Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7700, del 19-01-2016 (2016/38)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2015, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa per a la modificació, per ampliació de la capacitat de transformació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora 220/20 kV, denominada ST Benicull, titularitat d'Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, ubicada al terme municipal de Benicull de Xúquer, província de València, i s'aprova el projecte tècnic d'execució de l'ampliació i de part del sistema de 20 kV. Expedient número ATASCT/2012/51/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7700

Data del DOGV
:   19-01-2016

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2016/38

CVE


Data del document
:   16-11-2015

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [Benicull de Xúquer](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2015, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa per a la modificació, per ampliació de la capacitat de transformació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora 220/20 kV, denominada ST Benicull, titularitat d'Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, ubicada al terme municipal de Benicull de Xúquer, província de València, i s'aprova el projecte tècnic d'execució de l'ampliació i de part del sistema de 20 kV. Expedient número ATASCT/2012/51/46. [2016/38]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 16 de març de 2012, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del llavors Servei Territorial d'Energia de València, imprès normalitzat sol·licitant:  
- Autorització administrativa per a la modificació, per ampliació de les instal·lacions de distribució elèctrica de la subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Benicull  
- Aprovació del projecte tècnic d'execució d'aquesta ampliació  
Junt amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions, s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic per a l'execució de les esmentades instal·lacions, firmat per tècnic competent, acompanyat de la seua declaració responsable, de data 12 de març de 2012,  
- Còpia de la resolució d'autorització administrativa, aprovació de projecte d'execució i declaració, en concret, d'utilitat pública, de data 9 de març de 2011, atorgada per aquesta direcció general, per a l'ampliació de les instal·lacions de distribució de la subestació ST Benicull existent de 132/20 kV, amb l'expedient ATASCT/2010/188/46.  
  
- Còpia de la declaració d'impacte ambiental, de data 17 d'abril de 2007, formulada per la Secretaria Autonòmica de Territori i Medi Ambient, de la Conselleria de Territori i Medi Ambient (expedient 037/2007-AIA), per al projecte inicial i resolució en què es resol no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte d'ampliació de la subestació 220/20 kV ST Benicull en el seu abast final. Aquesta resolució addicional a la declaració d'impacte ambiental favorable, va ser dictada per Resolució de la directora general de Gestió del Medi natural, el 25 de gener de 2010 (expedient 401/2009-CON), amb motiu de sengles autoritzacions atorgades per aquesta direcció general, el 9 de març de 2011, per a l'ampliació de les instal·lacions, tant de la part de transport com de distribució, de la subestació ST Benicull.  
  
Posteriorment, amb data 15 de gener de 2014, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, va presentar la separata de l'Ajuntament de Benicull de Xúquer, per a l'obtenció del condicionat tècnic.  
En data 9 de novembre de 2015, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, presenta una modificació de la sol·licitud inicial, desistint de l'autorització administrativa de set posicions (cinc de línia i dos d'unió de barres) de les díhuit posicions sol·licitades inicialment el 16 de març de 2012, ja que aquestes ja compten amb la corresponent autorització d'explotació, de data 20 de febrer de 2014 (expedient ATRCCT/2012/3/46).  
Consten com antecedents les resolucions que s'indiquen a continuació:  
- Resolució de 25 de juny de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Benicull, junt al Camí Vell d'Alzira, al terme municipal de Benicull de Xúquer, província de València. Expedient ATASCT/2006/45.  
- Resolució de 9 de març de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora existent de 132/20 kV denominada ST Benicull, a la tensió d'alimentació de 220/20 kV, ubicada al terme municipal de Benicull de Xúquer, en la part de xarxa de transport d'energia elèctrica, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública. Expedient ATASCT/2009/637/46.  
- Resolució de 9 de març de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora existent de 132/20 kV, denominada ST Benicull, ubicada al terme municipal de Benicull de Xúquer, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública. Expedient número ATASCT/2010/188/46.  
- Resolució de 7 de febrer de 2014, del Servei Territorial d'Energia de València, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, autorització administrativa per a l'ampliació de set cel·les de 20 kV per a distribució elèctrica a 20 kV en edifici existent de la subestació ST Benicull i s'aprova el projecte tècnic d'execució de l'ampliació esmentada. Expedient ATRCCT/2012/3/46.  
El procediment administratiu corresponent a la present sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATASCT/2012/51/46, incoat, a l'efecte, pel llavors Servei Territorial d'Energia de València.  
  
Les instal·lacions elèctriques de distribució per a les quals se sol·licita autorització d'ampliació, s'executaran en l'interior de la subestació transformadora ST Benicull, estant prevista la connexió d'aquelles fent frontera amb instal·lacions de la xarxa de transport, titularitat de Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, així com amb instal·lacions de distribució titularitat del propi sol·licitant.  
En data la present, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001, registre accessible en el lloc web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme:  
https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades en els articles 37 i 121.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública, als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica, que són competència de la Generalitat, durant el termini de 20 dies en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 7 d'agost de 2012 (DOCV 6835).  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no han sigut presentades al·legacions.  
Conforme al procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si escau, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, se'n va remetre separata, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interès general, els béns o drets de les quals a càrrec seu, puguen ser-hi afectats, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de Benicull de Xúquer. Amb data 28 de gener de 2014, el llavors Servei Territorial d'Energia de València va sol·licitar informe sense que conste en l'expedient pronunciament per part de l'Ajuntament.  
Consta en l'expedient, còpia de la declaració d'impacte ambiental de data 17 d'abril de 2007, formulada per la Secretaria Autonòmica de Territori i Medi Ambient, de la Conselleria de Territori i Medi Ambient (expedient 037/2007-AIA), per al projecte inicial de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Benicull, i Resolució de la directora general de Gestió del Medi Natural, del 25 de gener de 2010 (expedient 401/2009-CON), en què es resol no sotmetre a Avaluació d'Impacte Ambiental el projecte d'ampliació de la subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Benicull en el seu abast final. Per tant, les instal·lacions objecte del present procediment, i que queden definides en el punt primer de la part resolutiva del present acte administratiu, queden incloses i reconegudes en la declaració d'impacte ambiental de 17 d'abril de 2007, i en la Resolució de no sotmetiment a Avaluació d'Impacte Ambiental de data 25 de gener de 2010.  
  
D'altra banda, ha de considerar-se que les instal·lacions sol·licitades no generen incidències negatives en el Sistema, ja que el parc de transport de la subestació transformadora va ser inclòs en la «Planificació dels sectors d'electricitat i gas 2008-2016. Desenvolupament de les xarxes de transport. Maig 2008», publicat en el lloc d'internet del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme: http://www.minetur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionelectricidadygas/desarrollo2008-2016/DocTransportes/planificacion2008\_2016.pdf, on es contempla la subestació denominada Benicull. Les instal·lacions objecte del present procediment corresponen a la part de distribució de la subestació planificada, sent-ne la motivació el suport a la distribució i demanda de grans consumidors, complint una funció en el Sistema de tipus «Connexió», per facilitar l'enllaç amb xarxa de transport dels consumidors.  
  
Consta en l'expedient informe favorable del llavors Servei Territorial d'Energia de València, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient ATASCT/2012/51/46, i proposta de resolució del Servei d'Energia i de la Subdirecció General d'Energia i Mines, adscrits a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte seu radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 14 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.1 de la Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constitueixen part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que disposa l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, els articles 37 i 131 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui exercisquen l'activitat.  
  
D'acord amb l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, l'ampliació d'instal·lacions elèctriques integrades en la distribució requereixen autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 7.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el projecte d'execució d'estes instal·lacions precisa d'aprovació administrativa.  
D'acord amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, les instal·lacions objecte del present procediment estan subjectes a Avaluació d'Impacte Ambiental, si bé en tractar-se d'una ampliació, conforme a l'epígraf 9.9.k del annex II del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, les ampliacions només se subjecten a avaluació d'impacte ambiental quan, valorades per l'òrgan ambiental competent, tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient.  
De conformitat amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és d'aplicació el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'article 5.2.A.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genere incidències negatives en el Sistema.  
D'acord amb el que estableix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret en Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries.  
En virtut de la Disposició transitòria Segona del Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries, per a aquelles instal·lacions que requerisquen autorització administrativa l'avantprojecte de les quals haja sigut realitzat de conformitat amb el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat per Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, i disposicions que el despleguen i modifiquen, i haguera sigut presentat davant de l'Administració pública competent abans de la data de compliment obligatori indicada en la Disposició transitòria primera del mencionat Reial Decret, es concedeix un termini de dos anys, que es comptarà a partir de l'obtenció de l'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, per a la consecució de l'autorització d'explotació.  
En virtut de la Disposició transitòria Segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, en relació als expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació, els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es tramitaran fins a la seua resolució d'acord amb la legislació anterior. Així mateix, els dits procediments continuaran sent tramitats fins a la seua resolució per l'Administració o organisme regulador que fóra competent d'acord amb la legislació anterior, a què correspondrà igualment la resolució dels recursos que, si és el cas, pogueren interposar-se.  
Les referències al Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'entenen sense perjuí del que disposa la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en particular d'allò que s'hi ha previst en la disposició transitòria primera i la disposició final onze.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa per a la modificació, per ampliació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Benicull, de titularitat d'Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, situada en el polígon 4, parcel·les 44 i 149, del terme municipal de Benicull de Xúquer, província de València, que s'indiquen a continuació:  
- Instal·lació d'un transformador de potència trifàsic en bany d'oli, denominat T-2, de 50 MVA, relació de transformació 220/20 kV, amb regulació de tensió en càrrega, per mitjà de preses disposades en el seu enrotllament primari (anteriorment de 40 MVA i relació de transformació 132/20 kV).  
- Instal·lació d'armari de control i proteccions per a la nova posició de transformació,  
- Instal·lació d'una reactància trifàsica en bany d'oli de 20 kV i 500 A 30 seg, per al secundari del transformador T-2,  
- Instal·lació de dues resistències de protecció de neutre, una per al transformador T-1 existent, i una altra per al transformador T-2,  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 40.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
El titular de la present autorització seguirà subjecte a les condicions d'orde mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental de 17 d'abril de 2007, de la Secretària Autonòmica de Territori i Medi Ambient, de la Conselleria de Territori i Medi Ambient, segon va recollir la Resolució de 9 de març de 2011, de la llavors Direcció General d'Energia, així com a les mesures preventives i correctores propostes originàriament per a la subestació ST Benicull en el seu estudi d'impacte ambiental i la citada declaració d'impacte ambiental.  
  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions arreplegats en el Títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament, podran donar-ne lloc a la revocació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució presentat redactat per tècnic titulat competent i acompanyat de declaració responsable de data de 12 de març de 2012, habilitant Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, a la construcció de la instal·lació descrita en el punt primer d'aquesta resolució i la que s'indica a continuació, i amb les condicions que s'indiquen més avant:  
- Instal·lació d'un sistema de 20 kV amb configuració de doble barra (DB) tipus interior amb aïllament SF6, amb un total d'onze (11) cel·les de 20 kV, corresponents a:  
· Cinc (5) cel·les de línia.  
· Dues (2) cel·les de partició.  
· Una (1) cel·la de bateria de condensadors.  
· Una (1) cel·la de transformador.  
· Una (1) cel·la d'enllaç de barres i mesura  
· Una (1) cel·la de transformador de serveis auxiliars.  
- Instal·lació d'una bateria de condensadors d'intempèrie de 20 kV i 10.800 kvar.  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és d'un milió sis-cents vuitanta-dos mil dos-cents catorze euros amb quaranta-dos cèntims d'euro (1.682.214,42 ?).  
Amb aquesta aprovació, la subestació quedarà formada pels elements següents:  
- Dos (2) transformadors de potència trifàsics en bany d'oli, denominats T-1 i T-2, de 50 MVA cada un, relació de transformació 220/20 kV, amb regulació de tensió en càrrega, per mitjà de preses disposades en el seu enrotllament primari,  
- Dues (2) reactàncies trifàsiques en bany d'oli de 20 kV i 500 A 30 seg, per al secundari dels transformadors T-1 i T-2,  
- Dues (2) resistències de protecció de neutre, una per al transformador T-1 i una altra per al transformador T-2,  
- Sistema de 20 kV amb configuració de doble barra (DB) tipus interior amb aïllament SF6, amb un total de trenta-tres (33) cel·les de 20 kV, corresponents a:  
· Vint (20) cel·les de línia.  
· Tres (3) cel·les de transformador, una (1) d'elles de reserva, sense equipar (sense interruptor).  
· Dues (2) cel·les de transformador de serveis auxiliars  
· Dues (2) cel·les d'unió de barres  
· Dues (2) cel·les de partició de barres  
· Dues (2) cel·les d'enllaç de barres i mesura  
· Dues (2) cel·les de bateria de condensadors  
- Dos transformadors trifàsics d'intempèrie de 250 kV amb relació de transformació 20/0,420-0,242 kV.   
- Dues bateries de condensadors d'intempèrie de 20 kV, una de 7.200 kvar i una altra de 10.800 kvar.  
L'aprovació es realitza d'acord amb les condicions següents:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interès general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel seu titular. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta Direcció General la corresponent aprovació.  
2. La instal·lació a executar complirà allò que s'ha establit en Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues Instruccions Tècniques Complementàries, tenint en compte el que estableix la Disposició transitòria Primera i Segona del Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de sis (6) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a la finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta per mitjà de sol·licitud motivada davant d'aquest òrgan directiu, acompanyant a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València el començament de les obres, el qual al seu torn ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució vindrà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
6. El titular de la present resolució vindrà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjuí d'allò previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia, podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
8. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb la comunicació esmentada s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme allò que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV núm. 6389 de data 3 de novembre de 2010.  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general, així com a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
10. Aquesta direcció general, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en aquella.  
Tercer  
Ordenar:  
- la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
- la notificació de la present resolució a Iberdrola Distribució Elèctrica, SA, Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interès general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les quals han emès, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
S'informa que la mencionada publicació es realitzarà, a més, als efectes de notificació de la present resolució als interessats en aquella que siguen desconeguts, s'ignore el lloc o domicili de la notificació d'aquests o el mitjà que permeta tindre'n constància de la recepció per aquells o els seus representants, tot això d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'aquesta Conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
València, 16 de novembre de 2015.- La directora general d'Indústria i Energia: Júlia Company Sanus.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7700, del 19-01-2016 (2016/38)

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación de la capacidad de transformación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora 220/20 kV, denominada ST Benicull, titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Benicull de Xúquer, provincia de Valencia, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la ampliación y de parte del sistema de 20 kV. Expediente número ATASCT/2012/51/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7700

Fecha DOGV
:   19-01-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2016/38

CVE


Fecha del documento
:   16-11-2015

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [Benicull de Xúquer](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación de la capacidad de transformación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora 220/20 kV, denominada ST Benicull, titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Benicull de Xúquer, provincia de Valencia, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la ampliación y de parte del sistema de 20 kV. Expediente número ATASCT/2012/51/46. [2016/38]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 16 de marzo de 2012, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa para la modificación, por ampliación de las instalaciones de distribución eléctrica de la subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Benicull  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución de esta ampliación,  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de las citadas instalaciones, firmado por técnico competente, acompañado de declaración responsable del mismo de fecha 12 de marzo de 2012,  
- Copia de la resolución de autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública, de fecha 9 de marzo de 2011, otorgada por esta dirección general, para la ampliación de las instalaciones de distribución de la subestación ST Benicull existente de 132/20 kV, con el expediente ATASCT/2010/188/46.  
- Copia de la Declaración de Impacto Ambiental, de fecha 17 de abril de 2007, formulada por la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, de la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente (expediente 037/2007-AIA), para el proyecto inicial y Resolución en la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de ampliación de la subestación 220/20 kV ST Benicull en su alcance final. Esta resolución adicional a la declaración de impacto ambiental favorable, fue dictada por resolución de la directora general de Gestión del Medio natural, el 25 de enero de 2010 (expediente 401/2009-CON), con motivo de sendas autorizaciones otorgadas por esta dirección general, el 9 de marzo de 2011, para la ampliación de las instalaciones, tanto de la parte de transporte como de distribución, de la subestación ST Benicull.  
Posteriormente, con fecha 15 de enero de 2014, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, presentó la separata del Ayuntamiento de Benicull de Xúquer, para la obtención del condicionado técnico.  
En fecha 9 de noviembre de 2015, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, presenta una modificación de la solicitud inicial, desistiendo de la autorización administrativa de siete posiciones (cinco de línea y dos de unión de barras) de las dieciocho posiciones solicitadas inicialmente el 16 de marzo de 2012, puesto que las mismas ya cuentan con la correspondiente autorización de explotación de fecha 20 de febrero de 2014 (expediente ATRCCT/2012/3/46).  
Constan como antecedes las resoluciones que se relacionan a continuación:  
- Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Benicull, junto al Camino Viejo de Alzira, en el término municipal de Benicull de Xúquer, provincia de Valencia. Expediente ATASCT/2006/45.  
- Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora existente de 132/20 kV denominada ST Benicull, a la tensión de alimentación de 220/20 kV, ubicada en el término municipal de Benicull de Xúquer, en la parte de red de transporte de energía eléctrica, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. Expediente ATASCT/2009/637/46.  
- Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora existente de 132/20 kV, denominada ST Benicull, ubicada en el término municipal de Benicull de Xúquer, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2010/188/46.  
- Resolución de 7 de febrero de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Valencia, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, autorización administrativa para la ampliación de siete celdas de 20 kV para distribución eléctrica a 20 kV en edificio existente de la subestación ST Benicull y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de dicha ampliación. Expediente ATRCCT/2012/3/46.  
El procedimiento administrativo correspondiente a la presente solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2012/51/46, incoado, al efecto, por el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
Las instalaciones eléctricas de distribución para las que se solicita autorización de ampliación se ejecutarán en el interior de la subestación transformadora ST Benicull, estando prevista la conexión de aquellas haciendo frontera con instalaciones de la red de transporte, titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, así como con instalaciones de distribución titularidad del propio solicitante.  
A fecha de la presente, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 7 de agosto de 2012, (DOCV 6835).  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Benicull de Xúquer. Con fecha 28 de enero de 2014 el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia solicitó informe sin que conste en el expediente pronunciamiento por parte del Ayuntamiento.  
Consta en el expediente, copia de la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 17 de abril de 2007, formulada por la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, de la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente (expediente 037/2007-AIA), para el proyecto inicial de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Benicull y Resolución de la directora general de Gestión del Medio Natural, del 25 de enero de 2010 (expediente 401/2009-CON), en la que se resuelve no someter a Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de ampliación de la subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Benicull en su alcance final. Por tanto, las instalaciones objeto del presente procedimiento, y que quedan definidas en el punto primero de la parte resolutiva del presente acto administrativo, quedan incluidas y reconocidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 17 de abril de 2007 y en la Resolución de no sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental de fecha 25 de enero de 2010.  
Por otro lado, debe considerarse que las instalaciones solicitadas no generan incidencias negativas en el Sistema, puesto que el parque de transporte de la subestación transformadora fue incluido en la «Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de transporte. Mayo 2008», publicado en el sitio de internet del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,http://www.minetur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionelectricidadygas/desarrollo2008-2016/DocTransportes/planificacion2008\_2016.pdf donde se contempla la subestación denominada Benicull. Las instalaciones objeto del presente procedimiento corresponden a la parte de distribución de la subestación planificada, siendo la motivación de esta el apoyo a la distribución y demanda de grandes consumidores, cumpliendo una función en el Sistema de tipo «Conexión», por facilitar el enlace con red de transporte de los consumidores.  
Consta en el expediente informe favorable del entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente ATASCT/2012/51/46, y propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 14 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, los artículos 37 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la ampliación de instalaciones eléctricas integradas en la distribución requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de estas instalaciones precisa de aprobación administrativa.  
De acuerdo con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, las instalaciones objeto del presente procedimiento están sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental, si bien al tratarse de una ampliación, conforme al epígrafe 9.k del anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, las ampliaciones solo se sujetan a evaluación de impacto ambiental cuando, valoradas por el órgano ambiental competente, tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.  
De conformidad con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genere incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto en Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
En virtud de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, para aquellas instalaciones que requieran autorización administrativa cuyo anteproyecto haya sido realizado de conformidad con el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre y disposiciones que lo desarrollan y modifican, y hubiere sido presentado ante la Administración pública competente antes de la fecha de obligado cumplimiento indicada en la disposición transitoria primera del mencionado Real Decreto, se concede un plazo de dos años, que se contará a partir de la obtención de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la consecución de la autorización de explotación.  
En virtud de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
Las referencias al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa para la modificación, por ampliación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Benicull, de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, situada en el polígono 4, parcelas 44 y 149, del término municipal de Benicull de Xúquer, provincia de Valencia, que se relacionan a continuación:  
- Instalación de un transformador de potencia trifásico en baño de aceite, denominado T-2, de 50 MVA, relación de transformación 220/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en su arrollamiento primario, (anteriormente de 40 MVA y relación de transformación 132/20 kV)  
- Instalación de armario de control y protecciones para la nueva posición de transformación,  
- Instalación de una reactancia trifásica en baño de aceite de 20 kV y 500 A 30 seg, para el secundario del transformador T-2,  
- Instalación de dos resistencias de protección de neutro, una para el transformador T-1, existente y otra para el transformador T-2,  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 40.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización seguirá sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 17 de abril de 2007, de la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, de la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente, conforme se recogió en la Resolución de 9 de marzo de 2011, de la entonces Dirección General de Energía, así como a las medidas preventivas y correctoras propuestas originalmente para la subestación ST Benicull en su estudio de impacto ambiental y la citada declaración de impacto ambiental.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución presentado redactado por técnico titulado competente y acompañado de declaración responsable de fecha de 12 de marzo de 2012, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal a la construcción de la instalación descrita en el punto primero de esta resolución y la que se indica a continuación, y con las condiciones que se indican más adelante:  
- Instalación de un sistema de 20 kV con configuración de doble barra (DB) tipo interior con aislamiento SF6, con un total de once (11) celdas de 20 kV, correspondientes a:  
· Cinco (5) celdas de Línea.  
· Dos (2) celdas de Partición.  
· Una (1) celda de batería de condensadores.  
· Una (1) celda de transformador.  
· Una (1) celda de enlace de barras y medida  
· Una (1) celda de Transformador de servicios auxiliares.  
- Instalación de una batería de condensadores de intemperie de 20 kV y 10.800 kvar.  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón seiscientos ochenta y dos mil doscientos catorce euros con cuarenta y dos céntimos de euro (1.682.214,42 ?).  
Con esta aprobación, la subestación quedará formada por los siguientes elementos:  
- Dos (2) transformadores de potencia trifásicos en baño de aceite, denominados T-1 y T-2, de 50 MVA cada uno, relación de transformación 220/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en su arrollamiento primario,  
- Dos (2) reactancias trifásicas en baño de aceite de 20 kV y 500 A 30 seg, para el secundario de los transformadores T-1 y T-2,  
- Dos (2) resistencias de protección de neutro, una para el transformador T-1 y otra para el transformador T-2,  
- Sistema de 20 kV con configuración de doble barra (DB) tipo interior con aislamiento SF6, con un total de treinta y tres (33) celdas de 20 kV, correspondientes a:  
· Veinte (20) celdas de Línea.  
· Tres (3) celdas de transformador, una (1) de ellas de reserva, sin equipar (sin interruptor).  
· Dos (2) celdas de Transformador de servicios auxiliares  
· Dos (2) celdas de unión de barras  
· Dos (2) celdas de partición de barras  
· Dos (2) celdas de enlace de barras y medida  
· Dos (2) celdas de batería de condensadores  
- Dos transformadores trifásicos de intemperie de 250 kV con relación de transformación 20/0,420-0,242 kV.   
- Dos baterías de condensadores de intemperie de 20 kV, una de 7.200 kvar y otra de 10.800 kvar.  
La aprobación se realiza de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá lo establecido en Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera y Segunda del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de seis (6) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la secretaría autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 16 de noviembre de 2015.- La directora general de Industria y Energía: Júlia Company Sanus.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML