovat per Decret 162/1990 estableix l'obligatorietat de publicar-les.
  
València, 7 d'abril de 2003.- La directora general de Planificació i Gestió del Medi: Paloma Gómez Ossorio.
  
Declaració d'impacte ambiental
  
Vist l'expedient 342/1999-AIA sobre el projecte de planta de cogeneració a gas natural per a l'Hospital La Plana en el terme municipal de Vila Real (Castelló), el promotor del qual és la Conselleria de Sanitat i Consum, i basant-se en les consideracions següents:
  
Consideracions prèvies
  
Objecte del projecte
  
Seguint la política establida per la Conselleria de Sanitat i Consum sobre estalvi energètic, minimització de residus i millora del medi ambient, es planteja la instal·lació d'una ?Planta de Cogeneració- en l'Hospital ?La Plana- de Vila Real, de nova creació.
  
Es pretén aprofitar, per tant, els excedents energètics d'un motor de cogeneració en la producció de fred, calor i aigua calenta sanitària necessaris per al correcte funcionament de l'hospital, al mateix temps que es produïx energia elèctrica en la planta.
  
La ?Planta de Cogeneració- consistix en la instal·lació d'un motor GUASCOR model FGLD 480/55, de 700 kWe. en borns d'alternador, consumint com combustible gas natural. Dit motor es troba interconnectat amb la xàrcia elèctrica, on se cedirà l'energia mecànica generada després de transformar-la en electricitat per mitjà d'un alternador.
  
En la mateixa instal·lació, i a través de sistemes de recuperació, es conduirà la calor residual procedent dels gasos de fuga a una caldera de recuperació i es generarà aigua calenta sobrecalfada procedent de les camises dels motors, obtenint així l'aigua calenta necessària per a abastir a les màquines d'absorció, les quals produiran el fred que requerisca l'hospital a l'estiu o la calor de calefacció a l'hivern, a més de l'aigua calenta sanitària.
  
Enquadrament territorial
  
Es tracta d'una actuació puntual dins de la propietat destinada a la ubicació de l'Hospital ?La Plana?.
  
El dit hospital es localitza en el sud del nucli urbà de Vila Real, província de Castelló, rodejat per les carreteres que unixen Nules (a l'oest i al nord) i Burriana (a l'est) amb el municipi.
  
Característiques naturals del territori
  
El terreny que rodeja a l'hospital és principalment pla, amb xicotets bancals, dominat per cultius de secà en la seua majoria, al costat d'alguns cítrics.
  
La flora del lloc es troba alterada per la influència de l'home en els seus cultius, apareixent, al costat de les varietats de cítrics, plantes aromàtiques amb flors de gran colorit.
  
Les comunitats faunístiques estan poc desenvolupades i no posseïxen un significatiu valor ambiental, donat el seu alt nivell antropófil i la seua àmplia distribució. Les més abundants són les aus i els rosegadores.
  
Anàlisi de l'estudi d'impacte ambiental
  
En compliment de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei anteriorment citada, es redacta el present Estudi d'Impacte Ambiental (EIA), quedant exposats tant els seus objectius com la metodologia a seguir i el marc jurídic aplicable.
  
Després de descriure l'actuació i les seues accions derivades, queda exposada la relació d'accions susceptibles de produir impacte en el medi. En funció d'això, s'estudien les distintes alternatives i es justifica l'elecció definitiva, procedint a relatar l'inventari ambiental de la zona i a identificar i valorar els impactes. Finalment, s'establixen les mesures correctores i protectores necessàries així com un programa de vigilància ambiental.
  
Les accions relacionades amb el projecte presentat que són susceptibles de produir impacte ambiental en el medi es poden englobar en dos grans grups: les que es produïxen en la fase d'execució i les que pogueren ocórrer durant la fase de funcionament. En este cas no cal destacar accions significatives, si bé es tenen en compte les possibles emissions líquides de l'aigua de refrigeració i de l'oli de lubricació, les emissions atmosfèriques i la contaminació acústica.
  
Respecte a les primeres, notar que l'aigua de refrigeració abocada directament a la xàrcia de clavegueram no suposa cap risc per al correcte funcionament d'esta, ja que en els circuits per què circula no hi ha substàncies capaces de diluir-se i queda exempta de matèria orgànica, metalls pesats o altres compostos tòxics. L'oli s'emmagatzema en bidons, amb electrobomba d'engranatges en bancada per a evitar les fugues, i es transporta a ?Planta de Procés i Reciclatge- d'empresa autoritzada.
  
El funcionament del motor amb gas natural elimina la producció de SO2 i partícules sòlides, quedant les emissions contaminants formades per òxids de nitrogen, CO2 i monòxid de carboni.
  
La contaminació acústica produïda pel motor, funcionant en continu, suposa uns nivells de soroll al voltant dels 100 dB(A), per la qual cosa és necessari prendre les mesures necessàries per a atenuar este efecte. Així, el motor es troba en edifici a banda, allunyat de l'hospital, sent el nivell acústic màxim permés en els elements estructurals de l'hospital de 45 dB. A més, la sala on s'ubica el motor s'aïlla acústicament.
  
A pesar de reflectir les dades tècniques de la planta a instal·lar, no apareix la seua inclusió en el Catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, dins de l'Annex II del Decret 833/75.
  
Al paréixer, es complixen totes les prescripcions relatives als nivells màxims d'emissió que apareixen en els apartats 2 (Instal·lacions de combustió industrial) i 27 (Activitats industrials diverses no especificades) de l'Annex IV del Decret 833/75 i la resta de legislació posterior que ho modifique, s'aplicant a més el que estabix l'Annex I del Decret 833/75 amb relació a les inmisions.
  
Queda igualment justificat en l'Estudi d'Impacte Ambiental el compliment dels nivells acústics que asseguren l'absència de molèsties, ja que se suposen compatibles amb l'ús sanitari que apareix en la taula de recomanacions de l'Annex 5 de la NBE.CA 88 per a zona residencial i dormitoris, sense perjuí del que estabix les normes urbanístiques municipals.
  
La producció i gestió de residus tòxics i perillosos apareix reflectida en la documentació, citant la intervenció d'empresa autoritzada en el procés, però no consta la inscripció de l'empresa en el Registre de Xicotets Productors de Residus sempre que es mantinguen nivells de producció inferiors a 10 Tm/any.
  
Tampoc figura cap comentari sobre l'existència de llibres de registre per a cada u dels focus emissors de contaminants.
  
Tramitació administrativa
  
En data 3 de juny de 1999, la Conselleria de Sanitat i Consum va remetre a la Conselleria de Medi Ambient l'exemplar de l'Estudi d'Impacte Ambiental, quedant pendent la recepció del projecte i del certificat del període d'exposició pública.
  
En data 1 de juliol de 1999, els Servicis Territorials de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient remeten a este Servici la documentació relativa a l'expedient municipal i ofici de remissió de l'Ajuntament, així com el projecte d'activitat.
  
En data 2 de juliol de 1999 se sol·licita consulta al Servici de Residus i de Contaminació perquè comunique les al·legacions, propostes o indicacions oportunes.
  
En data 5 de juliol de 1999 se sol·licita consulta a l'Ajuntament de Vila Real perquè comunique les al·legacions, propostes o indicacions oportunes.
  
En data 6 de juliol de 1999, la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç remet còpia del projecte, notificant que en breu espai de temps s'enviarà la resta de la documentació necessària.
  
En data 28 de juliol de 1999, es rep la documentació complementària que se citava en el paràgraf anterior, és a dir, el certificat del període d'exposició pública al costat del de no al·legacions presentades.
  
El període de la dita exposició va quedar establit en el BOP de Castelló de la Plana núm. 75, de 19 de juny de 1999.
  
En data 13 d'agost de 1999 es rep la resposta a la consulta efectuada a l'Ajuntament de Vila Real, sense que s'observen inconvenients a la documentació presentada, i acompanyant fotocòpia de la normativa urbanística que inclou el Pla Especial i pla de localització a escala 1/5000.
  
En data 20 de setembre de 1999 es rep la resposta a la consulta efectuada a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental, presentant els comentaris següents:
  
- L'activitat haurà de disposar d'un llibre de registre per cada u dels focus emissors de contaminants (per cada ximenera) segons el model que apareix en l'Annex IV de l'Ordre de 18 d'octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera, on han d'anotar-se tots els mesuraments periòdics d'autocontrol de les emissions a l'atmosfera. El llibre de registre es troba disponible en els Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient. Així mateix hauran de presentar correctament l'adaptació de l'enquesta que apareix en l'Annex V de la mencionada Ordre, la qual es troba igualment disponible en els mencionats Servicis Territorials.
  
- Quant a la producció de residus perillosos (p.ex. els olis usats de lubricants del càrter del motor) l'empresa ha d'inscriure's en el Registre de Xicotets Productors de Residus ja que produïx menys de 10 Tm/any. No obstant això, si la producció total de residus perillosos fóra superior a les 10 Tm/any, hauran de sol·licitar la pertinent autorització administrativa en la Conselleria de Medi Ambient. Els residus generats, necessàriament han d'entregar-se a un Gestor Autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient.
  
- Quant al Programa de Vigilància Ambiental de les emissions a l'atmosfera i del soroll ambiental, entenem que hauria de constar de:
  
- Mesuraments de les emissions de SO2, NO, NO2, CO, i CO2, realitzades per una entitat col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada 3 anys.
  
- Mesuraments d'autocontrol de les emissions de NO2 i CO realitzades per un centre qualificat o per la pròpia empresa una vegada a l'any.
  
- Mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la de l'activitat i en l'interior de vivendes o instal·lacions pròximes o confrontants realitzades per una entitat col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada tres anys.
  
- Mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la de l'activitat realitzades una vegada a l'any per un centre qualificat o per la pròpia empresa.
  
- El Programa de Vigilància Ambiental de les emissions a l'atmosfera haurà de realitzar-se en tots i cada u dels focus. No obstant això, l'autocontrol podrà disminuir la seua freqüència en els focus que habitualment no funcionen (p.ex. ximenera de bypass) i haurà de realitzar-se dels focus que realitzen efectivament i habitualment l'abocament.
  
- Les ximeneres d'emissió de contaminants hauran de disposar d'orificis que possibiliten la presa de mostres dels paràmetres contaminants en l'emissió i accessibilitat als mateixos per mitjà d'una estructura fixa, segons s'indica en l'Ordre de 18 d'octubre de 1976. Quant a l'alçària de les ximeneres calculades, deuria revisar-se prenent en compte les altures dels edificis pròxims i confrontants de manera que no existisca dispersió insuficient.
  
Anàlisi de les al·legacions
  
En l'Informe remés per la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç consta que no s'ha presentat cap al·legació al projecte.
  
Atés que el projecte examinat constituïx un dels supòsits fàctics en què resulta preceptiva la formulació d'una Declaració d'Impacte Ambiental, prèvia a la resolució administrativa que s'adopte per a l'aprovació definitiva d'aquell, segons es desprenen de l'art. 5t de la Llei d'Impacte Ambiental i concordants del seu Reglament.
  
Atés que en l'expedient s'han observat els tràmits previstos en el Decret 162/90, del 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental; en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana i en les altres disposicions que se li apliquen.
  
Atés que l'article quint de la Llei 2/1989 atribuïx la competència a l'Òrgan Ambiental, per a la Declaració d'Impacte Ambiental dels projectes a què s'aplique esta Llei.
  
Atés que el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, aprovat per mitjà de Decret 90/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, atribuïx a la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi la competència sobre l'avaluació de l'impacte ambiental.
  
Per tot això, en ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, resolc:
  
Primer
  
Formular amb caràcter favorable, als sols efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, la present Declaració d'Impacte Ambiental sobre el projecte d'Instal·lació de Planta de Cogeneració en l'Hospital ?La Plana?, en el terme municipal de Vila Real (Castelló), el promotor del qual és la Conselleria de Sanitat i Consum, sempre que el mateix es desenvolupe d'acord amb el que establix la documentació presentada i en l'apartat segon de la present resolució.
  
Segon
  
Com a condicions addicionals a complir s'establixen les següents:
  
1. L'activitat haurà de disposar d'un llibre de registre per cada u dels focus emissors de contaminants (per cada ximenera) segons el model que apareix en l'Annex IV de l'Ordre de 18 d'octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera, on han d'anotar-se tots els mesuraments periòdics d'autocontrol de les emissions a l'atmosfera. El llibre de registre es troba disponible en els Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient. Així mateix hauran de presentar correctament l'adaptació de l'enquesta que apareix en l'Annex V de la mencionada Ordre, la qual es troba igualment disponible en els mencionats Servicis Territorials.
  
2. En compliment de la legislació vigent, el productor de residus tòxics i perillosos deurà, en funció de la quantitat generada anualment, bé sol·licitar la seua inscripció en el registre de xicotets productors (menys de 10 tones/any), bé sol·licitar autorització per a la producció de residus tòxics i perillosos (més de 10 tones/any), comprometent-se en qualsevol cas a entregar els dits residus als gestors autoritzats apropiats en funció del tipus generat, cuidant en tot moment del correcte emmagatzemament i etiquetatge dels mateixos.
  
3. En relació amb el Programa de Vigilància Ambiental, s'atendran, com a mínim, les emissions atmosfèriques i el nivell de soroll ambiental generat, segons allò que s'ha descrit a continuació:
  
- Es realitzaran mesuraments de les emissions de SO2, NO, NO2 CO i CO2, a través d'una entitat col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada tres anys.
  
- Es realitzaran mesuraments d'autocontrol de les emissions de NO2 i CO, efectuades per un centre qualificat o per la pròpia empresa una vegada a l'any.
  
- Es realitzaran mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la o activitat i en l'interior de les vivendes o instal·lacions pròximes o confrontants, a través d'una entitat col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada tres anys.
  
- Es realitzaran mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la de l'activitat, efectuades per un centre qualificat o per la pròpia empresa una vegada a l'any.
  
Els resultats obtinguts dels controls efectuats i el dictamen donat per l'O.C.A o laboratori autoritzat relatiu a la suficiència de les mesures correctores de la contaminació projectades seran remesos a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental d'esta Conselleria.
  
4. Les ximeneres d'emissió de contaminants hauran de disposar d'orificis que possibiliten la presa de mostres dels paràmetres contaminants en l'emissió i accessibilitat als mateixos per mitjà d'una estructura fixa, segons s'indica en l'Orde de 18 d'octubre de 1976. Quant a l'alçària de les ximeneres calculades, deuria revisar-se prenent en compte les altures dels edificis pròxims i confrontants de manera que no existisca dispersió insuficient.
  
Tercer
  
Notificar als interessats que contra la present resolució, per no ser un acte definitiu en via administrativa, no cap cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que en defensa del seu dret estimen pertinents.
  
Quart
  
Publicar la present Declaració d'Impacte Ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la forma reglamentària, d'acord al que disposa l'article 28 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.
  
València, 22 de febrer de 2000.- La directora general de Planificació i Gestió del Medi: Amparo Monrós Chancosa.
  
Declaració d'impacte ambiental
  
Vist l'expedient 427/99-AIA sobre Projecte de Desgasificació i Valoració Energètica del Biogàs de l'Abocador de Basseta Blanca, situat en el terme municipal de Riba-roja del Túria (València), el promotor del qual és Invitem Mediterrània, SA, i basant-se en les consideracions següents:
  
Consideracions prèvies
  
Objecte del projecte
  
La proposta presentada pretén desgasificar i valorar energèticament el biogás que es produïx al si del cos de residus depositat en l'abocador de Basseta Blanca. Dins del procés descrit trobem l'autogeneració elèctrica, és a dir, la producció d'energia elèctrica a partir del biogàs recuperat per mitjà de grups motogeneradors de combustió interna, que és, al cap i a la fi, el verdader objecte d'esta declaració.
  
Enquadrament territorial
  
El projecte se centra en l'abocador de Basseta Blanca, situat al sud del terme municipal de Riba-roja del Túria, en la província de València. Els motors de combustió s'ubiquen en una àrea industrial.
  
En general, podem dir que la distància al nucli de població més pròxim (Loriguilla, situat al sud de l'actuació) és de 2 km., mentre que la vivenda més pròxima apareix a 600 m.
  
Característiques naturals del territori
  
L'extracció del biogás es realitza en l'interior de l'abocador de Basseta Blanca, que es compon essencialment de residus sòlids urbans i de rebutjos procedents de la planta pròxima de FERVASA, havent-se depositat 2,7 milions de tones de residus entre els anys 1986 i 1996. L'abocador es troba actualment clausurat per decisió administrativa.
  
La zona no pareix tindre, com es pot apreciar, cap valor ecològic a preservar.
  
Els motogeneradors es localitzen en una àrea industrial, per la qual cosa tampoc no presenten, en principi, rellevància ambiental.
  
Anàlisi de l'estudi d'impacte ambiental
  
En compliment de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei anteriorment citada, es redacta el present Estudi d'Impacte Ambiental (EIA), quedant exposats tant els seus objectius com la metodologia a seguir i el marc jurídic aplicable.
  
L'Estudi presentat analitza les quatre fases en què es pot dividir el projecte, sent d'aplicació la present declaració al relatiu a la tercera fase ?Autogeneració elèctrica?.
  
En la dita fase es contempla la instal·lació de dos motors que generaran, cada u d'ells, 991 kWe, treballant en paral·lel respecte de la xàrcia elèctrica i subministrant a esta 1982 kWe una vegada s'haja transformat a alta tensió. Es preveu situar un tercer motor en una segona fase, de la mateixa potència unitària que els anteriors.
  
Els factors mediambientals a tindre en compte s'arrepleguen en el propi estudi, citant-se les emissions atmosfèriques contaminants, la producció de soroll i les vibracions.
  
A estos factors cabria afegir la generació de residus tòxics i perillosos com són els olis de refrigeració dels motors.
  
Respecte a les emissions atmosfèriques, es veuen molt reduïdes pel tipus de combustible empleat, sense perjuí de la realització dels controls pertinents, però sempre amb valors inferiors a què produïx el propi abocador clausurat.
  
La contaminació acústica pareix controlada en certa mesura per les especificacions del propi fabricant dels equips motogeneradors, que assegura uns nivells màxims de 68 dB a 10 metres de distància. Açò no lleva que es deguen introduir les mesures protectores i correctores necessàries en el cas que els dits nivells suposen molèsties.
  
El capítol de les vibracions pareix també resolt per les mesures que incorpora la pròpia instal·lació dels equips, així com per la considerable distància a punts susceptibles de ser molestats.
  
L'estudi, no obstant, deixa de costat temes que s'arrepleguen en la legislació vigent i que per tant són d'obligat compliment, sobretot quant al disseny de les ximeneres d'evacuació de gasos i gestió de residus tòxics. Manca, a més, d'un Programa de Vigilància Ambiental que assegure la continuïtat dels nivells d'emissió atmosfèrica i acústica.
  
Tramitació administrativa i anàlisi de les al·legacions
  
En data 7 de juliol de 1999, la Direcció General de Qualitat Ambiental va remetre a este Servici els exemplars del Projecte i l'Estudi d'Impacte Ambiental.
  
En data 23 de juliol de 1999 es va sol·licitar consulta al Servici de Residus i Contaminació amb l'objecte que donara a conéixer les al·legacions, propostes i indicacions que considerara oportunes.
  
En data 20 de setembre de 1999 es va sol·licitar consulta Ajuntament de Riba-roja del Túria amb l'objecte que donara a conéixer les al·legacions, propostes i indicacions que considerara oportunes.
  
En data 21 d'octubre de 1999 es va rebre de la Secció de Gestió i Disciplina Urbanística la diligència referent al període d'informació pública duta a terme amb l'objecte d'aconseguir la declaració d'interés comunitari. Així va quedar reflectit en el B.O.P. de 10 de setembre de 1999, sense que es presentara cap al·legació en aquell Servici.
  
En data 25 d'octubre de 1999 es va rebre de la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental l'informe del Servici de Residus i Contaminació, recomanant tindre en compte els aspectes següents:
  
- L'activitat a desenrotllar en el projecte presentat consistix en l'extracció de biogás de l'abocador segellat i el seu aprofitament energètic per a la producció d'energia elèctrica. Per tant, constituïx una operació de valoració de residus (R1 Utilització principal com a combustible o com un altre mitjà de generar energia), que d'acord amb l'article 1.1 queda sotmesa a autorització administrativa per l'òrgan ambiental competent.
  
- L'oli de lubricació usat en els motors de combustió interna, així com la resta de residus tòxics i perillosos generats en l'explotació de l'activitat han de ser entregats a empreses gestores autoritzades, d'acord amb el Reial Decret 833/88, Reglament per a l'execució de la Llei 20/86, Bàsica de residus tòxics i perillosos, i la resta de legislació posterior.
  
- Com a productor de residus tòxics i perillosos, i d'acord amb la legislació corresponent, l'empresa queda obligada a inscriure's en el registre de xicotets productors de residus tòxics i perillosos, o si és procedent, a sol·licitar l'autorització com a gran productor, presentant la preceptiva declaració anual.
  
- L'empresa haurà d'aportar Programa de Vigilància Ambiental, en el que s'hauran d'especificar els tipus i periodicitat dels controls a realitzar:
  
- Respecte de les emissions a l'atmosfera, que haurien d'efectuar-se com correspon a una activitat classificada en el grup B (una vegada cada 3 anys i a la posada en marxa), per una Entitat Col·laboradora de l'administració, d'acord amb el que establix el Decret 833/75, seria aconsellable realitzar mesuraments periòdics per centre qualificat o per la pròpia empresa una vegada a l'any i a la posada en marxa de la instal·lació, de CO, NO2, NO, SO2 i SH2.
  
- També seria aconsellable que es duguera a terme un mesurament del soroll ambiental en la parcel·la de l'activitat i en l'interior de les vivendes o instal·lacions pròximes o confrontants realitzades per una Entitat Col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada tres anys, així com mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la de l'activitat realitzades per in ceptre qualificat o per l'empresa una vegada cada any. Entenem que els nivells de recepció externs haurien de ser:
  
Ús dominant Dia Nit
  
Residencial unifamiliar 50 dB(A) 40 dB(A)
  
Industrial 70 dB(A) 60 dB(A)
  
- Les ximeneres d'evacuació de gasos hauran de disposar de l'adequat orifici per a la realització de les preses de mostres, a fi d'efectuar els mesuraments de control de les emissions exigides en la normativa. Així mateix, hauran de disposar d'una infraestructura fixa i segura que permeta l'accés als orificis amb els equips de mesura. L'alçària d'estes s'adequarà a allò que s'ha dictat per l'Orde de 18 d'octubre de 1976, tenint en compte la no presència d'obstacles laterals que dificulten la dispersió del plomall.
  
- L'activitat haurà de disposar d'un llibre de registre per cada u dels focus emissors de contaminants (per cada ximenera) segons el model que apareix en l'Annex IV de l'Orde de 18 d'octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera, on han d'anotar-se tots els mesuraments periòdics d'autocontrol de les emissions a l'atmosfera. El llibre de registre es troba disponible en els Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient. Així mateix hauran de presentar correctament l'adaptació de l'enquesta que apareix en l'Annex V de la mencionada Orde, la qual es troba igualment disponible en els mencionats Servicis Territorials.
  
- Quant a límits d'emissió, els gasos d'escape que isquen per la ximenera, independentment del nombre de motors que es trobe en funcionament, hauran de complir el que establix el Decret 833/75. Per a les instal·lacions de combustió industrial, utilitzant gas natural, els límits haurien de ser:
  
- Opacitat: 2 (Bacharach) i 1 (Ringlemann)
  
- SO2, des de l'any 1980, 850 mg/Nm³
  
- CO, 500 ppm
  
- Nox, 300 ppm
  
En este sentit hauria de prestar-se especial atenció a la composició de SH2 en el biogás i els seus possibles efectes en la combustió dels motors, adoptant les mesures correctores corresponents per a respectar els límits marcats per al SO2.
  
En data 9 de novembre es va rebre sol·licitud d'informe per part de la Secció de Gestió i Disciplina Urbanística amb relació a la sol·licitud de declaració d'interés comunitari de l'explotació de biogás de l'abocador Basseta Blanca.
  
En data 11 de novembre de 1999 es va rebre la contestació de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, on s'informava de la situació urbanística de l'emplaçament (Sòl No Urbanitzable Comú de Grau 0) i dels usos permesos en este segons les Ordenances Municipals, sense que s'observe cap inconvenient respecte d'això.
  
En data 13 de desembre de 1999 es va remetre contestació a la Secció de Gestió i Disciplina Urbanística, informant que ja que la Valoració energètica del biogás, segons projecte, es realitzava per mitjà de la instal·lació d'una Planta de Cogeneració, és el projecte de cogeneració el que es trobava sotmés a Declaració d'Impacte Ambiental, Annex I Pto. 2 apartat f, del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, havent-se iniciat expedient d'impacte ambiental d'este i estant a l'espera que l'òrgan substantiu - Servici Territorial d'Indústria i Energia - remetera els resultats de l'exposició pública de l'Estudi d'Impacte Ambiental.
  
En data 26 de gener del 2000 es va rebre del Servici Territorial d'Indústria i Energia còpia del projecte tècnic, Estudio d'Impacte Ambiental i resultat del període d'informació pública. En el dit informe queda reflectit que es va anunciar l'exposició pública de la documentació presentada en el B.O.P. núm. 291 de 8 de desembre de 1999, sense que s'hagueren presentat al·legacions respecte d'això.
  
Atés que el projecte examinat constituïx un dels supòsits fàctics en què resulta preceptiva la formulació d'una Declaració d'Impacte Ambiental, prèvia a la resolució administrativa que s'adopte per a l'aprovació definitiva d'aquell, segons es desprenen de l'art. 5t de la Llei d'Impacte Ambiental i concordants del seu Reglament.
  
Atés que en l'expedient s'han observat els tràmits previstos en el Decret 162/90, del 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental; en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana i en les altres disposicions que se li apliquen.
  
Atés que l'article quint de la Llei 2/1989 atribuïx la competència a l'Òrgan Ambiental, per a la Declaració d'Impacte Ambiental dels projectes a què s'aplique esta Llei.
  
Atés que el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, aprovat per mitjà de Decret 90/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, atribuïx a la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi la competència sobre l'avaluació de l'impacte ambiental.
  
Per tot això, en ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, resolc:
  
Primer
  
Formular amb caràcter favorable, als sols efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, la present Declaració d'Impacte Ambiental sobre el projecte de Desgasificació i Valoració del Biogás de l'Abocador ?Basseta Blanca?, en el terme municipal de Riba-roja del Túria (València), el promotor del qual és Invitem Mediterrània, SL, sempre que el mateix es desenvolupe d'acord amb el que establix la documentació presentada i en l'apartat segon de la present resolució.
  
Segon
  
Com a condicions addicionals a complir s'establixen les següents:
  
1. L'oli de lubricació usat en els motors de combustió interna, així com la resta de residus tòxics i perillosos generats en l'explotació de l'activitat han de ser entregats a empreses gestores autoritzades, d'acord amb el Reial Decret 833/88, Reglament per a l'execució de la Llei 20/86, Bàsica de residus tòxics i perillosos, i la resta de legislació posterior.
  
2. En compliment de la legislació vigent, el productor de residus tòxics i perillosos deurà, en funció de la quantitat generada anualment, bé sol·licitar la seua inscripció en el registre de xicotets productors (menys de 10 Tm/any), bé sol·licitar autorització per a la producció de residus tòxics i perillosos (més de 10 Tm/any), comprometent-se en qualsevol cas a entregar els dits residus als gestors autoritzats apropiats en funció del tipus generat, cuidant en tot moment del correcte emmagatzemament i etiquetatge dels mateixos.
  
3. En relació amb el Programa de Vigilància Ambiental, s'atendran, com a mínim, les emissions atmosfèriques i el nivell de soroll ambiental generat, segons allò que s'ha descrit a continuació:
  
- Es realitzaran mesuraments de les emissions de SO2, NO, NO2 CO i CO2, a través d'una entitat col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada tres anys.
  
- Es realitzaran mesuraments d'autocontrol de les emissions de NO2 i CO, efectuades per un centre qualificat o per la pròpia empresa una vegada a l'any.
  
- Es realitzaran mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la o activitat i en l'interior de les vivendes o instal·lacions pròximes o confrontants, a través d'una entitat col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada tres anys.
  
- Es realitzaran mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la de l'activitat, efectuades per un centre qualificat o per la pròpia empresa una vegada a l'any.
  
- Els nivells de recepció externs haurien de ser:
  
Ús dominant Dia Nit
  
Residencial unifamiliar 50 dB(A) 40 dB(A)
  
Industrial 70 dB(A) 60 dB(A)
  
Els resultats obtinguts dels controls efectuats i el dictamen donat per l'O.C.A. o laboratori autoritzat relatiu a la suficiència de les mesures correctores de la contaminació projectades seran remesos a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental d'esta Conselleria.
  
4. Les ximeneres d'evacuació de gasos hauran de disposar de l'adequat orifici per a la realització de les preses de mostres, a fi d'efectuar els mesuraments de control de les emissions exigides en la normativa. Així mateix, hauran de disposar d'una infraestructura fixa i segura que permeta l'accés als orificis amb els equips de mesura. L'alçària d'estes s'adequarà a allò que s'ha dictat per l'Orde de 18 d'octubre de 1976, tenint en compte la no presència d'obstacles laterals que dificulten la dispersió del plomall.
  
5. L'activitat haurà de disposar d'un llibre de registre per cada u dels focus emissors de contaminants (per cada ximenera) segons el model que apareix en l'Annex IV de l'Orde de 18 d'octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera, on han d'anotar-se tots els mesuraments periòdics d'autocontrol de les emissions a l'atmosfera. El llibre de registre es troba disponible en els Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient. Així mateix hauran de presentar correctament l'adaptació de l'enquesta que apareix en l'Annex V de la mencionada Orde, la qual es troba igualment disponible en els mencionats Servicis Territorials.
  
6. Quant a límits d'emissió, els gasos de fuga que isquen per la ximenera, independentment del nombre de motors que es trobe en funcionament, hauran de complir el que establix el Decret 833/75. Per a les instal·lacions de combustió industrial, utilitzant gas natural, els límits haurien de ser:
  
- Opacitat: 2 (Bacharach) i 1 (Ringlemann)
  
- SO2, des de l'any 1980, 850 mg/Nm³
  
- CO, 500 ppm
  
- Nox, 300 ppm
  
En este sentit hauria de prestar-se especial atenció a la composició de SH2 en el biogás i els seus possibles efectes en la combustió dels motors, adoptant les mesures correctores corresponents per a respectar els límits marcats per al SO2.
  
Tercer
  
Notificar als interessats que contra la present resolució, per no ser un acte definitiu en via administrativa, no cap cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que en defensa del seu dret estimen pertinents.
  
Quart
  
Publicar la present Declaració d'Impacte Ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la forma reglamentària, d'acord al que disposa l'article 28 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.
  
València, 22 de febrer de 2000.- La directora general de Planificació i Gestió del Medi: Amparo Monrós Chancosa.
  
Declaració d'impacte ambiental
  
Vist l'expedient 459/99-AIA sobre Projecte d'una Planta de Cogeneració en Indústria Ceràmica en el terme municipal de L'Alcora (Castelló), el promotor del qual és Gres-Luna, SA, i basant-se en les consideracions següents:
  
Consideracions prèvies
  
Objecte del projecte
  
La planta de cogeneració proposada està formada per un motor alternatiu de combustió interna, de gas natural, per a la producció de calor i energia elèctrica. La calor recuperada s'aprofitarà per als assecadors de la indústria, mentre que l'energia elèctrica es consumirà en la pròpia fàbrica i la sobrant es vendrà a la xàrcia.
  
Amb el projecte s'oferixen avantatges a l'empresa, i en general, a la resta de la societat, ja que s'aconseguix estalvi energètic, estalvi econòmic, disminució de la dependència energètica de l'exterior i la possibilitat d'industrialitzar zones d'escassa infraestructura energètica, a més de millorar el medi ambient.
  
Enquadrament territorial
  
La planta de Gres-Luna es troba ubicada en els terrenys de la factoria del mateix nom, situades en la carretera Castelló - Terol, en el punt quilomètric 22, en el terme municipal de L'Alcora, província de Castelló.
  
Característiques naturals del territori
  
La zona de localització és de caràcter industrial, si bé és cert que en els voltants hi ha cultius agrícoles, principalment tarongers, i zona muntanyosa amb pins i matolls. La importància de conservació de l'entorn és, sens dubte, gran, però la implantació de la planta proposada no pareix una amenaça per a l'entorn en cap cas.
  
Notar que les zones de vivendes més pròximes se situen a 500 metres de la instal·lació, per la qual cosa el risc de molèsties, sobretot per contaminació acústica, és despreciable.
  
Anàlisi de l'estudi d'impacte ambiental
  
En compliment de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei anteriorment citada, es redacta el present Estudi d'Impacte Ambiental (EIA), quedant exposats tant els seus objectius com la metodologia a seguir i el marc jurídic aplicable.
  
L'Estudi d'Impacte Ambiental descriu molt encertadament la classificació de l'activitat dins del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants i considera les obligacions legals associades.
  
Seguidament exposa les consideracions inicials i els antecedents, analitzant les alternatives viables i descrivint les instal·lacions després de justificar l'elecció final.
  
Se citen també els residus, abocaments i emissions que comporta l'activitat, establint una relació amb l'estat ambiental actual i identificant els agents impactats.
  
Es valoren llavors els impactes sobre l'aigua, l'atmosfera, l'energia primària, la utilitzacions d'olis i l'emissió de sorolls, considerant l'impacte general com a positiu per les millores que aporta respecte d'altres sistemes de generació d'energia i la poca repercussió sobre el medi ambient.
  
A continuació se citen les mesures correctores sobre les emissions i la protecció acústica, adjuntant un elaborat Programa de Vigilància Ambiental i justificant la necessitat del Llibre de Registre dels Mesuraments d'Emissió de Contaminants a l'Atmosfera en els Processos Industrials, on s'arrepleguen tota l'anàlisi d'autocontrol.
  
Finalment, s'aporta un annex amb els càlculs justificatius del projecte.
  
Tramitació administrativa i anàlisi de les al·legacions
  
En data 26 de juliol de 1999, el Servici Territorial d'Indústria i Energia va remetre a la Conselleria de Medi Ambient els exemplars del Projecte i de l'Estudi d'Impacte Ambiental, quedant a l'espera de la còpia de la publicació i certificat de no al·legacions si corresponguera.
  
En data 30 de juliol de 1999 es va sol·licitar consulta al Servici de Residus i Contaminació amb l'objecte que donara a conéixer les al·legacions, propostes i indicacions que considerara oportunes.
  
En data 2 d'agost de 1999 es va sol·licitar consulta a l'Ajuntament de L'Alcora amb l'objecte que donara a conéixer les al·legacions, propostes i indicacions que considerara oportunes, incloent la situació urbanística de la ubicació, condicionants de l'ordenances i informació sobre la llicència d'activitat de la indústria.
  
En data 20 de setembre de 1999 es va rebre de la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental l'informe del Servici de Residus i Contaminació, recomanant tindre en compte els aspectes següents:
  
- L'activitat haurà de disposar d'un llibre de registre per cada u dels focus emissors de contaminants (per cada ximenera) segons el model que apareix en l'Annex IV de l'Orde de 18 d'octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera, sonde han d'anotar-se tots els mesuraments periòdics d'autocontrol de les emissions a l'atmosfera. El llibre de registre es troba disponible en els Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient. Així mateix hauran de presentar correctament l'adaptació de l'enquesta que apareix en l'Annex V de la mencionada Orde, la qual es troba igualment disponible en els mencionats Servicis Territorials.
  
- Quant a la producció de residus l'empresa ha d'inscriure's en el Registre de Xicotets Productors de Residus ja que produïx menys de 10 Tm/any. Els residus generats, necessàriament han d'entregar-se a un Gestor Autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient.
  
- Quant al Programa de Vigilància Ambiental de les emissions a l'atmosfera i del soroll ambiental, entenem que hauria de constar de:
  
- Mesuraments de les emissions de SO2, NO, NO2, CO, i CO2, realitzades per una entitat col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada 3 anys.
  
- Mesuraments d'autocontrol de les emissions de NO2 i CO realitzades per un centre qualificat o per la pròpia empresa una vegada a l'any.
  
- Mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la de l'activitat i en l'interior de vivendes o instal·lacions pròximes o confrontants realitzades per una entitat col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada tres anys.
  
- Mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la de l'activitat realitzades una vegada a l'any per un centre qualificat o per la pròpia empresa.
  
- El Programa de Vigilància Ambiental de les emissions a l'atmosfera haurà de realitzar-se en tots i cada u dels focus. No obstant això, l'autocontrol podrà disminuir la seua freqüència en els focus que habitualment no funcionen (p.ex. ximenera de bypass) i haurà de realitzar-se dels focus que realitzen efectivament i habitualment l'abocament.
  
- Les ximeneres d'emissió de contaminants hauran de disposar d'orificis que possibiliten la presa de mostres dels paràmetres contaminants en l'emissió i accessibilitat als mateixos per mitjà d'una estructura fixa, segons s'indica en l'Orde de 18 d'octubre de 1976. Quant a l'alçària de les ximeneres calculades, deuria revisar-se prenent en compte les alçàries dels edificis pròxims i confrontants de manera que no existisca dispersió insuficient.
  
En data 7 d'octubre de 1999 es va rebre en este Servici el Certificat del període d'informació pública, segons BOP núm. 101, de 19 d'agost de 1999, i de la no-existència d'al·legacions en el període establit a l'efecte, expedit pel Servici Territorial d'Indústria i Energia de Castelló.
  
Atés que el projecte examinat constituïx un dels supòsits fàctics en què resulta preceptiva la formulació d'una Declaració d'Impacte Ambiental, prèvia a la resolució administrativa que s'adopte per a l'aprovació definitiva d'aquell, segons es desprenen de l'art. 5t de la Llei d'Impacte Ambiental i concordants del seu Reglament.
  
Atés que en l'expedient s'han observat els tràmits previstos en el Decret 162/90, del 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental; en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana i en les altres disposicions que se li apliquen.
  
Atés que l'article quint de la Llei 2/1989 atribuïx la competència a l'Òrgan Ambiental, per a la Declaració d'Impacte Ambiental dels projectes a què s'aplique esta Llei.
  
Atés que el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, aprovat per mitjà de Decret 90/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, atribuïx a la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi la competència sobre l'avaluació de l'impacte ambiental.
  
Per tot això, en ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, resolc:
  
Primer
  
Formular amb caràcter favorable, als sols efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, la present Declaració d'Impacte Ambiental sobre el projecte de Planta de Cogeneració per a Indústria Ceràmica en el terme municipal de L'Alcora (Castelló), el promotor del qual és Gres-Luna, SA., sempre que el mateix es desenvolupe d'acord amb el que establix la documentació presentada i en l'apartat segon de la present resolució.
  
Segon
  
Com a condicions addicionals a complir s'establixen les següents:
  
1. S'haurà de presentar correctament l'adaptació de l'enquesta que apareix en l'Annex V de l'Orde de 18 d'octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera, la qual es troba disponible en els Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
  
2. Quant al Programa de Vigilància Ambiental de les emissions a l'atmosfera i del soroll ambiental, entenem que hauria de constar de:
  
- Mesuraments de les emissions de SO2, NO, NO2, CO, i CO2, realitzades per una entitat col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada 3 anys.
  
- Mesuraments d'autocontrol de les emissions de NO2 i CO realitzades per un centre qualificat o per la pròpia empresa una vegada a l'any.
  
- Mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la de l'activitat i en l'interior de vivendes o instal·lacions pròximes o confrontants realitzades per una entitat col·laboradora de l'administració a la posada en marxa i cada tres anys.
  
- Mesuraments del soroll ambiental en la parcel·la de l'activitat realitzades una vegada a l'any per un centre qualificat o per la pròpia empresa.
  
3. El Programa de Vigilància Ambiental de les emissions a l'atmosfera haurà de realitzar-se en tots i cada u dels focus. No obstant això, l'autocontrol podrà disminuir la seua freqüència en els focus que habitualment no funcionen (p.ex. ximenera de bypass) i haurà de realitzar-se dels focus que realitzen efectivament i habitualment l'abocament.
  
Tercer
  
Notificar als interessats que contra la present resolució, per no ser un acte definitiu en via administrativa, no cap cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que en defensa del seu dret estimen pertinents.
  
Quart
  
Publicar la present Declaració d'Impacte Ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la forma reglamentària, d'acord al que disposa l'article 28 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.
  
València, 22 de febrer de 2000.- La directora general de Planificació i Gestió del Medi: Amparo Monrós Chancosa.
  
Declaració d'impacte ambiental
  
Vist l'expedient 487/99-AIA sobre Projecte d'una Planta de Cogeneració en Indústria de Pells en el terme municipal de Nules (Castelló), el promotor del qual és FIV-Nules, SL, i basant-se en les consideracions següents:
  
Consideracions prèvies
  
Objecte del projecte
  
La planta de cogeneració proposada està formada per dos motogeneradors de combustió interna, de gas natural, per a la producció de calor i energia elèctrica. La calor recuperada s'aprofitarà per a produir vapor necessari en el procés industrial. L'aigua calenta de refrigeració del motor s'utilitza per a l'obtenció d'aigua freda per mitjà d'una màquina d'absorció.
  
Enquadrament territorial
  
La planta de FIV-Nules es troba ubicada en els terrenys pròxims a la factoria de Curtidos Nules, SA, situada en el Camí Aseit s/n, en el terme municipal de Nules, província de Castelló. La dita localització està pròxima al traçat de l'autopista A-7.
  
Característiques naturals del territori
  
No apareixen reflectides en l'Estudi d'Impacte Ambiental, probablement per entendre que al situar-se dins d'un polígon industrial no són rellevants per a l'obtenció de la preceptiva Declaració d'Impacte Ambiental. No obstant, este criteri no apareix exposat en la documentació presentada, quedant injustificada la no presència d'aquelles.
  
Notar que les zones de vivendes més pròximes se situen a 500 metres de la instal·lació, per la qual cosa el risc de molèsties, sobretot per contaminació acústica, és despreciable, i que la instal·lació es realitzarà en l'interior del complex industrial sense necessitat d'alterar un altre tipus de sòl.
  
Anàlisi de l'estudi d'impacte ambiental
  
En compliment de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei anteriorment citada, es redacta el present Estudi d'Impacte Ambiental (EIA), quedant exposats tant els seus objectius com la metodologia a seguir i el marc jurídic aplicable.
  
L'Estudi descriu amb certa profunditat els aspectes tècnics de la instal·lació i funcionament de la planta de cogeneració dins de l'apartat relatiu al projecte tècnic, considerant encertadament la classificació de l'activitat com a grup B dins del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants i assumint les obligacions legals associades.
  
Seguidament exposa les accions i elements susceptibles de produir impacte ambiental, tant en la fase de realització com en la de funcionament, on poden vore's afectats el paisatge i l'ambient atmosfèric (emissió de residus, gasos i sorolls).
  
Queden exposades llavors els avantatges dels sistemes de cogeneració que posseïxen gas natural com a combustible, sempre que es prenguen les adequades mesures correctores per a minimitzar l'impacte ambiental, tal com arreplega l'estudi.
  
Així, es contempla la inscripció de l'activitat en el Registre de Xicotets Productors de Residus Tòxics i Perillosos segons el RD 833/88 i es gestiona la producció d'olis usats. Esta intenció haurà d'estendre's a la resta de residus generats per l'activitat industrial, no sols als generats per la planta de cogeneració.
  
Se citen al seu torn els nivells d'emissió atmosfèrica de l'equip elegit, comprovant que en tots els casos són inferiors als màxims exigits per la llei i establint un programa de mesuraments en el temps.
  
La contaminació acústica pareix prou tractada, i més si tenim en compte que les vivendes més pròximes es troben a 500 metres de distància. Açò no eximix dels preceptius controls de nivells sonors.
  
A continuació es justifica l'elecció de les alçàries de les ximeneres segons el que disposa l'Orde de 18 d'octubre de 1976.
  
L'anàlisi de les alternatives se centra en la possibilitat d'utilitzar equips de cogeneració amb un altre tipus de combustible, opcions que es desestimen pels majors índexs contaminants. Hi ha altres avantatges que no apareixen exposades.
  
Finalment es conclou sobre la no-existència d'efectes que pogueren arribar a modificar negativament les condicions mediambientals, i se adjunta a més l'enquesta nacional sobre contaminació atmosfèrica i una sèrie de plans.
  
Observar que l'Estudi manca de Programa de Vigilància Ambiental com tal, si bé arreplega alguns aspectes sobre els controls periòdics a realitzar.
  
Tramitació administrativa i anàlisi de les al·legacions
  
En data 5 d'agost de 1999, el Servici Territorial d'Indústria i Energia va remetre a la Conselleria de Medi Ambient els exemplars del Projecte i de l'Estudi d'Impacte Ambiental, quedant a l'espera de la còpia de la publicació i certificat de no al·legacions si corresponguera.
  
En data 9 de setembre de 1999 es va sol·licitar consulta al Servici de Residus i Contaminació amb l'objecte que donara a conéixer les al·legacions, propostes i indicacions que considerara oportunes.
  
En data 18 d'octubre de 1999 es va rebre en este Servici el Certificat del període d'informació pública, segons BOP núm. 109, de 7 de setembre de 1999, i de la no-existència d'al·legacions en el període establit a l'efecte, expedit pel Servici Territorial d'Indústria i Energia de Castelló.
  
En data 28 d'octubre de 1999 es va rebre de la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental l'informe del Servici de Residus i Contaminació, recomanant tindre en compte els aspectes següents:
  
- L'oli de lubricació usat, i la resta de residus tòxics i perillosos generats en la indústria han de ser entregats a empreses gestores autoritzades, d'acord amb el RD 833/88, Reglament per a li execució de la Llei 20/86, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.
  
- Com a productor de residus tòxics i perillosos, i d'acord amb la legislació vigent, l'empresa queda obligada a inscriure's en el Registre de Xicotets Productors de Residus Tòxics i Perillosos, o si és procedent, sol·licitar l'autorització com a gran productor, presentant la preceptiva declaració anual.
  
- L'empresa haurà d'aportar Programa de Vigilància Ambiental, en el que s'hauran d'especificar els tipus i periodicitat de controls a realitzar de les emissions a l'atmosfera, que hauran d'efectuar-se com a mínim una vegada a l'any, per una Entitat Col·laboradora de l'administració, d'acord amb el que establix el Decret 833/75, sent els resultats remesos a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental.
  
- Les ximeneres d'evacuació de gasos hauran de disposar de l'adequat orifici per a la realització de les preses de mostres, a fi d'efectuar els mesuraments de control de les emissions exigides en la normativa. Així mateix hauran de disposar d'una infraestructura fixa i segura que permeta l'accés als orificis. L'alçària d'estes s'adequarà a allò que s'ha dictat per l'Orde de 18 d'octubre de 1976, tenint en compte la no presència d'obstacles que dificulten la dispersió del plomall.
  
- L'activitat sotmesa a estudi haurà de disposar d'un llibre de registre per cada u dels focus emissors de contaminants segons el model que apareix en l'Annex IV de l'Orde de 18 d'octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera, on han d'anotar-se tots els mesuraments periòdics d'autocontrol de les emissions a l'atmosfera. El llibre de registre es troba disponible en els Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
  
- Quant als límits d'emissió, els gasos d'escape que isquen per la ximenera, independentment del nombre de motors que es trobe en funcionament, hauran de complir el que estabix el Decret 833/75. Per a les instal·lacions de combustió industrial, utilitzant gas natural, els límits haurien de ser:
  
- Opacitat: 2 (Bacharach) i 1 (Ringlemann)
  
- SO2: des de l'any 1980, 850 mg/Nm³
  
- CO: 500 ppm
  
- Partícules en suspensió: 150 mg/Nm³
  
- Nox: 300 ppm
  
- En relació amb els límits, entenem que la dada d'emissió límit previst per al CO que figura en la pàgina 32 del Projecte d'Instal·lació de la Planta de Cogeneració pot ser una errata (950 mg/Nm³), atés que per a este mateix contaminant en la pàgina 14 de l'Estudi d'Impacte Ambiental oferix una altra dada (600 mg/Nm³), el quin deduïm que pot ser el correcte, ja que està per davall del límit indicat en el paràgraf anterior (500 ppm).
  
Atés que el projecte examinat constituïx un dels supòsits fàctics en què resulta preceptiva la formulació d'una Declaració d'Impacte Ambiental, prèvia a la resolució administrativa que s'adopte per a l'aprovació definitiva d'aquell, segons es desprenen de l'art. 5t de la Llei d'Impacte Ambiental i concordants del seu Reglament.
  
Atés que en l'expedient s'han observat els tràmits previstos en el Decret 162/90, del 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental; en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana i en les altres disposicions que se li apliquen.
  
Atés que l'article quint de la Llei 2/1989 atribuïx la competència a l'Òrgan Ambiental, per a la Declaració d'Impacte Ambiental dels projectes a què s'aplique esta Llei.
  
Atés que el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, aprovat per mitjà de Decret 90/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, atribuïx a la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi la competència sobre l'avaluació de l'impacte ambiental.
  
Per tot això, en ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, resolc:
  
Primer
  
Formular amb caràcter favorable, als sols efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, la present Declaració d'Impacte Ambiental sobre el projecte de Planta de Cogeneració per a Indústria de Pell en el terme municipal de Nules (Castelló), el promotor del qual és FIV-Nules, SL, sempre que el mateix es desenvolupe d'acord amb el que establix la documentació presentada i en l'apartat segon de la present resolució.
  
Segon
  
Com a condicions addicionals a complir s'establixen les següents:
  
1. Igual que ocorre amb l'oli de lubricació usat, la resta de residus tòxics i perillosos generats en la indústria han de ser entregats a empreses gestores autoritzades, d'acord amb el RD 833/88, Reglament per a li execució de la Llei 20/86, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.
  
2. En cas de superar les 10 Tm/any de Residus Tòxics i Perillosos, l'empresa haurà de sol·licitar l'autorització com a gran productor, presentant la preceptiva declaració anual.
  
3. L'empresa haurà d'aportar Programa de Vigilància Ambiental, en el que s'hauran d'especificar els tipus i periodicitat de controls a realitzar de les emissions a l'atmosfera, que hauran d'efectuar-se com a mínim una vegada a l'any, per una Entitat Col·laboradora de l'administració, d'acord amb el que establix el Decret 833/75, sent els resultats remesos a la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental.
  
4. Les ximeneres d'evacuació de gasos hauran de disposar d'una infraestructura fixa i segura que permeta l'accés als orificis. L'alçària d'estes s'adequarà a allò que s'ha dictat per l'Orde de 18 d'octubre de 1976, tenint en compte la no presència d'obstacles que dificulten la dispersió del plomall.
  
5. L'activitat sotmesa a estudi haurà de disposar d'un llibre de registre per cada u dels focus emissors de contaminants segons el model que apareix en l'Annex IV de l'Orde de 18 d'octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera, on han d'anotar-se tots els mesuraments periòdics d'autocontrol de les emissions a l'atmosfera. El llibre de registre es troba disponible en els Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
  
6. Quant als límits d'emissió, els gasos de fuga que isquen per la ximenera, independentment del nombre de motors que es trobe en funcionament, hauran de complir el que estabix el Decret 833/75. Per a les instal·lacions de combustió industrial, utilitzant gas natural, els límits haurien de ser:
  
- Opacitat: 2 (Bacharach) i 1 (Ringlemann)
  
- SO2: des de l'any 1980, 850 mg/Nm³
  
- CO: 500 ppm
  
- Partícules en suspensió: 150 mg/Nm³
  
- Nox: 300 ppm
  
Tercer
  
Notificar als interessats que contra la present resolució, per no ser un acte definitiu en via administrativa, no cap cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que en defensa del seu dret estimen pertinents.
  
Quart
  
Publicar la present Declaració d'Impacte Ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la forma reglamentària, d'acord al que disposa l'article 28 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4501, del 16-05-2003 (2003/5261)

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2003 de la directora general de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente por la que se ordena la parte dispositiva de las declaraciones de impacto ambiental.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4501

Fecha DOGV
:   16-05-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - E) MEDIO AMBIENTE

Número del documento
:   2003/5261

CVE


Fecha del documento
:   07-04-2003

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Nules](javascript:void(0))
    * [Alcora, l'](javascript:void(0))
    * [Vila-real](javascript:void(0))
    * [Riba-roja de Túria](javascript:void(0))
    * [vigilancia del medio ambiente](javascript:void(0))
    * [impacto ambiental](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2003 de la directora general de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente por la que se ordena la parte dispositiva de las declaraciones de impacto ambiental. [2003/5261]
  
Los artículos 4.3 y 22 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del anterior decreto, respectivamente, establecen la obligatoriedad de hacer públicas las Declaraciones de Impacto Ambiental.
  
Siguiendo dicha línea, los artículos 5.3 y 28 de la Ley 2/1989, de 3 marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, y de su Reglamento, aprobado por Decreto 162/1990, respectivamente, establecen la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones de impacto ambiental, y en particular, de publicar dicha declaración en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
En su virtud, he resuelto:
  
Artículo único
  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana las declaraciones de impacto ambiental correspondiente a los expedientes 342/99-AIA, 427/99-AIA, 459/99-AIA i 487/99-AIA que según el Reglamento aprobado por Decreto 162/1990 establece la obligatoriedad de su publicación
  
Valencia, 7 de abril de 2003.- La directora general de Planificación y Gestión del Medio: Paloma Gómez Ossorio.
  
Declaración de impacto ambiental
  
Visto el expediente 342/1999-AIA sobre el proyecto de Planta de Cogeneración a gas natural para el Hospital ?La Plana- en el término municipal de Vila Real (Castellón), cuyo promotor es la Conselleria de Sanidad y Consumo, y basándose en las siguientes consideraciones:
  
Consideraciones previas
  
Objeto del proyecto
  
Siguiendo la política establecida por la Conselleria de Sanidad y Consumo sobre ahorro energético, minimización de residuos y mejora del medio ambiente, se plantea la instalación de una ?Planta de Cogeneración- en el Hospital ?La Plana- de Vila Real, de nueva creación.
  
Se pretende aprovechar, por tanto, los excedentes energéticos de un motor de cogeneración en la producción de frío, calor y agua caliente sanitaria necesarios para el correcto funcionamiento del hospital, al mismo tiempo que se produce energía eléctrica en la planta.
  
La ?Planta de Cogeneración- consiste en la instalación de un motor GUASCOR modelo FGLD 480/55, de 700 kWe. en bornes de alternador, consumiendo como combustible gas natural. Dicho motor se encuentra interconectado con la red eléctrica, donde se cederá la energía mecánica generada después de transformarla en electricidad mediante un alternador.
  
En la misma instalación, y a través de sistemas de recuperación, se conducirá el calor residual procedente de los gases de escape a una caldera de recuperación y se generará agua caliente sobrecalentada procedente de las camisas de los motores, obteniendo así el agua caliente necesaria para abastecer a las máquinas de absorción, las cuales producirán el frío que requiera el hospital en verano o el calor de calefacción en invierno, además del agua caliente sanitaria.
  
Encuadre territorial
  
Se trata de una actuación puntual dentro de la propiedad destinada a la ubicación del Hospital ?La Plana?.
  
Dicho hospital se localiza en el sur del núcleo urbano de Vila Real, provincia de Castellón, rodeado por las carreteras que unen Nules (al oeste y al norte) y Burriana (al este) con el municipio.
  
Características naturales del territorio
  
El terreno que rodea al hospital es principalmente llano, con pequeños bancales, dominado por cultivos de secano en su mayoría, junto a algunos cítricos.
  
La flora del lugar se encuentra alterada por la influencia del hombre en sus cultivos, apareciendo, junto a las variedades de cítricos, plantas aromáticas con flores de gran colorido.
  
Las comunidades faunísticas están poco desarrolladas y no poseen un significativo valor ambiental, dado su alto nivel antropófilo y su amplia distribución. Las más abundantes son las aves y los roedores.
  
Análisis del estudio de impacto ambiental
  
En cumplimiento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley anteriormente citada, se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), quedando expuestos tanto sus objetivos como la metodología a seguir y el marco jurídico aplicable.
  
Tras describir la actuación y sus acciones derivadas, queda expuesta la relación de acciones susceptibles de producir impacto en el medio. En función de ello, se estudian las distintas alternativas y se justifica la elección definitiva, procediendo a relatar el inventario ambiental de la zona y a identificar y valorar los impactos. Por último, se establecen las medidas correctoras y protectoras necesarias así como un programa de vigilancia ambiental.
  
Las acciones relacionadas con el proyecto presentado que son susceptibles de producir impacto ambiental en el medio se pueden englobar en dos grandes grupos: las que se producen en la fase de ejecución y las que pudieran ocurrir durante la fase de funcionamiento. En este caso no cabe destacar acciones significativas, si bien se tienen en cuenta las posibles emisiones líquidas del agua de refrigeración y del aceite de lubricación, las emisiones atmosféricas y la contaminación acústica.
  
Respecto a las primeras, notar que el agua de refrigeración vertida directamente a la red de alcantarillado no supone riesgo alguno para el correcto funcionamiento de ésta, ya que en los circuitos por los que circula no existen sustancias capaces de diluirse y queda exenta de materia orgánica, metales pesados u otros compuestos tóxicos. El aceite se almacena en bidones, con electrobomba de engranajes en bancada para evitar las fugas, y se transporta a ?Planta de Proceso y Reciclado- de empresa autorizada.
  
El funcionamiento del motor con gas natural elimina la producción de SO2 y partículas sólidas, quedando las emisiones contaminantes formadas por óxidos de nitrógeno, CO2 y monóxido de carbono.
  
La contaminación acústica producida por el motor, funcionando en continuo, supone unos niveles de ruido alrededor de los 100 dB(A), por lo que es necesario tomar las medidas necesarias para atenuar este efecto. Así, el motor se encuentra en edificio aparte, alejado del hospital, siendo el nivel acústico máximo permitido en los elementos estructurales del hospital de 45 dB. Además, la sala donde se ubica el motor se aísla acústicamente.
  
A pesar de reflejar los datos técnicos de la planta a instalar, no aparece su inclusión en el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, dentro del Anexo II del Decreto 833/75.
  
Al parecer, se cumplen todas las prescripciones relativas a los niveles máximos de emisión que aparecen en los apartados 2 (Instalaciones de combustión industrial) y 27 (Actividades industriales diversas no especificadas) del Anexo IV del Decreto 833/75 y demás legislación posterior que lo modifique, siendo de aplicación además lo establecido en el Anexo I del Decreto 833/75 con relación a las inmisiones.
  
Queda igualmente justificado en el Estudio de Impacto Ambiental el cumplimiento de los niveles acústicos que aseguren la ausencia de molestias, ya que se suponen compatibles con el uso sanitario que aparece en la tabla de recomendaciones del Anexo 5 de la NBE.CA 88 para zona residencial y dormitorios, sin perjuicio de lo establecido en las normas urbanísticas municipales.
  
La producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos aparece reflejada en la documentación, citando la intervención de empresa autorizada en el proceso, pero no consta la inscripción de la empresa en el Registro de Pequeños Productores de Residuos siempre y cuando se mantengan niveles de producción inferiores a 10 Tm/año.
  
Tampoco figura comentario alguno sobre la existencia de libros de registro para cada uno de los focos emisores de contaminantes.
  
Tramitación administrativa
  
En fecha 3 de junio de 1999, la Conselleria de Sanidad y Consumo remitió a la Conselleria de Medio Ambiente el ejemplar del Estudio de Impacto Ambiental, quedando pendiente la recepción del proyecto y del certificado del periodo de exposición pública.
  
En fecha 1 de julio de 1999, los servicios territoriales de Castellón de la Conselleria de Medio Ambiente remiten a este Servicio la documentación relativa al expediente municipal y oficio de remisión del Ayuntamiento, así como el proyecto de actividad.
  
En fecha 2 de julio de 1999 se solicita consulta al Servicio de Residuos y de Contaminación para que comunique las alegaciones, propuestas o indicaciones oportunas.
  
En fecha 5 de julio de 1999 se solicita consulta al Ayuntamiento de Vila Real para que comunique las alegaciones, propuestas o indicaciones oportunas.
  
En fecha 6 de julio de 1999, la Conselleria de Ocupación, Industria y Comercio remite copia del proyecto, notificando que en breve espacio de tiempo se enviará el resto de la documentación necesaria.
  
En fecha 28 de julio de 1999, se recibe la documentación complementaria que se citaba en el párrafo anterior, es decir, el certificado del periodo de exposición pública junto al de no alegaciones presentadas.
  
El periodo de dicha exposición quedó establecido en el BOP de Castellón de la Plana nº 75, de 19 de junio de 1999.
  
En fecha 13 de agosto de 1999 se recibe la respuesta a la consulta efectuada al Ayuntamiento de Vila Real, sin que se observen inconvenientes a la documentación presentada, y acompañando fotocopia de la normativa urbanística que incluye el Plan Especial y plano de localización a escala 1/5000.
  
En fecha 20 de septiembre de 1999 se recibe la respuesta a la consulta efectuada a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, presentando los siguientes comentarios:
  
- La actividad deberá disponer de un libro de registro por cada uno de los focos emisores de contaminantes (por cada chimenea) según el modelo que aparece en el Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, donde deben anotarse todas las mediciones periódicas de autocontrol de las emisiones a la atmósfera. El libro de registro se encuentra disponible en los servicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente. Así mismo deberán presentar correctamente la adaptación de la encuesta que aparece en el Anexo V de la mencionada Orden, la cual se encuentra igualmente disponible en los mencionados servicios territoriales.
  
- En cuanto a la producción de residuos peligrosos (p.ej. los aceites usados de lubricantes del cárter del motor) la empresa debe inscribirse en el Registro de Pequeños Productores de Residuos ya que produce menos de 10 Tm/año. No obstante, si la producción total de residuos peligrosos fuera superior a las 10 Tm/año, deberán solicitar la pertinente autorización administrativa en la Conselleria de Medio Ambiente. Los residuos generados, necesariamente deben entregarse a un Gestor Autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente.
  
- En cuanto al Programa de Vigilancia Ambiental de las emisiones a la atmósfera y del ruido ambiental, entendemos que debería constar de:
  
- Mediciones de las emisiones de SO2, NO, NO2, CO, y CO2, realizadas por una entidad colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada 3 años.
  
- Mediciones de autocontrol de las emisiones de NO2 y CO realizadas por un centro cualificado o por la propia empresa una vez al año.
  
- Mediciones del ruido ambiental en la parcela de la actividad y en el interior de viviendas o instalaciones próximas o colindantes realizadas por una entidad colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada tres años.
  
- Mediciones del ruido ambiental en la parcela de la actividad realizadas una vez al año por un centro cualificado o por la propia empresa.
  
- El Programa de Vigilancia Ambiental de las emisiones a la atmósfera deberá realizarse en todos y cada uno de los focos. No obstante, el autocontrol podrá disminuir su frecuencia en los focos que habitualmente no funcionan (p.ej. chimenea de by-pass) y deberá realizarse de los focos que realizan efectivamente y habitualmente el vertido.
  
- Las chimeneas de emisión de contaminantes deberán disponer de orificios que posibiliten la toma de muestras de los parámetros contaminantes en la emisión y accesibilidad a los mismos mediante una estructura fija, según se indica en la Orden de 18 de octubre de 1976. En cuanto a la altura de las chimeneas calculadas, debería de revisarse tomando en cuenta las alturas de los edificios próximos y colindantes de modo que no exista dispersión insuficiente.
  
Análisis de las alegaciones
  
En el Informe remitido por la Conselleria de Ocupación, Industria y Comercio consta que no se ha presentado alegación alguna al proyecto.
  
Considerando que el proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una Declaración de Impacto Ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquél, según se desprenden del art. 5º de la Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su Reglamento.
  
Considerando que en el expediente se han observado los trámites previstos en el Decreto 162/90, del 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental; en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana y en las demás disposiciones que le son de aplicación.
  
Considerando que el artículo quinto de la Ley 2/1989 atribuye la competencia al Órgano Ambiental, para la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos a los que se aplique esta Ley.
  
Considerando que el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, aprobado mediante Decreto 90/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, atribuye a la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio la competencia sobre la evaluación del impacto ambiental.
  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, resuelvo:
  
Primero
  
Formular con carácter favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, la presente Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Instalación de Planta de Cogeneración en el Hospital ?La Plana?, en el término municipal de Vila Real (Castellón), cuyo promotor es la Conselleria de Sanidad y Consumo, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación presentada y en el apartado segundo de la presente resolución.
  
Segundo
  
Como condiciones adicionales a cumplir se establecen las siguientes:
  
1. La actividad deberá disponer de un libro de registro por cada uno de los focos emisores de contaminantes (por cada chimenea) según el modelo que aparece en el Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, sonde deben anotarse todas las mediciones periódicas de autocontrol de las emisiones a la atmósfera. El libro de registro se encuentra disponible en los servicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente. Así mismo deberán presentar correctamente la adaptación de la encuesta que aparece en el Anexo V de la mencionada Orden, la cual se encuentra igualmente disponible en los mencionados servicios territoriales.
  
2. En cumplimiento de la legislación vigente, el productor de residuos tóxicos y peligrosos deberá, en función de la cantidad generada anualmente, bien solicitar su inscripción en el registro de pequeños productores (menos de 10 toneladas/año), bien solicitar autorización para la producción de residuos tóxicos y peligrosos (más de 10 toneladas/año), comprometiéndose en cualquier caso a entregar dichos residuos a los gestores autorizados apropiados en función del tipo generado, cuidando en todo momento del correcto almacenamiento y etiquetado de los mismos.
  
3. En relación con el Programa de Vigilancia Ambiental, se atenderán, como mínimo, las emisiones atmosféricas y el nivel de ruido ambiental generado, según lo descrito a continuación:
  
- Se realizarán mediciones de las emisiones de SO2, NO, NO2 CO y CO2, a través de una entidad colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada tres años.
  
- Se realizarán mediciones de autocontrol de las emisiones de NO2 y CO, efectuadas por un centro cualificado o por la propia empresa una vez al año.
  
- Se realizarán mediciones del ruido ambiental en la parcela o actividad y en el interior de las viviendas o instalaciones próximas o colindantes, a través de una entidad colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada tres años.
  
- Se realizarán mediciones del ruido ambiental en la parcela de la actividad, efectuadas por un centro cualificado o por la propia empresa una vez al año.
  
Los resultados obtenidos de los controles efectuados y el dictamen dado por la O.C.A. o laboratorio autorizado relativo a la suficiencia de las medidas correctoras de la contaminación proyectadas serán remitidos a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de esta Conselleria.
  
4. Las chimeneas de emisión de contaminantes deberán disponer de orificios que posibiliten la toma de muestras de los parámetros contaminantes en la emisión y accesibilidad a los mismos mediante una estructura fija, según se indica en la Orden de 18 de octubre de 1976. En cuanto a la altura de las chimeneas calculadas, debería de revisarse tomando en cuenta las alturas de los edificios próximos y colindantes de modo que no exista dispersión insuficiente.
  
Tercero
  
Notificar a los interesados que contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho estimen pertinentes.
  
Cuarto
  
Publicar la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la forma reglamentaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
  
Valencia, 22 de febrero de 2000.- La directora general de Planificación y Gestión del Medio: Amparo Monrós Chancosa.
  
Declaración de impacto ambiental
  
Visto el expediente 427/99-AIA sobre Proyecto de Desgasificación y Valorización Energética del Biogás del Vertedero de Basseta Blanca, situado en el término municipal de Ribarroja del Túria (Valencia), cuyo promotor es Invitem Mediterránea, SA., y basándose en las siguientes consideraciones:
  
Consideraciones previas
  
Objeto del proyecto
  
La propuesta presentada pretende desgasificar y valorar energéticamente el biogás que se produce en el seno del cuerpo de residuos depositado en el vertedero de Basseta Blanca. Dentro del proceso descrito encontramos la autogeneración eléctrica, es decir, la producción de energía eléctrica a partir del biogás recuperado mediante grupos motogeneradores de combustión interna, que es, al fin y al cabo, el verdadero objeto de esta declaración.
  
Encuadre territorial
  
El proyecto se centra en el vertedero de Basseta Blanca, situado al sur del término municipal de Ribarroja del Túria, en la provincia de Valencia. Los motores de combustión se ubican en un área industrial.
  
En general, podemos decir que la distancia al núcleo de población más próximo (Loriguilla, situado al sur de la actuación) es de 2 km., mientras que la vivienda más cercana aparece a 600 m.
  
Características naturales del territorio
  
La extracción del biogás se realiza en el interior del vertedero de Basseta Blanca, que se compone esencialmente de residuos sólidos urbanos y de rechazos procedentes de la planta próxima de FERVASA, habiéndose depositado 2,7 millones de toneladas de residuos entre los años 1986 y 1996. El vertedero se encuentra actualmente clausurado por decisión administrativa.
  
La zona no parece tener, como se puede apreciar, ningún valor ecológico a preservar.
  
Los motogeneradores se localizan en un área industrial, por lo que tampoco presentan, en principio, relevancia ambiental.
  
Análisis del estudio de impacto ambiental
  
En cumplimiento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley anteriormente citada, se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), quedando expuestos tanto sus objetivos como la metodología a seguir y el marco jurídico aplicable.
  
El Estudio presentado analiza las cuatro fases en las que se puede dividir el proyecto, siendo de aplicación la presente declaración a lo relativo a la tercera fase ?Autogeneración eléctrica?.
  
En dicha fase se contempla la instalación de dos motores que generarán, cada uno de ellos, 991 kWe, trabajando en paralelo respecto de la red eléctrica y suministrando a ésta 1982 kWe una vez se haya transformado a alta tensión. Se prevé situar un tercer motor en una segunda fase, de la misma potencia unitaria que los anteriores.
  
Los factores medioambientales a tener en cuenta se recogen en el propio estudio, citándose las emisiones atmosféricas contaminantes, la producción de ruido y las vibraciones.
  
A estos factores cabría añadir la generación de residuos tóxicos y peligrosos como son los aceites de refrigeración de los motores.
  
Respecto a las emisiones atmosféricas, se ven muy reducidas por el tipo de combustible empleado, sin perjuicio de la realización de los controles pertinentes, pero siempre con valores inferiores a los que produce el propio vertedero clausurado.
  
La contaminación acústica parece controlada en cierta medida por las especificaciones del propio fabricante de los equipos motogeneradores, que asegura unos niveles máximos de 68 dB a 10 metros de distancia. Esto no quita que se deban de introducir las medidas protectoras y correctoras necesarias en caso de que dichos niveles supongan molestias.
  
El capítulo de las vibraciones parece también resuelto por las medidas que incorpora la propia instalación de los equipos, así como por la considerable distancia a puntos susceptibles de ser molestados.
  
El estudio, sin embargo, deja de lado temas que se recogen en la legislación vigente y que por tanto son de obligado cumplimiento, sobre todo en lo relativo al diseño de las chimeneas de evacuación de gases y gestión de residuos tóxicos. Carece, además, de un Programa de Vigilancia Ambiental que asegure la continuidad de los niveles de emisión atmosférica y acústica.
  
Tramitación administrativa y análisis de las alegaciones
  
En fecha 7 de julio de 1999, la Dirección General de Calidad Ambiental remitió a este Servicio los ejemplares del Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental.
  
En fecha 23 de julio de 1999 se solicitó consulta al Servicio de Residuos y Contaminación con el objeto de que diera a conocer las alegaciones, propuestas e indicaciones que considerara oportunas.
  
En fecha 20 de septiembre de 1999 se solicitó consulta Ayuntamiento de Ribarroja del Túria con el objeto de que diera a conocer las alegaciones, propuestas e indicaciones que considerara oportunas.
  
En fecha 21 de octubre de 1999 se recibió de la Sección de Gestión y Disciplina Urbanística la diligencia referente al periodo de información pública llevada a cabo con el objeto de conseguir la declaración de interés comunitario. Así quedó reflejado en el BOP de 10 de septiembre de 1999, sin que se presentara alegación alguna en aquél Servicio.
  
En fecha 25 de octubre de 1999 se recibió de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental el informe del Servicio de Residuos y Contaminación, recomendando tener en cuenta los siguientes aspectos:
  
- La actividad a desarrollar en el proyecto presentado consiste en la extracción de biogás del vertedero sellado y su aprovechamiento energético para la producción de energía eléctrica. Por lo tanto, constituye una operación de valorización de residuos (R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía), que de acuerdo con el artículo 1.1 queda sometida a autorización administrativa por el órgano ambiental competente.
  
- El aceite de lubricación usado en los motores de combustión interna, así como el resto de residuos tóxicos y peligrosos generados en la explotación de la actividad deben ser entregados a empresas gestoras autorizadas, de acuerdo con el Real Decreto 833/88, Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de residuos tóxicos y peligrosos, y demás legislación posterior.
  
- Como productor de residuos tóxicos y peligrosos, y de acuerdo con la legislación correspondiente, la empresa queda obligada a inscribirse en el registro de pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos, o en su caso, a solicitar la autorización como gran productor, presentando la preceptiva declaración anual.
  
- La empresa deberá aportar Programa de Vigilancia Ambiental, en el que se deberán especificar los tipos y periodicidad de los controles a realizar:
  
- Respecto de las emisiones a la atmósfera, que deberían efectuarse como corresponde a una actividad clasificada en el grupo B (una vez cada 3 años y a la puesta en marcha), por una Entidad Colaboradora de la administración, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 833/75, sería aconsejable realizar mediciones periódicas por centro cualificado o por la propia empresa una vez al año y a la puesta en marcha de la instalación, de CO, NO2, NO, SO2 y SH2.
  
- También sería aconsejable que se llevara a cabo una medición del ruido ambiental en la parcela de la actividad y en el interior de las viviendas o instalaciones próximas o colindantes realizadas por una Entidad Colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada tres años, así como mediciones del ruido ambiental en la parcela de la actividad realizadas por in cetro cualificado o por la empresa una vez cada año. Entendemos que los niveles de recepción externos deberían ser:
  
Uso dominante Día Noche
  
Residencial unifamiliar 50 dB(A) 40 dB(A)
  
Industrial 70 dB(A) 60 dB(A)
  
- Las chimeneas de evacuación de gases deberán disponer del adecuado orificio para la realización de las tomas de muestras, a fin de efectuar las mediciones de control de las emisiones exigidas en la normativa. Así mismo, deberán disponer de una infraestructura fija y segura que permita el acceso a los orificios con los equipos de medida. La altura de las mismas se adecuará a lo dictado por la Orden de 18 de octubre de 1976, teniendo en cuenta la no presencia de obstáculos laterales que dificulten la dispersión del penacho.
  
- La actividad deberá disponer de un libro de registro por cada uno de los focos emisores de contaminantes (por cada chimenea) según el modelo que aparece en el Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, donde deben anotarse todas las mediciones periódicas de autocontrol de las emisiones a la atmósfera. El libro de registro se encuentra disponible en los servicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente. Así mismo deberán presentar correctamente la adaptación de la encuesta que aparece en el Anexo V de la mencionada Orden, la cual se encuentra igualmente disponible en los mencionados servicios territoriales.
  
- En cuanto a límites de emisión, los gases de escape que salgan por la chimenea, independientemente del número de motores que se encuentre en funcionamiento, deberán cumplir lo establecido en el Decreto 833/75. Para las instalaciones de combustión industrial, utilizando gas natural, los límites deberían ser:
  
- Opacidad: 2 (Bacharach) y 1 (Ringlemann)
  
- SO2, desde el año 1980, 850 mg/Nm³
  
- CO, 500 ppm
  
- Nox, 300 ppm
  
En este sentido debería prestarse especial atención a la composición de SH2 en el biogás y sus posibles efectos en la combustión de los motores, adoptando las medidas correctoras correspondientes para respetar los límites marcados para el SO2.
  
En fecha 9 de noviembre se recibió solicitud de informe por parte de la Sección de Gestión y Disciplina Urbanística con relación a la solicitud de declaración de interés comunitario de la explotación de biogás del vertedero Basseta Blanca.
  
En fecha 11 de noviembre de 1999 se recibió la contestación del Ayuntamiento de Ribarroja del Túria, donde se informaba de la situación urbanística del emplazamiento (Suelo No Urbanizable Común de Grado 0) y de los usos permitidos en el mismo según las Ordenanzas Municipales, sin que se observe inconveniente alguno al respecto.
  
En fecha 13 de diciembre de 1999 se remitió contestación a la Sección de Gestión y Disciplina Urbanística, informando que puesto que la Valorización energética del biogás, según proyecto, se realizaba mediante la instalación de una Planta de Cogeneración, es el PROYECTO DE COGENERACIÓN el que se encontraba sometido a Declaración de Impacto Ambiental, Anexo I Pto. 2 apartado f, del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, habiéndose iniciado expediente de impacto ambiental del mismo y estando a la espera de que el órgano sustantivo - Servicio Territorial de Industria y Energía - remitiera los resultados de la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental.
  
En fecha 26 de enero de 2000 se recibió del Servicio Territorial de Industria y Energía copia del proyecto técnico, Estudio de Impacto Ambiental y resultado del periodo de información pública. En dicho informe queda reflejado que se anunció la exposición pública de la documentación presentada en el B.O.P. nº 291 de 8 de diciembre de 1999, sin que se hubieran presentado alegaciones al respecto.
  
Considerando que el proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una Declaración de Impacto Ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquél, según se desprenden del art. 5º de la Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su Reglamento.
  
Considerando que en el expediente se han observado los trámites previstos en el Decreto 162/90, del 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental; en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana y en las demás disposiciones que le son de aplicación.
  
Considerando que el artículo quinto de la Ley 2/1989 atribuye la competencia al Órgano Ambiental, para la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos a los que se aplique esta Ley.
  
Considerando que el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, aprobado mediante Decreto 90/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, atribuye a la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio la competencia sobre la evaluación del impacto ambiental.
  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, resuelvo:
  
Primero
  
Formular con carácter favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, la presente Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Desgasificación y Valorización del Biogás del Vertedero Basseta Blanca, en el término municipal de Ribarroja del Túria (Valencia), cuyo promotor es Invitem Mediterránea, SL., siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación presentada y en el apartado segundo de la presente resolución.
  
Segundo
  
Como condiciones adicionales a cumplir se establecen las siguientes:
  
1. El aceite de lubricación usado en los motores de combustión interna, así como el resto de residuos tóxicos y peligrosos generados en la explotación de la actividad deben ser entregados a empresas gestoras autorizadas, de acuerdo con el Real Decreto 833/88, Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de residuos tóxicos y peligrosos, y demás legislación posterior.
  
2. En cumplimiento de la legislación vigente, el productor de residuos tóxicos y peligrosos deberá, en función de la cantidad generada anualmente, bien solicitar su inscripción en el registro de pequeños productores (menos de 10 Tm/año), bien solicitar autorización para la producción de residuos tóxicos y peligrosos (más de 10 Tm/año), comprometiéndose en cualquier caso a entregar dichos residuos a los gestores autorizados apropiados en función del tipo generado, cuidando en todo momento del correcto almacenamiento y etiquetado de los mismos.
  
3. En relación con el Programa de Vigilancia Ambiental, se atenderán, como mínimo, las emisiones atmosféricas y el nivel de ruido ambiental generado, según lo descrito a continuación:
  
- Se realizarán mediciones de las emisiones de SO2, NO, NO2 CO y CO2, a través de una entidad colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada tres años.
  
- Se realizarán mediciones de autocontrol de las emisiones de NO2 y CO, efectuadas por un centro cualificado o por la propia empresa una vez al año.
  
- Se realizarán mediciones del ruido ambiental en la parcela o actividad y en el interior de las viviendas o instalaciones próximas o colindantes, a través de una entidad colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada tres años.
  
- Se realizarán mediciones del ruido ambiental en la parcela de la actividad, efectuadas por un centro cualificado o por la propia empresa una vez al año.
  
- Los niveles de recepción externos deberían ser:
  
Uso dominante Día Noche
  
Residencial unifamiliar 50 dB(A) 40 dB(A)
  
Industrial 70 dB(A) 60 dB(A)
  
Los resultados obtenidos de los controles efectuados y el dictamen dado por la O.C.A. o laboratorio autorizado relativo a la suficiencia de las medidas correctoras de la contaminación proyectadas serán remitidos a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de esta Conselleria.
  
4. Las chimeneas de evacuación de gases deberán disponer del adecuado orificio para la realización de las tomas de muestras, a fin de efectuar las mediciones de control de las emisiones exigidas en la normativa. Así mismo, deberán disponer de una infraestructura fija y segura que permita el acceso a los orificios con los equipos de medida. La altura de las mismas se adecuará a lo dictado por la Orden de 18 de octubre de 1976, teniendo en cuenta la no presencia de obstáculos laterales que dificulten la dispersión del penacho.
  
5. La actividad deberá disponer de un libro de registro por cada uno de los focos emisores de contaminantes (por cada chimenea) según el modelo que aparece en el Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, sonde deben anotarse todas las mediciones periódicas de autocontrol de las emisiones a la atmósfera. El libro de registro se encuentra disponible en los servicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente. Así mismo deberán presentar correctamente la adaptación de la encuesta que aparece en el Anexo V de la mencionada Orden, la cual se encuentra igualmente disponible en los mencionados servicios territoriales.
  
6. En cuanto a límites de emisión, los gases de escape que salgan por la chimenea, independientemente del número de motores que se encuentre en funcionamiento, deberán cumplir lo establecido en el Decreto 833/75. Para las instalaciones de combustión industrial, utilizando gas natural, los límites deberían ser:
  
- Opacidad: 2 (Bacharach) y 1 (Ringlemann)
  
- SO2, desde el año 1980, 850 mg/Nm³
  
- CO, 500 ppm
  
- Nox, 300 ppm
  
En este sentido debería prestarse especial atención a la composición de SH2 en el biogás y sus posibles efectos en la combustión de los motores, adoptando las medidas correctoras correspondientes para respetar los límites marcados para el SO2.
  
Tercero
  
Notificar a los interesados que contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho estimen pertinentes.
  
Cuarto
  
Publicar la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la forma reglamentaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
  
Valencia, 22 de febrero de 2000.- La directora general de Planificación y Gestión del Medio: Amparo Monrós Chancosa.
  
Declaración de impacto ambiental
  
Visto el expediente 459/99-AIA sobre Proyecto de una Planta de Cogeneración en Industria Cerámica en el término municipal de Alcora (Castellón), cuyo promotor es Gres-Luna, SA, y basándose en las siguientes consideraciones:
  
Consideraciones previas
  
Objeto del proyecto
  
La planta de cogeneración propuesta está formada por un motor alternativo de combustión interna, de gas natural, para la producción de calor y energía eléctrica. El calor recuperado se aprovechará para los secaderos de la industria, mientras que la energía eléctrica se consumirá en la propia fábrica y la sobrante se venderá a la red.
  
Con el proyecto se ofrecen ventajas a la empresa, y en general, al resto de la sociedad, ya que se consigue ahorro energético, ahorro económico, disminución de la dependencia energética del exterior y la posibilidad de industrializar zonas de escasa infraestructura energética, además de mejorar el medio ambiente.
  
Encuadre territorial
  
La planta de Gres-Luna se encuentra ubicada en los terrenos de la factoría del mismo nombre, situadas en la carretera Castellón - Teruel, en el punto kilométrico 22, en el término municipal de Alcora, provincia de Castellón.
  
Características naturales del territorio
  
La zona de localización es de carácter industrial, si bien es cierto que en los alrededores existen cultivos agrícolas, principalmente naranjos, y zona montañosa con pinos y matorrales. La importancia de conservación del entorno es, sin duda, grande, pero la implantación de la planta propuesta no parece ser una amenaza para el entorno en ningún caso.
  
Notar que las zonas de viviendas más próximas se sitúan a 500 metros de la instalación, por lo que el riesgo de molestias, sobre todo por contaminación acústica, es despreciable.
  
Análisis del estudio de impacto ambiental
  
En cumplimiento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley anteriormente citada, se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), quedando expuestos tanto sus objetivos como la metodología a seguir y el marco jurídico aplicable.
  
El Estudio de Impacto Ambiental describe muy acertadamente la clasificación de la actividad dentro del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras y considera las obligaciones legales asociadas.
  
Seguidamente expone las consideraciones iniciales y los antecedentes, analizando las alternativas viables y describiendo las instalaciones tras justificar la elección final.
  
Se citan también los residuos, vertidos y emisiones que conlleva la actividad, estableciendo una relación con el estado ambiental actual e identificando los agentes impactados.
  
Se valoran entonces los impactos sobre el agua, la atmósfera, la energía primaria, la utilizaciones de aceites y la emisión de ruidos, considerando el impacto general como positivo por las mejoras que aporta respecto de otros sistemas de generación de energía y la poca repercusión sobre el medio ambiente.
  
A continuación se citan las medidas correctoras sobre las emisiones y la protección acústica, adjuntando un elaborado Programa de Vigilancia Ambiental y justificando la necesidad del Libro de Registro de las Mediciones de Emisión de Contaminantes a la Atmósfera en los Procesos Industriales, donde se recogen todos los análisis de autocontrol.
  
Finalmente, se aporta un anexo con los cálculos justificativos del proyecto.
  
Tramitación administrativa y análisis de las alegaciones
  
En fecha 26 de julio de 1999, el Servicio Territorial de Industria y Energía remitió a la Conselleria de Medio Ambiente los ejemplares del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental, quedando a la espera de la copia de la publicación y certificado de no alegaciones si procediera.
  
En fecha 30 de julio de 1999 se solicitó consulta al Servicio de Residuos y Contaminación con el objeto de que diera a conocer las alegaciones, propuestas e indicaciones que considerara oportunas.
  
En fecha 2 de agosto de 1999 se solicitó consulta al Ayuntamiento de Alcora con el objeto de que diera a conocer las alegaciones, propuestas e indicaciones que considerara oportunas, incluyendo la situación urbanística de la ubicación, condicionantes de la ordenanzas e información acerca de la licencia de actividad de la industria.
  
En fecha 20 de septiembre de 1999 se recibió de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental el informe del Servicio de Residuos y Contaminación, recomendando tener en cuenta los siguientes aspectos:
  
- La actividad deberá disponer de un libro de registro por cada uno de los focos emisores de contaminantes (por cada chimenea) según el modelo que aparece en el Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, sonde deben anotarse todas las mediciones periódicas de autocontrol de las emisiones a la atmósfera. El libro de registro se encuentra disponible en los servicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente. Así mismo deberán presentar correctamente la adaptación de la encuesta que aparece en el Anexo V de la mencionada Orden, la cual se encuentra igualmente disponible en los mencionados servicios territoriales.
  
- En cuanto a la producción de residuos la empresa debe inscribirse en el Registro de Pequeños Productores de Residuos ya que produce menos de 10 Tm/año. Los residuos generados, necesariamente deben entregarse a un Gestor Autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente.
  
- En cuanto al Programa de Vigilancia Ambiental de las emisiones a la atmósfera y del ruido ambiental, entendemos que debería constar de:
  
- Mediciones de las emisiones de SO2, NO, NO2, CO, y CO2, realizadas por una entidad colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada 3 años.
  
- Mediciones de autocontrol de las emisiones de NO2 y CO realizadas por un centro cualificado o por la propia empresa una vez al año.
  
- Mediciones del ruido ambiental en la parcela de la actividad y en el interior de viviendas o instalaciones próximas o colindantes realizadas por una entidad colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada tres años.
  
- Mediciones del ruido ambiental en la parcela de la actividad realizadas una vez al año por un centro cualificado o por la propia empresa.
  
- El Programa de Vigilancia Ambiental de las emisiones a la atmósfera deberá realizarse en todos y cada uno de los focos. No obstante, el autocontrol podrá disminuir su frecuencia en los focos que habitualmente no funcionan (p.ej. chimenea de by-pass) y deberá realizarse de los focos que realizan efectivamente y habitualmente el vertido.
  
- Las chimeneas de emisión de contaminantes deberán disponer de orificios que posibiliten la toma de muestras de los parámetros contaminantes en la emisión y accesibilidad a los mismos mediante una estructura fija, según se indica en la Orden de 18 de octubre de 1976. En cuanto a la altura de las chimeneas calculadas, debería de revisarse tomando en cuenta las alturas de los edificios próximos y colindantes de modo que no exista dispersión insuficiente.
  
En fecha 7 de octubre de 1999 se recibió en este Servicio el Certificado del periodo de información pública, según BOP. nº 101, de 19 de agosto de 1999, y de la no-existencia de alegaciones en el periodo establecido al efecto, expedido por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.
  
Considerando que el proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una Declaración de Impacto Ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquél, según se desprenden del art. 5º de la Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su Reglamento.
  
Considerando que en el expediente se han observado los trámites previstos en el Decreto 162/90, del 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental; en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana y en las demás disposiciones que le son de aplicación.
  
Considerando que el artículo quinto de la Ley 2/1989 atribuye la competencia al Órgano Ambiental, para la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos a los que se aplique esta Ley.
  
Considerando que el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, aprobado mediante Decreto 90/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, atribuye a la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio la competencia sobre la evaluación del impacto ambiental.
  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, resuelvo:
  
Primero
  
Formular con carácter favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, la presente Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Planta de Cogeneración para Industria Cerámica en el término municipal de Alcora (Castellón), cuyo promotor es Gres-Luna, SA, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación presentada y en el apartado segundo de la presente resolución.
  
Segundo
  
Como condiciones adicionales a cumplir se establecen las siguientes:
  
1. Se deberá presentar correctamente la adaptación de la encuesta que aparece en el Anexo V de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, la cual se encuentra disponible en los servicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente.
  
2. En cuanto al Programa de Vigilancia Ambiental de las emisiones a la atmósfera y del ruido ambiental, entendemos que debería constar de:
  
- Mediciones de las emisiones de SO2, NO, NO2, CO, y CO2, realizadas por una entidad colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada 3 años.
  
- Mediciones de autocontrol de las emisiones de NO2 y CO realizadas por un centro cualificado o por la propia empresa una vez al año.
  
- Mediciones del ruido ambiental en la parcela de la actividad y en el interior de viviendas o instalaciones próximas o colindantes realizadas por una entidad colaboradora de la administración a la puesta en marcha y cada tres años.
  
- Mediciones del ruido ambiental en la parcela de la actividad realizadas una vez al año por un centro cualificado o por la propia empresa.
  
3. El Programa de Vigilancia Ambiental de las emisiones a la atmósfera deberá realizarse en todos y cada uno de los focos. No obstante, el autocontrol podrá disminuir su frecuencia en los focos que habitualmente no funcionan (p.ej. chimenea de by-pass) y deberá realizarse de los focos que realizan efectivamente y habitualmente el vertido.
  
Tercero
  
Notificar a los interesados que contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho estimen pertinentes.
  
Cuarto
  
Publicar la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la forma reglamentaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
  
Valencia, 22 de febrero de 2000.- La directora general de Planificación y Gestión del Medio: Amparo Monrós Chancosa.
  
Declaración de impacto ambiental
  
Visto el expediente 487/99-AIA sobre Proyecto de una Planta de Cogeneración en Industria de Curtidos en el término municipal de Nules (Castellón), cuyo promotor es FIV-Nules, SL., y basándose en las siguientes consideraciones:
  
Consideraciones previas
  
Objeto del proyecto
  
La planta de cogeneración propuesta está formada por dos motogeneradores de combustión interna, de gas natural, para la producción de calor y energía eléctrica. El calor recuperado se aprovechará para producir vapor necesario en el proceso industrial. El agua caliente de refrigeración del motor se utiliza para la obtención de agua fría mediante una máquina de absorción.
  
Encuadre territorial
  
La planta de FIV-Nules se encuentra ubicada en los terrenos próximos a la factoría de CURTIDOS Nules, SA, situada en el Camino Aseit s/n, en el término municipal de Nules, provincia de Castellón. Dicha localización está próxima al trazado de la autopista A-7.
  
Características naturales del territorio
  
No aparecen reflejadas en el Estudio de Impacto Ambiental, probablemente por entender que al situarse dentro de un polígono industrial no son relevantes para la obtención de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, este criterio no aparece expuesto en la documentación presentada, quedando injustificada la no presencia de aquellas.
  
Notar que las zonas de viviendas más próximas se sitúan a 500 metros de la instalación, por lo que el riesgo de molestias, sobre todo por contaminación acústica, es despreciable, y que la instalación se realizará en el interior del complejo industrial sin necesidad de alterar otro tipo de suelo.
  
Análisis del estudio de impacto ambiental
  
En cumplimiento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley anteriormente citada, se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), quedando expuestos tanto sus objetivos como la metodología a seguir y el marco jurídico aplicable.
  
El Estudio describe con cierta profundidad los aspectos técnicos de la instalación y funcionamiento de la planta de cogeneración dentro del apartado relativo al proyecto técnico, considerando acertadamente la clasificación de la actividad como grupo B dentro del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras y asumiendo las obligaciones legales asociadas.
  
Seguidamente expone las acciones y elementos susceptibles de producir impacto ambiental, tanto en la fase de realización como en la de funcionamiento, donde pueden verse afectados el paisaje y el ambiente atmosférico (emisión de residuos, gases y ruidos).
  
Quedan expuestas entonces las ventajas de los sistemas de cogeneración que poseen gas natural como combustible, siempre y cuando se tomen las adecuadas medidas correctoras para minimizar el impacto ambiental, tal y como recoge el estudio.
  
Así, se contempla la inscripción de la actividad en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos según el RD 833/88 y se gestiona la producción de aceites usados. Esta intención deberá extenderse al resto de residuos generados por la actividad industrial, no sólo a los generados por la planta de cogeneración.
  
Se citan a su vez los niveles de emisión atmosférica del equipo elegido, comprobando que en todos los casos son inferiores a los máximos exigidos por la ley y estableciendo un programa de mediciones en el tiempo.
  
La contaminación acústica parece suficientemente tratada, y más si tenemos en cuenta que las viviendas más próximas se encuentran a 500 metros de distancia. Esto no exime de los preceptivos controles de niveles sonoros.
  
A continuación se justifica la elección de las alturas de las chimeneas según lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 1976.
  
El análisis de las alternativas se centra en la posibilidad de utilizar equipos de cogeneración con otro tipo de combustible, opciones que se desestiman por los mayores índices contaminantes. Existen otras ventajas que no aparecen expuestas.
  
Por último se concluye sobre la no-existencia de efectos que pudieran llegar a modificar negativamente las condiciones medioambientales, y se adjunta además la encuesta nacional sobre contaminación atmosférica y una serie de planos.
  
Observar que el Estudio carece de Programa de Vigilancia Ambiental como tal, si bien recoge algunos aspectos sobre los controles periódicos a realizar.
  
Tramitación administrativa y análisis de las alegaciones
  
En fecha 5 de agosto de 1999, el Servicio Territorial de Industria y Energía remitió a la Conselleria de Medio Ambiente los ejemplares del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental, quedando a la espera de la copia de la publicación y certificado de no alegaciones si procediera.
  
En fecha 9 de septiembre de 1999 se solicitó consulta al Servicio de Residuos y Contaminación con el objeto de que diera a conocer las alegaciones, propuestas e indicaciones que considerara oportunas.
  
En fecha 18 de octubre de 1999 se recibió en este Servicio el Certificado del periodo de información pública, según BOP n.º 109, de 7 de septiembre de 1999, y de la no-existencia de alegaciones en el periodo establecido al efecto, expedido por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.
  
En fecha 28 de octubre de 1999 se recibió de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental el informe del Servicio de Residuos y Contaminación, recomendando tener en cuenta los siguientes aspectos:
  
- El aceite de lubricación usado, y el resto de residuos tóxicos y peligrosos generados en la industria deben ser entregados a empresas gestoras autorizadas, de acuerdo con el RD 833/88, Reglamento para le ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
  
- Como productor de residuos tóxicos y peligrosos, y de acuerdo con la legislación vigente, la empresa queda obligada a inscribirse en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, o en su caso, solicitar la autorización como gran productor, presentando la preceptiva declaración anual.
  
- La empresa deberá aportar Programa de Vigilancia Ambiental, en el que se deberán especificar los tipos y periodicidad de controles a realizar de las emisiones a la atmósfera, que deberán efectuarse como mínimo una vez al año, por una Entidad Colaboradora de la administración, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 833/75, siendo los resultados remitidos a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental.
  
- Las chimeneas de evacuación de gases deberán disponer del adecuado orificio para la realización de las tomas de muestras, a fin de efectuar las mediciones de control de las emisiones exigidas en la normativa. Así mismo deberán disponer de una infraestructura fija y segura que permita el acceso a los orificios. La altura de las mismas se adecuará a lo dictado por la Orden de 18 de octubre de 1976, teniendo en cuenta la no presencia de obstáculos que dificulten la dispersión del penacho.
  
- La actividad sometida a estudio deberá disponer de un libro de registro por cada uno de los focos emisores de contaminantes según el modelo que aparece en el Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, donde deben anotarse todas las mediciones periódicas de autocontrol de las emisiones a la atmósfera. El libro de registro se encuentra disponible en los servicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente.
  
- En cuanto a los límites de emisión, los gases de escape que salgan por la chimenea, independientemente del número de motores que se encuentre en funcionamiento, deberán cumplir lo establecido en el Decreto 833/75. Para las instalaciones de combustión industrial, utilizando gas natural, los límites deberían ser:
  
- Opacidad: 2 (Bacharach) y 1 (Ringlemann)
  
- SO2: desde el año 1980, 850 mg/Nm³
  
- CO: 500 ppm
  
- Partículas en suspensión: 150 mg/Nm³
  
- Nox: 300 ppm
  
- En relación con los límites, entendemos que el dato de emisión límite previsto para el CO que figura en la página 32 del Proyecto de Instalación de la Planta de Cogeneración puede ser una errata (950 mg/Nm³), dado que para este mismo contaminante en la página 14 del Estudio de Impacto Ambiental ofrece otro dato (600 mg/Nm³), el cuál deducimos que puede ser el correcto, puesto que está por debajo del límite indicado en el párrafo anterior (500 ppm).
  
Considerando que el proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una Declaración de Impacto Ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquél, según se desprenden del art. 5º de la Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su Reglamento.
  
Considerando que en el expediente se han observado los trámites previstos en el Decreto 162/90, del 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental; en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana y en las demás disposiciones que le son de aplicación.
  
Considerando que el artículo quinto de la Ley 2/1989 atribuye la competencia al Órgano Ambiental, para la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos a los que se aplique esta Ley.
  
Considerando que el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, aprobado mediante Decreto 90/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, atribuye a la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio la competencia sobre la evaluación del impacto ambiental.
  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, resuelvo:
  
Primero
  
Formular con carácter favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, la presente Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Planta de Cogeneración para Industria de Curtidos en el término municipal de Nules (Castellón), cuyo promotor es FIV-Nules, SL, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación presentada y en el apartado segundo de la presente resolución.
  
Segundo
  
Como condiciones adicionales a cumplir se establecen las siguientes:
  
1. Al igual que ocurre con el aceite de lubricación usado, el resto de residuos tóxicos y peligrosos generados en la industria deben ser entregados a empresas gestoras autorizadas, de acuerdo con el RD 833/88, Reglamento para le ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
  
2. En caso de superar las 10 Tm/año de Residuos Tóxicos y Peligrosos, la empresa deberá solicitar la autorización como gran productor, presentando la preceptiva declaración anual.
  
3. La empresa deberá aportar Programa de Vigilancia Ambiental, en el que se deberán especificar los tipos y periodicidad de controles a realizar de las emisiones a la atmósfera, que deberán efectuarse como mínimo una vez al año, por una Entidad Colaboradora de la administración, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 833/75, siendo los resultados remitidos a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental.
  
4. Las chimeneas de evacuación de gases deberán disponer de una infraestructura fija y segura que permita el acceso a los orificios. La altura de las mismas se adecuará a lo dictado por la Orden de 18 de octubre de 1976, teniendo en cuenta la no presencia de obstáculos que dificulten la dispersión del penacho.
  
5. La actividad sometida a estudio deberá disponer de un libro de registro por cada uno de los focos emisores de contaminantes según el modelo que aparece en el Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, donde deben anotarse todas las mediciones periódicas de autocontrol de las emisiones a la atmósfera. El libro de registro se encuentra disponible en los servicios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente.
  
6. En cuanto a los límites de emisión, los gases de escape que salgan por la chimenea, independientemente del número de motores que se encuentre en funcionamiento, deberán cumplir lo establecido en el Decreto 833/75. Para las instalaciones de combustión industrial, utilizando gas natural, los límites deberían ser:
  
- Opacidad: 2 (Bacharach) y 1 (Ringlemann)
  
- SO2: desde el año 1980, 850 mg/Nm³
  
- CO: 500 ppm
  
- Partículas en suspensión: 150 mg/Nm³
  
- Nox: 300 ppm
  
Tercero
  
Notificar a los interesados que contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho estimen pertinentes.
  
Cuarto
  
Publicar la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la forma reglamentaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML