Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6480, del 15-03-2011 (2011/2872)

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la modificació de la línia elèctrica aèria de distribució, d'alta tensió a 132 kV ST l'Eliana-ST Beniferri, per a la connexió de les línies a 132 kV ST l'Eliana-ST Quart i ST l'Eliana-ST Torrefiel, en el terme municipal de València, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2010/344/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6480

Data del DOGV
:   15-03-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/2872

CVE


Data del document
:   21-02-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la modificació de la línia elèctrica aèria de distribució, d'alta tensió a 132 kV ST l'Eliana-ST Beniferri, per a la connexió de les línies a 132 kV ST l'Eliana-ST Quart i ST l'Eliana-ST Torrefiel, en el terme municipal de València, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2010/344/46. [2011/2872]  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2010/344/46, incoat pel Servici Territorial d'Energia de València a instàncies d'Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer Ribera de Axpe, 5-2n, 48.950 Erandio, Biscaia, relatiu a la sol·licitud de 13 de maig de 2010 sobre l'autorització administrativa, l'aprovació de projecte d'execució i la declaració, en concret, d'utilitat pública, per a la modificació de la línia elèctrica aèria de distribució, d'alta tensió a 132 kV, ST l'Eliana-ST Beniferri, per a la connexió de les línies a 132 kV ST l'Eliana-ST Quart i ST l'Eliana-ST Torrefiel, en el terme municipal de València.  
A la referida sol·licitud s'adjunta el projecte d'execució firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 25 de febrer de 2010.  
Vist que consta en l'expedient resolució complementària a la Declaració d'Impacte Ambiental de 25 de novembre de 2009, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, davant de la consulta efectuada a este respecte per l'empresa peticionària, per mitjà de la qual es considera el següent:  
- Que la prolongació de la línia a 132 kV ST Torrefiel-ST Beniferri per a la connexió amb el circuit 2 de la línia a 132 kV ST l'Eliana-ST Beniferri, i dóna lloc a la línia a 132 kV ST l'Eliana-ST Torrefiel, constituïx una modificació del projecte que es va sotmetre a avaluació d'impacte ambiental amb número d'expedient 565/1997-AIA i les obres d'execució d'este tram han d'ajustar-se a les condicions establides en el seu dia per al projecte, sense que es considere necessari, per l'escassa entitat del projecte, un nou tràmit d'avaluació ambiental, sense perjuí de les autoritzacions que procedisca obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que siga d'aplicació, i s'han d'adoptar les mesures que establisca l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural, amb la inclusió, si és el cas, d'una prospecció arqueològica.  
- Que la connexió del circuit 1 de la línia a 132 kV ST l'Eliana-ST Beniferri amb la línia a 132 kV ST Quart-ST Beniferri, i dóna lloc a la línia a 132 kV ST l'Eliana-ST Quart, no comporta efectes ambientals significatius, per la qual cosa no es considera que constituïsca un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental.  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i s'han publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 13 de setembre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 6 de setembre de 2010, en el diari ABC de 14 de setembre de 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de València, únic afectat per la modificació sol·licitada.  
D'acord amb la documentació que hi ha a l'expedient, no han sigut presentades al·legacions a la sol·licitud de la instal·lació elèctrica  
Vist que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat es va traslladar a l'Ajuntament de València la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a l'efecte de donar la seua conformitat o l'loposició, i simultàniament es va traslladar a este i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, se sol·licita un informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació. No figura en l'expedient contestació per l'Ajuntament de València.  
Vist que, d'acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre la separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les oportunes condicions, concretament els següents:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per afecció a línies de mitjana i baixa tensió.  
- Conselleria d'Infraestructures i Transport, Servici Territorial de Carreteres, que informa favorablement sobre l'afecció a la carretera CV-30.  
- Ajuntament de València (Servici Integral Cicle de l'Aigua), que establix en la seua contestació les condicions per a l'execució de la instal·lació que afecten la xarxa d'aigües, amb indicació de la necessitat d'informació detallada i actualitzada en el moment de dur a terme l'execució d'esta. Informa igualment de l'exclusivitat de l'empresa gestora EMIVASA en l'actuació sobre les xarxes de proveïment d'aigua, i, finalment, indica l'afecció de la línia elèctrica a la séquia de Tormos, propietat de la Comunitat de Regants de la Séquia de Tormos. S'establix, així mateix, que la instal·lació de la línia projectada i l'autorització de la qual se sol·licita, pot afectar un col·lector que discorre en paral·lel a la ST Beniferri, i se sol·licita la documentació complementària respecte d'això.  
- EMIVASA  
- Telefónica de España, SAU, que dóna la seua conformitat a la sol·licitud, amb les condicions contingudes en el seu informe.  
No consta en l'expedient, a pesar de la seua reiteració pel Servici Territorial d'Energia, la contestació d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i de l'entitat EMIVASA.  
Vist que remesos al sol·licitant les condicions presentades pels organismes referits, va donar la conformitat al contingut d'estos.  
S'informa també per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sobre l'informe emés pel Servici del Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València, la conformitat amb les condicions exposades, i també s'identificaran totes les instal·lacions a través de georadar en el replantejament de l'obra, i es reposaran els servicis en el cas d'estar afectats i que es tindran en compte totes aquelles canonades que coincidisquen amb la traça de la línia, de conformitat amb el tècnic designat pels servicis municipals.  
- El Servici del Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València, a què va ser traslladada l'anterior resposta, es reitera en el contingut de l'informe inicial, i indica la necessitat d'aportar la documentació sol·licitada i les solucions que s'han d'adoptar per les afeccions als distints servicis, i contesta Iberdrola DistribuciónElétrica, SAU, que, donada la magnitud de la infraestructura de sanejament que pot ser afectada pel projecte, és necessari definir les actuacions d'obra amb prospeccions i mesures a través de georadar com ja es va exposar, per a poder plasmar amb rigor en els plans les cotes i detalls de l'encreuament. Indica que, en qualsevol cas, la línia projectada estarà per davall de la instal·lació de sanejament, i es compromet, en tot cas, a la reposició en cas d'afecció tal com es va manifestar en la seua resposta anterior.  
Vist que d'acord amb la sol·licitud i el projecte d'execució presentats, la seua execució es realitza donada la saturació i el límit de capacitat actual en què es troben les instal·lacions de subministrament elèctric en la ciutat de València, i és necessària, tenint en compte la demanda de nous subministraments i el creixement vegetatiu existents, l'execució de determinades infraestructures elèctriques que, com esta, permetrà la futura actuació en la subestació existent en el final de la línia proposada i així aconseguir una millor operativitat i qualitat en el servici elèctric.  
Vist que el projecte d'execució presenta un traçat plenament concretat, disposa entre la seua documentació dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.  
Atés que el projecte disposa d'una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la instal·lació elèctrica, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar-les adequadament.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Atés d'aplicació el que disposen els articles 73, 74 i 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i en l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que establix l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Autoritzar administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la modificació de la línia elèctrica aèria de distribució, d'alta tensió a 132 kV, ST l'Eliana-ST Beniferri, per a la connexió de les línies a 132 kV ST l'Eliana-ST Quart i ST l'Eliana-ST Torrefiel, en el terme municipal de València i la modificació de la qual comprén:  
a) Connexió en aeri del circuit 1 de la línia aèria, doble circuit, a 132 kV ST l'Eliana-ST Beniferri amb la línia aèria, simple circuit, a 132 kV ST Quart-ST Beniferri, i queda la línia aèria a 132 kV ST l'Eliana-ST Quart, amb una potència màxima de 195 MVA.  
Per a això es durà a terme el desmuntatge dels dos vans aeris existents que arriben a la ST Beniferri, el va de la línia ST l'Eliana-ST Beniferri i el va de la línia ST Quart-ST Beniferri, i el suport núm. 13 sense necessitat de reforç, ja que serà suport de final de línia.  
En conseqüència no s'efectuen actuacions, respecte a la línia actual, en els seus elements com ara conductors, cables de terra, aïllament, ferramentes, preses de terra o els fonaments independents (un per cada pota) de fixació del suport.  
b) Connexió en subterrani del circuit 2 de la línia aèria, doble circuit, a 132 kV ST l'Eliana-ST Beniferri amb la línia, simple circuit, a 132 kV ST Torrefiel-ST Beniferri, i queda la línia subterrània a 132 kV ST l'Eliana-ST Torrefiel, amb una potència màxima de 195 MVA.  
- Es reforça el suport núm. 1, amb el muntatge de tres creus addicionals, que servirà com a suport de final de línia de transició aerosubterrani i s'executa un nou tram subterrani que enllaça amb l'actual línia subterrània ST Torrefiel-ST Beniferri. La connexió dels esmentats dos circuits es realitza en la cambra de connexió instal·lada.  
- Característiques del tram aerosubterrani:  
· Suports: els corresponents a la línia actual, són metàl·lics, constituïts per perfils angulars de costats iguals, galvanitzats en calent, d'acer S355JO i S275JR i organitzats en forma de gelosia doble. La seua forma és troncopiramidal des de la base fins al braç inferior, prismàtica des d'este fins al superior i dos pals metàl·lics en la part superior per a la presa de terra.  
· Conductor:  
La línia és de dos circuits, i el conductor de cable és del tipus GULL amb un conductor per fase la secció total del qual -alumini i coure- és de 381,55 mm².  
· Cable de terra: és del tipus OPGW PIR 5x16a.  
· Aïllament: per mitjà de cadena d'aïlladors de material compòsit, tipus U120AB132, nivell de tensió 132 kV i longitud total de 1.390 mm.  
· Fonamens: s'executen quatre fonaments de massissos independents de formigó en massa, una per cada pota i amb forma de pota d'elefant troncocònica.  
· Presa de terra: no és necessària cap actuació sobre la presa de terra del suport existent.  
- Característiques del tram subterrani:  
· Conductors: cables d'aïllament sec en nombre de tres per circuit, d'alumini, la secció del qual és de 630 mm² i aïllament tipus HEPR de polietilé reticulat, dotat de pantalla metàl·lica amb corona de fils d'aram de coure amb secció 180 mm² i coberta exterior de polietilé.  
La canalització és en rasa oberta de 0,80 x 1,50 m.  
· Parallamps, un per fase, que està situat en el suport de pas a subterrani amb tensió nominal 145 kV amb un terminal unipolar per fase i una unió per a connexió amb la línia. Les cambres de connexió són prefabricades, capaces per a suportar esforços.  
· La presa de a terra de les pantalles és directa en un dels seus punts i per mitjà de descàrregues en l'altre.  
· Longitud: 135 metres.  
- Pressupost total de la modificació: 356.232,25 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució, referit a la modificació de la línia autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat pel tècnic competent i visat en el col·legi oficial corresponent amb data 25 de febrer de 2010, i se'l sotmet a les condicions següents:  
1. La instal·lació s'haurà de realitzar d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de l'obra serà de sis mesos comptador des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del mencionat termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
3. Per a la posada en servici i el manteniment de línies, el titular de la present autorització administrativa haurà de complir tots els requisits de presentació i elaboració que queden determinats en l'article 20 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
5. La present resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
6. Es mantenen les condicions mediambientals de la Declaració d'Impacte Ambiental de 30 de març de 1998, del director general de Desenvolupament Sostenible (expedient 565/1997-AIA) i de la declaració complementària dictada en el mateix expedient de 25 de novembre de 2009, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es comunica que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 21 de febrer de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.  
Relació de béns i drets afectats  
Modificació de la línia elèctrica aèria de distribució, d'alta tensió a 132 kV, ST l'Eliana-ST Beniferri, per a la connexió de les línies a 132 kV ST l'Eliana-ST Quart i ST l'Eliana-ST Torrefiel  
Terme municipal de València  
Tram subterrani i tram aeri  
  
  
\* \* \* \* \* \* \*  
Relación De Bienes y Derechos Afectados  
Modificación de la Línea eléctrica aérea de distribución, de alta tensión a 132 kV, ST La Eliana-ST Beniferri, para la conexión de las líneas a 132 kV ST La Eliana-ST Quart y ST La Eliana-ST Torrefiel  
Término Municipal: Valencia  
Tramo Subterráneo y Tramo Aéreo  
  




Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6480, del 15-03-2011 (2011/2872)

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la modificación de la línea eléctrica aérea de distribución, de alta tensión a 132 kV ST La Eliana-ST Beniferri, para la conexión de las líneas a 132 kV ST La Eliana-ST Quart y ST La Eliana-ST Torrefiel, en el término municipal de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2010/344/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6480

Fecha DOGV
:   15-03-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/2872

CVE


Fecha del documento
:   21-02-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la modificación de la línea eléctrica aérea de distribución, de alta tensión a 132 kV ST La Eliana-ST Beniferri, para la conexión de las líneas a 132 kV ST La Eliana-ST Quart y ST La Eliana-ST Torrefiel, en el término municipal de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2010/344/46. [2011/2872]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2010/344/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 48.950 Erandio, Vizcaya, Calle Ribera de Axpe, 5-2º, relativo a la solicitud de 13 de mayo de 2010 sobre autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, para la modificación de la línea eléctrica aérea de distribución, de alta tensión a 132 kV, ST La Eliana-ST Beniferri, para la conexión de las líneas a 132 kV ST La Eliana-ST Quart y ST La Eliana-ST Torrefiel, en el término municipal de Valencia.  
A la referida solicitud se acompaña el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 25 de febrero de 2010.  
Resultando que consta en el expediente resolución complementaria a Declaración de Impacto Ambiental de 25 de noviembre de 2009 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ante la consulta efectuada a este respecto por la empresa peticionaria, mediante la que se considera lo siguiente:  
- Que la prolongación de la línea a 132 kV ST Torrefiel-ST Beniferri para su conexión con el circuito 2 de la línea a 132 kV ST La Eliana-ST Beniferri, dando lugar a la línea a 132 kV ST La Eliana-ST Torrefiel, constituye una modificación del proyecto que se sometió a evaluación de impacto ambiental con número de expediente 565/1997-AIA y las obras de ejecución de este tramo deben ajustarse al condicionado establecido en su día para el proyecto, sin que se considere necesario, por la escasa entidad del proyecto, un nuevo trámite de evaluación ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación, debiendo adoptarse las medidas que establezca el órgano competente en materia de patrimonio cultural, incluyendo en su caso una prospección arqueológica.  
- Que la conexión del circuito 1 de la línea a 132 kV ST La Eliana-ST Beniferri con la línea a 132 kV ST Quart-ST Beniferri, dando lugar a la línea a 132 kV ST La Eliana-ST Quart, no conlleva efectos ambientales significativos, por lo que no se considera que constituya un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 13 de septiembre de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 6 de septiembre de 2010, en el diario ABC de fecha 14 de septiembre de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia, único afectado por la modificación solicitada.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones a la solicitud de la instalación eléctrica  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al mismo y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. No figura en el expediente contestación por el Ayuntamiento de Valencia.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, por afección a líneas de media y baja tensión.  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras, informando favorablemente sobre la afección a la carretera CV-30.  
- Ayuntamiento de Valencia (Servicio Integral Ciclo del Agua), que establece en su contestación los condicionados para la ejecución de la instalación que afectan a la red de aguas, indicando la necesidad de información detallada y actualizada en el momento de llevar a cabo la ejecución de la misma. Informa igualmente de la exclusividad de la empresa gestora EMIVASA en la actuación sobre las redes de abastecimiento de agua, y por último, indica la afección de la línea eléctrica a la Acequia de Tormos, propiedad de la Comunidad de Regantes de la Acequia de Tormos. Se establece, asimismo, que la instalación de la línea proyectada y cuya autorización se solicita, puede afectar a un colector que discurre en paralelo a la ST Beniferri, solicitando documentación complementaria al respecto.  
- EMIVASA  
- Telefónica de España, SAU, prestando su conformidad a la solicitud, con los condicionantes contenidos en su informe.  
No constan en el expediente, pese a su reiteración por el Servicio Territorial de Energía, la contestación de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU y de la entidad EMIVASA.  
Resultando que remitidos al solicitante los condicionados presentados por los organismos referidos, prestó su conformidad al contenido de los mismos.  
Se informa también por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con respecto del informe emitido por el Servicio del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, la conformidad con los condicionados expuestos, así como que se identificarán todas las instalaciones a través de georadar en el replanteo de la obra, reponiendo los servicios en el caso de verse afectados y que se tendrán en cuenta todas aquellas tuberías que coincidan con la traza de la línea, de conformidad con el técnico designado por los Servicios Municipales.  
- El Servicio del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, al que le fue trasladada la anterior respuesta, se reitera en el contenido del informe inicial, indicando la necesidad de aportar la documentación solicitada y las soluciones a adoptar por las afecciones a los distintos servicios, contestando Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que dada la magnitud de la infraestructura de saneamiento que puede ser afectada por el proyecto, resulta necesario definir las actuaciones de obra con catas y medidas a través de georadar como ya se expuso, para poder plasmar con rigor en los planos las cotas y detalles del cruce. Indica que en todo caso, la línea proyectada estará por debajo de la instalación de saneamiento, comprometiéndose, en cualquier caso, a la reposición en caso de afección tal y como se manifestó en su respuesta anterior.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, su ejecución se realiza dada la saturación y el límite de capacidad actual en que se hallan las instalaciones de suministro eléctrico en la ciudad de Valencia, siendo necesaria, habida cuenta la demanda de nuevos suministros y el crecimiento vegetativo existentes, la ejecución de determinadas infraestructuras eléctricas que, como ésta, permitirá la futura actuación en la subestación existente en el final de la línea propuesta y así lograr una mejor operatividad y calidad en el servicio eléctrico.  
Resultando que el proyecto de ejecución presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la instalación eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre y en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la modificación de la línea eléctrica aérea de distribución, de alta tensión a 132 kV, ST La Eliana-ST Beniferri, para la conexión de las líneas a 132 kV ST La Eliana-ST Quart y ST La Eliana-ST Torrefiel, en el término municipal de Valencia y cuya modificación comprende:  
a) Conexión en aéreo del circuito 1 de la línea aérea, doble circuito, a 132 kV ST La Eliana-ST Beniferri con la línea aérea, simple circuito, a 132 kV ST Quart-ST Beniferri, quedando la línea aérea a 132 kV ST La Eliana-ST Quart, con una potencia máxima de 195 MVA.  
Para ello se llevará a cabo el desmontaje de los dos vanos aéreos existentes que llegan a la ST Beniferri, el vano de la línea ST La Eliana-ST Beniferri y el vano de la línea ST Quart-ST Beniferri, y el apoyo nº 13 sin necesidad de refuerzo, dado que será apoyo fin de línea.  
En consecuencia no se efectúan actuaciones, con respecto a la línea actual, en sus elementos tales como conductores, cables de tierra, aislamiento, herrajes, tomas de tierra o las cimentaciones independientes (una por cada pata) de fijación del apoyo.  
b) Conexión en subterráneo del circuito 2 de la línea aérea, doble circuito, a 132 kV ST La Eliana-ST Beniferri con la línea, simple circuito, a 132 kV ST Torrefiel-ST Beniferri, quedando la línea subterránea a 132 kV ST La Eliana-ST Torrefiel, con una potencia máxima de 195 MVA.  
- Se refuerza el apoyo nº 1, con el montaje de tres crucetas adicionales, que servirá como apoyo fin de línea de transición aéreo-subterráneo ejecutándose un nuevo tramo subterráneo que enlaza con la actual línea subterránea ST Torrefiel-ST Beniferri. La conexión de dichos dos circuitos se realiza en la cámara de empalme instalada.  
- Características del tramo aéreo-subterráneo:  
· Apoyos: los correspondientes a la línea actual, son metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados iguales, galvanizados en caliente, de acero S355JO y S275JR y organizados en forma de celosía doble. Su forma es troncopiramidal desde su base al brazo inferior, prismática desde éste al superior y dos castilletes en la parte superior para la toma de tierra.  
· Conductor:  
La línea es de dos circuitos, siendo el conductor de cable tipo GULL con un conductor por fase cuya sección total -aluminio y cobre- es de 381'55 mm².  
· Cable de tierra: es del tipo OPGW PIR 5x16a.  
· Aislamiento: mediante cadena de aisladores de material composite, tipo U120AB132, nivel de tensión 132 kV y longitud total de 1390 mm.  
· Cimentaciones: se ejecutan cuatro cimentaciones de macizos independientes de hormigón en masa, una por cada pata y con forma de pata de elefante troncocónica.  
· Toma de tierra: no resulta necesaria actuación alguna sobre la puesta a tierra del apoyo existente.  
- Características del tramo subterráneo:  
· Conductores: cables de aislamiento seco en número de tres por circuito, de aluminio, cuya sección es de 630 mm² y aislamiento tipo HEPR de polietileno reticulado, dotado de pantalla metálica con corona de alambres de cobre con sección 180 mm² y cubierta exterior de polietileno.  
La canalización es en zanja abierta de 0'80 x 1'50 m.  
· Pararrayos, uno por fase, que está situado en el apoyo de paso a subterráneo con tensión nominal 145 kV con un terminal unipolar por fase y un empalme para conexión con la línea. Las cámaras de empalme son prefabricadas, capaces para soportar esfuerzos.  
· La puesta a tierra de las pantallas es directa en uno de sus extremos y mediante descargas en el otro.  
· Longitud: 135 metros.  
- Presupuesto total de la modificación: 356.232'25 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución, referido a la modificación de la línea autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado en el colegio oficial correspondiente en fecha 25 de febrero de 2010, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
3. Para la puesta en servicio y mantenimiento de líneas, el titular de la presente autorización administrativa deberá dar cumplimiento a cuantos requisitos de presentación y elaboración quedan determinados en el artículo 20 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
6. Se mantienen las condiciones medioambientales de la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 30 de marzo de 1998 del director general de Desarrollo Sostenible (expediente 565/1997-AIA) y de la declaración complementaria dictada en el mismo expediente de fecha 25 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda   
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 21 de febrero de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
Relació de béns i drets afectats  
Modificació de la línia elèctrica aèria de distribució, d'alta tensió a 132 kV, ST l'Eliana-ST Beniferri, per a la connexió de les línies a 132 kV ST l'Eliana-ST Quart i ST l'Eliana-ST Torrefiel  
Terme municipal de València  
Tram subterrani i tram aeri  
  
  
\* \* \* \* \* \* \*  
Relación De Bienes y Derechos Afectados  
Modificación de la Línea eléctrica aérea de distribución, de alta tensión a 132 kV, ST La Eliana-ST Beniferri, para la conexión de las líneas a 132 kV ST La Eliana-ST Quart y ST La Eliana-ST Torrefiel  
Término Municipal: Valencia  
Tramo Subterráneo y Tramo Aéreo  
  




Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML