Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6918, del 07-12-2012 (2012/11158)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga una autorització administrativa per a ampliar les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST la Punta, ubicada al terme municipal de València, província de València, se n'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública (ATRCCT/2011/2/46).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6918

Data del DOGV
:   07-12-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/11158

CVE


Data del document
:   06-11-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga una autorització administrativa per a ampliar les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST la Punta, ubicada al terme municipal de València, província de València, se n'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública (ATRCCT/2011/2/46). [2012/11158]  
Vista la sol·licitud presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada als efectes de notificacions a València (46023), carrer de Menorca, número 19, en data 30 de juny de 2011, complementada en data 16 de febrer de 2012, davant del Servici Territorial d'Energia de València, sobre la concessió d'una autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques de distribució de 132 i 20 kV, per a ampliar les instal·lacions elèctriques de l'actual subestació ST la Punta, situada a la carretera del Riu (CV-510), local 16.41, al terme municipal de València, província de València, a fi que se n'aprove el projecte tècnic d'execució i se'n declare, en concret, la utilitat pública.   
  
A la sol·licitud esmentada s'adjunta el projecte tècnic de la instal·lació mencionada, firmat per un tècnic competent.  
Vist que consta com a antecedent la resolució d'esta Direcció General d'Energia de data 11 de gener de 2006, per mitjà de la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, una autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST la Punta (ATASCT/2005/110).  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la sol·licitud esmentada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 21 de desembre de 2011, i que es va complementar posteriorment per mitjà d'un nou anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en data 25 de setembre de 2012, en el Butlletí Oficial de la Província de València del dia 26 de setembre de 2012, en el diari Levante El Mercantil Valenciano de data 27 de setembre de 2011 i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de València, únic municipi afectat pel projecte, als efectes disposats en l'article 9 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia.  
  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Vist que, d'acord amb el mencionat Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va traslladar a l'Ajuntament de València la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada perquè afectava béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa entitat, a l'efecte que en prestara la conformitat o oposició.  
L'Ajuntament de València va remetre una notificació d'admissió a tràmit, sense que posteriorment s'haja rebut cap informe a la instal·lació projectada.  
Vist que, de la documentació que consta en l'expedient, no es desprén cap afecció a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general que puguen veure's afectats per la instal·lació.   
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València ha emés un informe favorable sobre la instal·lació sol·licitada.  
Vist que consta, en l'expedient, una còpia de la resolució complementària emesa en data 3 d'abril de 2012 pel director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per mitjà de la qual s'estima que l'ampliació proposada de la subestació transformadora ST la Punta, promoguda per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, no comporta afeccions ambientals significatives diferents de les considerades en l'avaluació ambiental de la subestació; per això s'incorpora l'actuació esmentada a l'àmbit de la declaració d'impacte ambiental d'esta, dictada en data 3 de juliol de 1998, sense perjuí de les autoritzacions que pertoque obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga aplicable.  
Vist que el projecte presentat, entre la seua documentació, disposa dels plànols pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Vist que la sol·licitud i la documentació adjunta reunix una definició i concreció de les característiques tècniques que garantisquen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i que estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que puguen representar a tercers, i això sense perjuí d'indemnitzar-les adequadament.  
Vist que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment està ubicada la subestació transformadora ST la Punta, situada a la carretera del Riu (CV-510), local 16.41, al terme municipal de València, província de València.   
Vist que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de l'ampliació de la subestació transformadora és poder atendre el creixement de la demanda d'energia elèctrica a la zona, així com mantindre un nivell òptim de qualitat de subministrament, en les condicions tècniques reglamentàries de qualitat i seguretat exigibles.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de les xarxes de distribució d'energia elèctrica.  
Atés que esta instal·lació, pel fet d'estar radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada dins de les previstes en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que corresponen a l'Administració general de l'Estat, la Generalitat Valenciana és la competent per a tramitar-la i autoritzar-la.  
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Atés que esta Direcció General és competent per a resoldre este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció que en fa el Decret 122/2011, de 16 de setembre, concordat amb l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, una autorització administrativa per a ampliar les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 132/20 kV ST la Punta, situada a la carretera del Riu (CV-510), local 16.41, al terme municipal de València, província de València, la qual té les característiques tècniques principals següents:  
- Sistema elèctric actual:  
La subestació transformadora té una configuració en doble barra, i està dotada en la seua part de 132 kV de dos transformadors de potència (T1 i T2) de relació de transformació 132/20 kV i 40 MVA de potència nominal i un sistema elèctric de 20 kV amb aïllament en hexafluorur de sofre (SF6).  
- Sistema de 132 kV després de l'ampliació:  
L'ampliació consistix en la instal·lació d'un nou transformador de potència de relació de transformació 132 20/kV i 40 MVA de potència nominal en la posició de reserva existent, (T3) trifàsic, en bany d'oli i refrigeració natural i amb les característiques següents:  
  
· Potència nominal: 40 MVA.  
· Relació de transformació: 132 kV ±10x10% / 20 kV.  
· Grup de connexió: YNd11 (D2).  
· Freqüència: 50 Hz.  
L'equipament de la nova posició de transformador queda composta pels equips següents: tres seccionadors de pantògraf per a la barra 1, de 2.500 A, 145 kV, amb comandament elèctric; tres seccionadors de pantògraf per a la barra 2, de 2.500 A, 145 kV, amb comandament elèctric; tres transformadors d'intensitat de relació 200 400-5/5-5-A; un interruptor automàtic en hexafluorur de sofre (SF6); tres parallamps de 132 kV.   
- Sistema elèctric de 20 kV després de l'ampliació:  
L'ampliació respon a un esquema de doble barra compost per nou cel·les distribuïdes en un únic mòdul, com seguix: dos cel·les de línia; una cel·la d'enllaç de barres; una cel·la de transformador que interconnectarà amb el transformador de potència que s'ha d'instal·lar; una cel·la de mesura; dos cel·les de partició; i dos d'unió de barres.  
· Equips de control, proteccions, mesura i comunicacions propis de la instal·lació.  
· Pressupost: nou-cents vint-i-nou mil huitanta-huit euros i huitanta-tres cèntims (929.088,83 €).  
Segon  
Aprovar el projecte tècnic d'execució, firmat per un tècnic competent i visat pel seu col·legi professional corresponent, per a ampliar les Instal·lacions de distribució assenyalades en el punt primer d'esta resolució.  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
a) D'acord amb el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments tècnics aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions han d'executar-se segons el projecte aprovat. En cas que calga introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular d'esta resolució ha de sol·licitar prèviament a esta Direcció General l'aprovació corresponent.  
  
d) El termini d'execució de l'obra serà de sis mesos comptador des de l'endemà de la notificació d'esta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització d'este termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, adjuntant-hi la documentació justificativa de la demora i del nou termini previst que sol·licite.   
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'Administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi han imposat.  
g) Les d'orde mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental, de 3 de juliol de 1998, del director general de Desenrotllament Sostenible, d'acord amb la resolució complementària de 3 d'abril de 2012, dictada pel director general d'Avaluació Ambiental i Territorial.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de les instal·lacions elèctriques de distribució autoritzades en el punt primer d'esta resolució, cosa que porta implícita la necessitat d'ocupar els béns i drets afectats i implica l'ocupació urgent d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació de l'annex I, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, fent saber que esta publicació es realitzarà igualment, als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells a qui, després d'haver-se intentat la notificació, no s'ha pogut practicar.  
  
  
  
Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST la Punta 132/20 kV  
Terme municipal de València, província València  
  
Instal·lacions de distribució  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia que es notifique, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 6 novembre de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6918, del 07-12-2012 (2012/11158)

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga una autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST La Punta, ubicada en el termino municipal de Valencia, provincia de Valencia, se aprueba su proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2011/2/46).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6918

Fecha DOGV
:   07-12-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/11158

CVE


Fecha del documento
:   06-11-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga una autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST La Punta, ubicada en el termino municipal de Valencia, provincia de Valencia, se aprueba su proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2011/2/46). [2012/11158]  
Vista la solicitud presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 46023 Valencia, calle Menorca, número 19, en fecha 30 de junio de 2011, complementada en fecha 16 de febrero de 2012, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, sobre concesión de autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas de distribución de 132 y 20 kV, por ampliación de las instalaciones eléctricas de la actual subestación ST La Punta, situada en la carretera del Río (CV-510), local 16.41, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública.   
A la mencionada solicitud, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que consta como antecedente la resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 11 de enero de 2006, mediante la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST La Punta (ATASCT/2005/110).  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 21 de diciembre de 2011, complementándose posteriormente mediante nuevo anunció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en fecha 25 de septiembre de 2012, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del día 26 de septiembre de 2012, en el diario Levante El Mercantil Valenciano de fecha 27 de septiembre de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia, único municipio afectado por el proyecto, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que, conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril, se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición.  
Por parte del Ayuntamiento de Valencia se remitió notificación de admisión a trámite sin que posteriormente se haya recibido informe a la instalación proyectada.  
Resultando que, de la documentación que obra en el expediente, no existe afección al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, ha informado favorablemente la instalación solicitada.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución complementaria emitida en fecha 3 de abril de 2012 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que se estima que la ampliación propuesta de la subestación transformadora ST La Punta, promovida por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, no conlleva afecciones ambientales significativas diferentes a las consideradas en la evaluación ambiental de la subestación, por lo que se incorpora dicha actuación al ámbito de la declaración de impacto ambiental de la misma dictada en fecha 3 de julio de 1998, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo estos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora ST La Punta, situada en la carretera del Río (CV-510), local 16.41, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia.   
Resultando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la ampliación de la subestación transformadora es poder atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en la zona, así como mantener un nivel óptimo de calidad de suministro, en las condiciones técnicas reglamentarias de calidad y seguridad exigibles.  
Considerando que, de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de las redes de distribución de energía eléctrica.  
Considerando que la presente instalación, al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre, concordado con el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 132/20 kV ST La Punta, situada en la carretera del Río (CV-510), local 16.41, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, y cuyas características técnicas principales, son las siguientes:  
- Sistema eléctrico actual:  
La subestación transformadora tiene una configuración en doble barra, y está dotada en su parte de 132 kV de dos transformadores de potencia (T1 y T2) de relación de transformación 132/20 kV y 40 MVA de potencia nominal y un sistema eléctrico de 20 kV con aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6).  
- Sistema de 132 kV tras la ampliación:  
La ampliación consiste en la instalación de un nuevo transformador de potencia de relación de transformación 132/20 kV y 40 MVA de potencia nominal en la posición de reserva existente, (T3), trifásico, en baño de aceite y refrigeración natural y con las siguientes características:  
· Potencia nominal: 40 MVA.  
· Relación de transformación, 132 kV ±10x10% / 20 kV  
· Grupo de conexión: YNd11(D2)  
· Frecuencia 50 Hz  
El equipamiento de la nueva posición de transformador queda compuesta por los siguientes equipos: tres seccionadores de pantógrafo para la barra 1, de 2500 A, 145 kV, con mando eléctrico; tres seccionadores de pantógrafo para la barra 2, de 2500 A, 145 kV, con mando eléctrico; tres transformadores de intensidad de relación 200-400/5-5-5 A; un interruptor automático en hexafluoruro de azufre (SF6); y tres pararrayos de 132 kV.  
- Sistema eléctrico de 20 kV tras la ampliación:  
La ampliación responde a un esquema de doble barra compuesto por nueve celdas distribuidas en un único módulo, como sigue: dos celdas de línea; una celda de enlace de barras; una celda de transformador que interconectará con el transformación de potencia a instalar; una celda de medida; dos celdas de partición; y dos de unión de barras.  
· Equipos de control, protecciones, medida y comunicaciones propios de la instalación.  
· Presupuesto: novecientos veintinueve mil ochenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos (929.088,83 €).  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional, para la ampliación de las instalaciones de distribución relacionadas en el punto primero de la presente resolución.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Conforme el título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos técnicos aplicables a este tipo de instalaciones y, en particular, con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto aprobado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de seis meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando la documentación justificativa de la demora y del nuevo plazo previsto que solicite.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Las de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 3 de julio de 1998, del director general de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la resolución complementaria de 3 de abril de 2012 dictada por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de las instalaciones eléctricas de distribución autorizadas en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del anexo I, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que valga de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
Anexo I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST La Punta 132/20 kV.   
Término municipal de Valencia, provincia Valencia  
  
Instalaciones de distribución  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 6 noviembre de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML