Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5073, del 18-08-2005 (2005/8681)

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació a 132/20 kV de la subestació transformadora ST Torreblanca, ubicada al terme municipal de Torreblanca, província de Castelló (ATRCCT/2002/5/12).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5073

Data del DOGV
:   18-08-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2005/8681

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació a 132/20 kV de la subestació transformadora ST Torreblanca, ubicada al terme municipal de Torreblanca, província de Castelló (ATRCCT/2002/5/12). [2005/8681]
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en data 8 d'abril de 2002, davant del Servici competent en matèria d'energia de Castelló, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a l'ampliació a 132/20 kV de la subestació transformadora ST Torreblanca, ubicada al paratge denominat Cerda, al terme municipal de Torreblanca, província de Castelló. Al mencionat escrit, s'adjuntaven dos exemplars de l'avantprojecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmats per l'enginyer industrial Sr. Ángel Fernández Álvarez i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana a Castelló el 27 de març de 2002.
  
Vist que els dies 11 i 12 de juny de 2002 es va publicar, respectivament, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'anunci corresponent a la informació pública prevista en l'article 125 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i a allò que s'ha preceptuat en el Decret 162/90, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre impacte ambiental.
  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud en el termini establit reglamentàriament.
  
Vist que de conformitat amb el que establix el citat Reial Decret 1955/2000, es va remetre a l'Ajuntament de Torreblanca, afectat per l'avantprojecte, una separata d'este als efectes d'establir l'oportú condicionat tècnic, i s'informa que per part d'este no hi ha inconvenient tècnic perquè es realitze l'ampliació a 132/20 kV de la subestació transformadora denominada ST Torreblanca.
  
Vist l'informe tècnic favorable de data 16 d'octubre de 2002, emés pel Servici Territorial d'Indústria i Energia de Castelló i remissió posterior de l'expedient.
  
Atés que amb data 13 de juny de 2005 la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge va formular Declaració d'Impacte Ambiental i va estimar acceptable l'ampliació i amb els condicionants que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.
  
Atés que, d'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, l'ampliació sol·licitada es realitzarà en els mateixos terrenys ocupats per les instal·lacions actuals.
  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.
  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció 1a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
  
Atés que d'acord amb l'avantprojecte presentat la finalitat sol·licitada és garantir a llarg termini el proveïment al terme municipal i el seu entorn, i es preveu alimentar la subestació des de la xarxa de 132 kV de la línia Castelló-Ingenio-Benicarló, la capacitat de la qual és superior a la línia d'alimentació actual de 66 kV, i s'obté amb això una millora en el conjunt de funcionament de la xarxa.
  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, en relació, este últim, amb la disposició transitòria que conté.
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 118/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
  
Esta Direcció General d'Energia, resol:
  
Primer. Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació a 132/20 kV de la subestació transformadora ST Torreblanca, ubicada al paratge denominat Cerda, al terme municipal de Torreblanca, província de Castelló, les característiques principals de la qual són:
  
· Un sistema de 132 kV d'intempèrie amb una configuració de simple barra partida i capacitat per a cinc posicions, de les quals se'n posaran en servici en esta fase un total de quatre, dos de línia, una de transformador i la partició de la qual només es muntaran els dos seccionadors.
  
· Un sistema de 20 kV, esquema de simple barra tipus interior, en cel·les d'aïllament en aire compost per vint-i-cinc posicions, setze de línia, dos de transformador, dos de servicis auxiliars, dos de bateria de condensadors, dos de mesura i una de partició, agrupades en dos mòduls en l'edifici. En l'interior es muntarà 1 BC.
  
· Una transformació dotada d'un transformador de potència trifàsic de relació 132/20 kV-40 MVA, amb la seua corresponent reactància trifàsica limitadora de posada a terra.
  
· Per al subministrament dels servicis propis de la subestació, s'instal·larà en intempèrie un TSA de relació 20/0,380-0,220 kV i 250 kVA de potència.
  
· Un edifici de cel·les i control en què s'ubicaran les cel·les de 20 kV, equips de control, protecció, comunicació, servicis auxiliars en baixa tensió, etcètera.
  
· Pressupost: 1.199.940 euros.
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:
  
a) En el termini de dos mesos a partir de la notificació de la present resolució, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà en el Servici Territorial d'Energia de Castelló el projecte tècnic d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV, per a la seua aprovació, si així procedira. Amb anterioritat a la finalització d'este termini podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.
  
b) La instal·lació que cal realitzar complirà amb els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
c) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.
  
d) Condicions d'orde mediambiental:
  
1. Els canvis d'oli de la maquinària i vehicles implicats en les obres es realitzaran disposant davall del vehicle una safata estanca que comprenga la major part de la projecció del vehicle sobre el sòl, i es garantirà que en cap cas puga vessar-se sobre el sòl cap quantitat d'oli. Este residu haurà de ser envasat hermèticament en contenidors dissenyats amb este fi, així com etiquetats i seran entregats a un gestor de residus perillosos autoritzat.
  
2. No es realitzaran canvis d'olis, reparacions i/o llavats de la maquinària que puguen provocar contaminació en el sòl. Si accidentalment es produïra algun abocament directe de materials grassos provinents de maquinària, es procedirà a arreplegar-los junt amb la part afectada de terrenys per al seu posterior tractament o eliminació en centres apropiats.
  
3. Com a mesura de seguretat, el risc d'un abocament incontrolat de l'oli dels transformadors es corregirà construint davall les cisternes d'estos una fosa de formigó armat impermeabilitzat amb reixeta superior per a evitar el pas de flama en cas d'incendi i a fi d'arreplegar els possibles fluids que caiguen sobre estes, tenint en compte que les cisternes tindran capacitat suficient per a acollir la totalitat del fluid del transformador.
  
4. S'evitaran danys a les parcel·les adjacents. En cas d'efectuar-se danys durant la construcció de la subestació a les propietats, estos danys seran rehabilitats o es compensaran de comú acord amb els propietaris afectats.
  
5. Es prendran mesures que minimitzen en la mesura que es puga l'afecció paisatgística que cause l'ampliació. Es recomana la instal·lació d'un tanca perimetral arbòria (Cupressus sempervirens L., sol donar bon resultat en estes condicions).
  
L'enjardinament de la instal·lació afavorix la millora del paisatge.
  
6. La il·luminació de l'ampliació, així com la de la parcel·la ja existent, haurà de ser de baixa contaminació lumínica. S'instal·laran fanals amb bàculs que dirigisquen el feix lluminós cap al sòl, i evitar la dispersió cap al cel.
  
7. Adoptar mesures per a evitar danys a l'avifauna protegida, associada a la zona d'especial protecció per a les aus, del paratge natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, i col·locar dispositius salvaocells en els cables d'entrada i d'eixida.
  
8. Si durant l'execució de les obres es produïra qualsevulla troballa d'interés històric, arqueològic o paleontològic, s'informarà la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de forma immediata, i s'adoptaran les mesures pertinents amb vista a la seua protecció i conservació, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.
  
9. Dur a terme el Programa de Vigilància Ambiental de l'Estudi, incloent en este els punts següents:
  
- Aplicació de mesures exhaustives en el manteniment dels distints equips i sistemes relacionats amb l'ús de SF6.
  
- Dur a terme un seguiment sobre la creació de camps electromagnètics per a garantir que es troben per davall dels límits establits en la ?Recomanació del Consell de la Unió Europea de 12 de juliol de 1999?.
  
- Control de l'efectivitat dels dispositius empleats per a evitar col·lisió o electrocució de l'avifauna.
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5073, del 18-08-2005 (2005/8681)

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2005, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa para la ampliación a 132/20 kV de la subestación transformadora .S.T. Torreblanca., ubicada en el término municipal de Torreblanca, provincia de Castellón .(ATRCCT/2002/5/12).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5073

Fecha DOGV
:   18-08-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/8681

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2005, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa para la ampliación a 132/20 kV de la subestación transformadora ?S.T. Torreblanca?, ubicada en el término municipal de Torreblanca, provincia de Castellón .(ATRCCT/2002/5/12). [2005/8681]
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en fecha 8 de abril de 2002 ante el Servicio competente en materia de energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa para la ampliación a 132/20 kV de la subestación transformadora ?S.T. Torreblanca?, ubicada en el paraje denominado Cerda, en el término municipal de Torreblanca, provincia de Castellón. Al mencionado escrito, se adjuntaban dos ejemplares del anteproyecto técnico de la citada instalación, firmados por el ingeniero industrial D. Angel Fernández Alvarez y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Castellón de 27 de marzo de 2002.
  
Resultando que los días 11 y 12 de junio de 2002 se publicó, respectivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y a lo preceptuado en el Decreto 162/90, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana sobre impacto ambiental.
  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el citado Real Decreto 1955/2000, se remitió al Ayuntamiento de Torreblanca, afectado por el anteproyecto, una separata del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, informando que por parte del mismo no existe inconveniente técnico para que se realice la ampliación a 132/20 kV de la subestación transformadora denominada ?S.T. Torreblanca?.
  
Visto el informe técnico favorable de fecha 16 de octubre de 2002, emitido por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón y remisión posterior del expediente.
  
Considerando que con fecha 13 de junio de 2005 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formuló Declaración de Impacto Ambiental estimándola aceptable la ampliación y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se realizará en los mismos terrenos ocupados por las instalaciones actuales.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
  
Considerando que de acuerdo con el anteproyecto presentado la finalidad solicitada es garantizar a largo plazo el abastecimiento al término municipal y su entorno, previendo alimentar la subestación desde la red de 132 kV de la línea Castellón-Ingenio-Benicarló, cuya capacidad es superior a la línea de alimentación actual de 66 kV, obteniendo con ello una mejora en el conjunto de funcionamiento de la red.
  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en relación, este último, con la Disposición Transitoria que contiene.
  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 118/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
  
Primero. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. autorización administrativa para la ampliación a 132/20 kV de la subestación transformadora ?S.T. Torreblanca?, ubicada en el paraje denominado Cerda, en el término municipal de Torreblanca, provincia de Castellón, cuyas características principales son:
  
- Un sistema de 132 kV de intemperie con una configuración de simple barra partida y capacidad para cinco posiciones, de las que se pondrán en servicio en esta fase un total de cuatro, dos de línea, una de transformador y la partición de la que sólo se montarán los dos seccionadores.
  
- Un sistema de 20 kV, esquema de simple barra tipo interior, en celdas de aislamiento en aire compuesto por veinticinco posiciones, dieciséis de línea, dos de transformador, dos de servicios auxiliares, dos de batería de condensadores, dos de medida y una de partición, agrupadas en dos módulos en el edificio. En el interior se montará 1 BC.
  
- Una transformación dotada de un transformador de potencia trifásico de relación 132/20 kV-40 MVA, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra.
  
- Para el suministro de los servicios propios de la subestación, se instalará en intemperie un TSA de relación 20/0,380-0,220 kV y 250 kVA de potencia..
  
- Un edificio de celdas y control en el que se ubicarán las celdas de 20 kV, equipos de control, protección, comunicación, servicios auxiliares en baja tensión, etcétera.
  
- Presupuesto: 1.199.940 Euros.
  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
  
a) En el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente resolución, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., presentará en el Servicio Territorial de Energía de Castellón el proyecto técnico de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV, para su aprobación, si así procediera. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
  
b) La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
c) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
d) Condiciones de orden medioambiental:
  
1. Los cambios de aceite de la maquinaria y vehículos implicados en las obras se realizarán disponiendo debajo del vehículo una bandeja estanca que abarque la mayor parte de la proyección del vehículo sobre el suelo, garantizando que en ningún caso pueda derramarse sobre el suelo cantidad alguna de aceite. Este residuo deberá ser envasado herméticamente en contenedores diseñados a tal fin, así como etiquetados y serán entregados a gestor de residuos peligrosos autorizado.
  
2. No se realizarán cambios de aceites, reparaciones y/o lavados de la maquinaria que puedan provocar contaminación en el suelo. Si accidentalmente se produjera algún vertido directo de materiales grasos provenientes de maquinaria, se procederá a recoger éstos junto a la parte afectada de terrenos para su posterior tratamiento o eliminación en centros apropiados.
  
3. Como medida de seguridad, el riesgo de un vertido incontrolado del aceite de los transformadores se corregirá construyendo bajo las cubas de los mismos un foso de hormigón armado impermeabilizado con rejilla superior para evitar el paso de llama en caso de incendio y con el fin de recoger los posibles fluidos que caigan sobre ellas, teniendo en cuenta que las cubas tendrán capacidad suficiente para acoger la totalidad del fluido del transformador.
  
4. Se evitarán daños a las parcelas adyacentes. En caso de efectuarse daños durante la construcción de la subestación a las propiedades, dichos daños serán rehabilitados o se compensarán los mismos de común acuerdo con los propietarios afectados.
  
5. Se tomarán medidas que minimicen en lo posible la afección paisajística que cause la ampliación. Se recomienda la instalación de un seto perimetral arbóreo (Cupressus sempervirens L., suele dar buen resultado en esta condiciones).
  
El ajardinamiento de la instalación favorece la mejora del paisaje.
  
6. La iluminación de la ampliación, así como la de la parcela ya existente, deberá ser de baja contaminación lumínica. Se instalarán farolas con báculos que dirijan el haz luminoso hacia el suelo, evitando su dispersión hacia el cielo.
  
7. Adoptar medidas para evitar daños a la avifauna protegida, asociada a la Zona de Especial protección para las Aves, del Paraje natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, colocando dispositivos salvapájaros en los cables de entrada y salida.
  
8. Si durante la ejecución de las obras se produjese cualquier hallazgo de interés histórico, arqueológico o paleontológico, se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de forma inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del patrimonio Cultural Valenciano.
  
9. Llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental del Estudio, incluyendo en éste los siguientes puntos:
  
- Aplicación de medidas exhaustivas en el mantenimiento de los distintos equipos y sistemas relacionados con el uso de SF6
  
- Llevar a cabo un seguimiento sobre la creación de campos electromagnéticos para garantizar que se encuentran por debajo de los límites establecidos en la ?Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999?.
  
- Control de la efectividad de los dispositivos empleados para evitar colisión o electrocución de la avifauna.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML