Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9928, del 03-09-2024 (2024/8743)

RESOLUCIÓ de 12 d'agost de 2024, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'atorga a Gadoni Directorship, SL, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat per a una central fotovoltaica, situada a Busot, de potència instal·lada 21,07 MW, denominada “CSF El Campello”, inclosa la seua infraestructura d'evacuació, així com de la infraestructura de connexió que serà cedida a la distribuïdora I-DE Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SAU (ATALFE/2020/24).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9928

Data del DOGV
:   03-09-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/8743

CVE
:   DOGV-V-2024-8743

Data del document
:   12-08-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

Correcció d'errades

ANTECEDENTS

PRIMER. SOL·LICITUD

INICIAL

GADONI DIRECTORSHIP, SL, mitjançant representant degudament acreditat, va presentar una instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 18 de desembre de 2019, amb núm. de registre GVRTE/2019/837639, en la qual sol·licitava l’autorització administrativa prèvia relativa a una central de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, denominada «CSF EL CAMPELLO», de potència nominal 44,95 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 49,975 MWp, que també inclou la infraestructura d’evacuació, i en este sentit es va incoar l’expedient ATREGI/2019/75/03.

La instal·lació estava ubicada en el paratge «l’Albarral», parcel·la 28 del polígon 4, parcel·les 1 i 13 del polígon 5, parcel·les 18, 19 i 20 del polígon 6, del terme municipal de Xixona (Alacant).

Comptava amb una línia d’interconnexió aèria-subterrània de 17 km de longitud.

SOL·LICITUD PER DECRET LLEI 14/2020

GADONI DIRECTORSHIP, SL, mitjançant representant degudament acreditat, va presentar una instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 19 d’octubre de 2020, amb núm. de registre GVRTE/2020/1528355, en la qual sol·licitava l’autorització d’implantació, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, declaració d’utilitat pública, en concret, així com l’avaluació d’impacte ambiental ordinària i l’aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l’entorn afectat, relatius a una central de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica denominada «CSF EL CAMPELLO» de potència nominal 44,975 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 49,95 MWp, que s’ubicaria en els termes municipals de Busot, Xixona i la Torre de les Maçanes (Alacant), i que inclouria la infraestructura d’evacuació. També es va sol·licitar expressament l’obtenció dels títols habilitants per a l’ocupació de forests gestionats per la Generalitat i d’afecció de vies pecuàries.

La instal·lació sol·licitada modifica la ubicació respecte a la inicial, la qual passa a ser a Xixona, polígon 4, parcel·la 28; polígon 5, parcel·les 1 i 13, i polígon 6, parcel·les 18 i 19; a la Torre de les Maçanes, polígon 6, parcel·la 193, i a Busot, polígon 8, parcel·les 43, 49, 67, 68, 70, 71, 73, 83, 85, 110 i 157.

D’acord amb les característiques i la ubicació de la instal·lació sol·licitada, esta està sotmesa al procediment integrat d’autorització de centrals fotovoltaiques que s’hagen d’ubicar sobre sòl no urbanitzable, de conformitat amb el que establix el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent (d’ara en avant, Decret llei 14/2020). Per a la tramitació s’incoa, per part del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant (d’ara en avant, STIEMA), l’expedient ATALFE/2020/24.

Consta en l’expedient la justificació de l’ingrés de la taxa administrativa corresponent de data 16 d’octubre de 2020, que cobrix el pressupost del projecte de la instal·lació que finalment s’ha sotmés a autorització.

En data 23 de desembre de 2020, en vista de la documentació presentada, s’acorda l’admissió a tràmit pel Servici Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant de la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de producció d’energia elèctrica de 44.950 kW de potència instal·lada, segons la definició vigent en eixe moment, promoguda per GADONI DIRECTORSHIP, SL, que s’ubicarà a Xixona, la Torre de les Maçanes i Busot, a la província d’Alacant, únicament als efectes del que estipula en l’article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

Des de l’STIEMA, en data 29 de novembre de 2021, es requerix al promotor de la instal·lació que indique l’expedient administratiu amb el qual desitja continuar (ATREGI/2019/75/03 o ATALFE/2020/24) i se l’informa de la possibilitat de convalidar els tràmits completats en l’expedient ATREGI/2019/75/03, els quals s’han d’indicar expressament, de conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020.

En data 3 de desembre de 2021 el promotor de la instal·lació presenta davant de l’STIEMA un escrit de desistiment de l’expedient ATREGI/2019/75/03 i la convalidació dels actes de tràmit efectuats.

En data 10 de novembre de 2023 la Direcció General d’Energia i Mines emet la Resolució per la qual es declara el desistiment de la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció amb la qual es va iniciar l’expedient ATREGI/2019/75/03, i es convaliden els actes tramitats per a la incorporació d’estos al nou expedient ATALFE/2020/24, que en definitiva corresponen a la taxa abonada          SEGON. PRIMERA INFORMACIÓ PÚBLICA

La sol·licitud d’autorització administrativa de la instal·lació i la sol·licitud de declaració d’utilitat pública, en concret, juntament amb la documentació presentada, van ser objecte d’informació pública durant el termini de trenta (30) dies, als efectes que preveuen l’article 23 del Decret llei 14/2020; l’article 144 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica; l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de data 6 d’agost de 2021 (núm. 9145),

– el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de data 20 de juliol de 2021 (núm. 135) i

– el diari Información de data 2 de setembre de 2021.

En virtut de l’article 23 del Decret llei 14/2020, es va remetre als ajuntaments de Busot, la Torre de les Maçanes i Xixona, a fi que s’exposara en el tauler d’anuncis, i pel mateix període de temps, la sol·licitud d’autorització i la de reconeixement, en concret, de la utilitat pública que s’ha mencionat, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel projecte a l’efecte de poder iniciar posteriorment el procediment d’expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d’energia elèctrica, i es va requerir que remeteren una diligència acreditativa de l’exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l’expedient. L’anunci es va publicar en el tauló de la seu electrònica de:

– L’Ajuntament de Busot, des del 17 d’agost fins al 28 de setembre de 2021.

– L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes, des del 4 d’agost fins al 20 de setembre de 2021.

– L’Ajuntament de Xixona, des del 17 d’agost fins al 27 de setembre de 2021.

De la mateixa manera, es va traslladar esta sol·licitud de reconeixement, en concret, d’utilitat pública, a les persones que consten com a titulars dels béns i els drets afectats. Encara que es va intentar notificar algunes de les persones afectades, este fet no es va poder portar a la pràctica, per la qual cosa, de conformitat amb el que es disposa en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va fer pública la notificació en extracte d’este acte administratiu mitjançant un anunci en el *Boletín Oficial del Estado*, de data 25 d’agost de 2021.

Així mateix, la documentació es posa a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web           <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà) i

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià).

TERCER. AL·LEGACIONS A LA PRIMERA INFORMACIÓ PÚBLICA

D’acord amb la documentació que consta en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública es van presentar tres al·legacions, per part del Sr. Miguel Ángel Pavón, el Sr. Sergio Arroyo Morcillo, en nom propi i en representació de l’Associació d’Amics dels Aiguamolls del Sud d’Alacant, i la mercantil Residencial Vista Alegre, SAU, perquè s’afectaven parcel·les de la seua propietat.

Estes al·legacions es van contestar per escrit i es van notificar, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a les persones al·legants, siguen o no interessats en el procediment.

QUART. CONDICIONATS A LA PRIMERA INFORMACIÓ PÚBLICA

Segons el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de trenta (30) dies presentaren la conformitat o l’oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si era el cas, els condicionants tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general amb béns o drets a càrrec seu que pogueren vore’s afectats per esta, i d’esta manera es van rebre els informes següents amb el resultat que, en síntesi, es detallen a continuació:

1. Informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, OA, de data 17 de setembre de 2021, favorable condicionat. El promotor manifesta la conformitat amb l’informe en data 15 de novembre de 2021.

2. Informe de l’Àrea de Carreteres de la Diputació d’Alacant, de data 18 d’octubre de 2022, favorable condicionat, en el qual s’especifica que les instal·lacions en la zona nord incidixen sobre la carretera provincial CV-780, i, pel que fa a les instal·lacions en la zona sud, s’haurà d’informar si l’activitat generarà trànsit addicional en la carretera CV-774 «Busot a Xixona», així com si s’accedirà a les instal·lacions projectades des d’esta carretera; una circumstància que implicarà que este accés presente la visibilitat adequada.

En data 4 de desembre de 2022 el promotor de la instal·lació aporta un estudi d’accés a la carretera CV-780, que es trasllada a la Diputació d’Alacant en data 13 de desembre de 2022.

En data 12 de gener de 2023 el promotor presenta un estudi d’accés a la zona sud (accés a la carretera CV-774 i afeccions a les carreteres CV-774 i CV-783), que es trasllada a la Diputació d’Alacant en data 16 de gener de 2023 perquè informe.

No s’ha rebut contestació per part de la Diputació d’Alacant, per la qual cosa s’entén conforme, segons establix l’article 24.2 del Reial decret 14/2020.

3. Informe de l’Ajuntament de Xixona respecte a l’article 24 del DL 14/2020, de data 16 de novembre de 2021, en el qual s’indica que no s’observen inconvenients de tipus tècnic per a atorgar la conformitat municipal a la instal·lació projectada i s’establix un condicionat tècnic.

El promotor manifesta la conformitat amb l’informe en data 3 de desembre de 2021, i fa algunes indicacions pel que fa a la carretera CV-783.

La resposta del promotor es trasllada a l’Ajuntament de Xixona per al nou informe, el qual s’emet en data 19 de gener de 2022 i indica el següent: «D’altra banda, amb posterioritat a l’emissió de l’informe municipal, va tindre entrada la sol·licitud d’informe municipal en relació amb una altra central solar fotovoltaica, la «CSF PUENTES» (ATALFE 2020/106), que confronta amb esta i per a la qual, no obstant això, s’ha plantejat una altra solució per al traçat de la línia d’evacuació totalment diferent i, aparentment, molt més encertat. Resulta evident que les actuacions, en tot cas, s’haurien de coordinar en compliment del que s’establix en l’article 27 del Decret llei 14/2020 […]»

En data 18 de febrer de 2022 el promotor respon a l’anterior informe i fa les consideracions següents:

- «Pel que fa a la compartició de les infraestructures d’evacuació de les CSF de «Puentes» i «El Campello», entenem tècnicament inviable la unificació de línies que se suggerix, ja que les dos centrals han obtingut punts d’accés i connexió a la xarxa en diferents emplaçaments, tal com s’exposa en els informes corresponents del titular de la xarxa que s’acompanyen, per la qual cosa no és possible accedir al requeriment formulat en este sentit. Tot això, sense perjuí que el promotor de la CSF puga compartir les instal·lacions d’evacuació amb tercers, sempre que, com indica l’informe, es compartisquen igualment els gastos d’inversió i manteniment corresponents de les instal·lacions citades.»

L’escrit es trasllada a l’Ajuntament de Xixona, que informa en data 24 de març de 2022 i accepta la justificació del promotor quant a la compartició de les infraestructures d’evacuació de la «CSF Puentes» i la «CSF El Campello». No obstant això, considera que es produïxen incoherències en el sistema de determinació dels punts d’accés i de la ubicació triada pels promotors per a les seues instal·lacions, les quals generen xarxes de connexió excessivament llargues o duplicitats innecessàries, la qual cosa fa necessari que hi haja un criteri de coordinació i harmonització entre les diferents propostes que es presenten per a la tramitació a fi d’aconseguir una implantació lògica de les diferents plantes i les instal·lacions d’enllaç d’estes, i d’evitar així estos desajustaments.

D’altra banda, s’informa de l’adopció en el ple municipal de la suspensió parcial de llicències urbanístiques, encara que este acord no afecta este procediment, ja que es va emetre el certificat de compatibilitat urbanística amb anterioritat. No obstant això la llicència urbanística municipal que, arribat el moment, es tramite haurà de verificar que les instal·lacions projectades s’adeqüen a la nova ordenació urbanística.

El promotor manifesta la conformitat amb l’informe en data 11 d’abril de 2022.

4. Informe de l’Ajuntament de Busot rebut en data 4 de gener de 2022 en el qual s’entén que no hi ha cap oposició urbanística ni tècnica pel que fa als aspectes de competència municipal, atés que, quan se sol·liciten les llicències corresponents, s’han de complir els condicionants i esmenar i resoldre les deficiències que s’indiquen en l’informe.

El promotor manifesta la conformitat amb l’informe en data 26 de febrer de 2022.

5. Ajuntament de la Torre de les Maçanes: no consta l’informe sol·licitat en data 21 de juliol de 2021, per la qual cosa s’entén que s’està conforme, segons establix l’article 24.2 del Reial decret 14/2020.

6. Informe de la que era aleshores la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de data 27 de desembre de 2021, que no s’oposa a la instal·lació i establix una sèrie de condicions sobre els aspectes de la seua competència.

A banda de l’informe que s’ha citat, es rep la Resolució de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de data 27 de desembre de 2021, sobre la valoració preliminar de les repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, en el qual s’informa que: «[...] el projecte analitzat NO PRESENTA EFECTES APRECIABLES SOBRE LA XARXA NATURA 2000 ni sobre les espècies prioritàries de la ZEPA «Cabeçó d’Or i la Grana», per la qual cosa, d’acord amb el que s’establix en els articles 6 i 7 del Decret 60/2012, de 5 d’abril, pel qual es regula el règim especial d’avaluació i aprovació, autorització o conformitat de plans, programes o projectes que puguen afectar la Xarxa Natura 2000, NO ES REQUERIX UNA AVALUACIÓ DETALLADA DE REPERCUSSIONS SOBRE LA XARXA NATURA 2000.»

El promotor manifesta la conformitat amb els informes en data 19 de gener de 2022.

7. Informe del Servici Territorial de Cultura i Esport d’Alacant que pertanyia a la que era aleshores la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de data 9 de desembre de 2022, en el qual es comunica que no és possible emetre cap informe referent a la sol·licitud administrativa ni la declaració d’impacte ambiental fins que no es presenten i es tramiten els estudis i documents que establix la legislació vigent en matèria de patrimoni cultural, perquè no s’havia rebut la memòria en la qual es detallen els resultats, ni tampoc el catàleg de béns patrimonials de caràcter arqueològic i arquitectònic de la zona d’estudi i les possibles mesures correctores que es desenvoluparien.

El promotor de la instal·lació, en data 27 de desembre de 2022, emet un escrit en el qual exposa que considera que esta documentació ja s’havia presentat a l’òrgan substantiu (documents de data setembre 2020 i octubre 2022, este últim remés per l’STIEMA a la Direcció General de Cultura i Patrimoni l’1 de desembre de 2022 en el qual reiterava la sol·licitud d’informe). No obstant això, s’aporta de nou l’informe d’afecció al patrimoni cultural en data 12 de desembre de 2022, posteriorment a l’emissió de l’informe del Servici Territorial de Cultura i Esport d’Alacant que s’ha mencionat.

En data 7 de juliol de 2023 el Servici Territorial de Cultura i Esport d’Alacant emet un informe en el qual especifica que, després de la remissió per part del promotor de la instal·lació de l’informe d’afecció patrimonial de juny de 2023, considera que «el projecte citat i l’expedient corresponent no consten en els arxius de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant, almenys amb les dades del polígon, la parcel·la, el promotor o de la denominació del projecte que s’han aportat». I conclou que «[...] Per tant, no és possible admetre l’informe d’afecció patrimonial de la central fotovoltaica «El Campello», de juny de 2023, rubricada per XXXXXXXX i XXXXXXXX, com a document equivalent a la memòria d’impacte patrimonial que s’establix en la legislació indicada anteriorment».

En data 13 de juliol de 2023 es rep la resposta del promotor a l’informe anterior, en la qual especifica que el projecte de la instal·lació s’havia modificat i s’havia reduït el seu àmbit, eliminant les parcel·les situades en el terme municipal de Xixona, i que esta modificació s’havia d’haver traslladat a esta Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport per a tramitar-la.

Pel que fa a això, cal destacar que es va sol·licitar, en diversos requeriments efectuats el 20 i el 29 d’abril, el 10 de juny i el 21 de setembre de 2022, l’esmena de la documentació que s’ha citat anteriorment. El promotor va presentar un projecte d’execució nou en data 29 de setembre de 2022 en el qual faltava documentació i hi havia altra que no estava completa. El Servici Territorial va requerir l’esmena d’este projecte en dates 7 d’octubre de 2022, 24 de gener i 10 de maig de 2023. Es presenta el projecte refós el 5 de juny de 2023 i, després d’un nou requeriment d’esmena de la documentació prèviament a la segona informació pública, es completa esta documentació en data 28 de juny de 2023.

8. Informe del Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge de data 29 de desembre de 2021 que indica que l’emissió de l’informe favorable en matèria d’infraestructura verda i paisatge que faça viable l’actuació pretesa requerirà, des del punt de vista de la seua afecció al paisatge, l’esmena dels requeriments exposats en este informe.

El promotor respon a l’informe en data 7 de febrer de 2022. Indica que les esmenes requerides impliquen una revisió del projecte i que es procedirà a esmenar la documentació, per a la qual cosa es prescindirà de les parcel·les indicades en l’informe. A més, intenta justificar que és inviable soterrar els trams aeris de la línia d’interconnexió a conseqüència de la topografia del terreny i que, pel que fa als abancalaments, a fi de mantindre un mínim de potència que seria necessari instal·lar perquè la instal·lació fora viable, es requeriria ocupar una major extensió de terreny a l’hora d’instal·lar els panells, la qual cosa incompliria el principi de minimitzar l’ocupació del sòl.

El Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge contesta, en data 21 de febrer de 2022, que l’emissió de l’informe favorable en matèria d’infraestructura verda i paisatge requerirà que s’esmenen els requeriments exposats en l’informe anterior, en tots els apartats d’este. Amb la consulta del promotor, en data 11 d’abril de 2022, es reitera en allò que havia indicat.

Després de diversos requeriments, en data 2 de juny de 2022 presenta una proposta d’implantació, completada posteriorment, que es trasllada al Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge.

El Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge emet un nou informe en data 15 de novembre de 2022 en el qual conclou novament que, per a l’emissió de l’informe favorable en matèria d’infraestructura verda i paisatge que faça viable l’actuació pretesa des del punt de vista de la seua afecció al paisatge, serà necessària l’esmena dels requeriments exposats en l’informe, es reitera en molts dels punts que s’han indicat en els informes anteriors i n’inclou alguns de nous.

Sobre la base de la nova documentació aportada pel promotor, el 25 d’agost de 2023 informa que no pot pronunciar-se sobre este tema, per la qual cosa es reitera en el que s’establix en l’últim informe que s’havia emés.

Per a complir amb els condicionats de l’informe, el promotor presenta nous projectes que se sotmetran de nou a informació pública, tal com s’ha descrit en els punts posteriors.

9. Informe del Servici de Gestió Territorial de data 1 de desembre de 2022 en el qual es conclou que la instal·lació «es veu afectada en àmbits reduïts per perillositat d’inundabilitat i per altres qüestions territorials, i que és compatible condicionada. A més, la línia [sic] d’evacuació d’esta també es considera compatible condicionada, ateses les consideracions finals mencionades, i d’acord amb les determinacions normatives aplicable i les cartografies oficials d’ordenació del territori.»

En resposta a la documentació presentada pel promotor, el 24 de gener de 2023, emet un informe en el qual conclou que la planta solar no estaria afectada per perillositat d’inundació, i la considera viable, de conformitat a les determinacions del Pla d’acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de la normativa aplicable que s’havia tingut en compte a l’hora d’elaborar l’informe. Pel que fa a la línia d’evacuació, es ratifica en l’informe anterior, i la considera viable condicionada, segons les consideracions finals emeses en este informe.

Després del trasllat de l’informe del Servici de Gestió Territorial al promotor, en data 24 de febrer de 2023 es rep l’escrit del promotor en el qual es justifica la impossibilitat de soterrar la línia en els trams indicats. Este escrit es trasllada al Servici de Gestió Territorial, el qual emet un nou informe en data 22 de març de 2023 en què estima que estes justificacions són adequades.

QUINT. ADAPTACIÓ ALS CONDICIONATS I LES NOVES MODIFICACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ

El promotor de la instal·lació presenta, en data 18 d’abril de 2023, una nova proposta d’implantació, en la qual descarta les parcel·les que es localitzen en el terme municipal de Xixona i, per tant, la línia d’interconnexió entre la zona nord i sud. Després dels requeriments d’esmena efectuats des del Servici Territorial el 12 de maig de 2023 i el 19 de juliol de 2023 i les diverses aportacions del promotor, la documentació s’esmena en data 2 d’agost de 2023. Les modificacions que es plantegen finalment consistixen en:

– La reducció de la superfície tancada a 318.680 m². La instal·lació se situa íntegrament en el terme municipal de Busot:

– Emplaçament dels grups generadors: Polígon 8, parcel·les 43, 49, 67, 68, 70, 71, 73, 83, 85, 110 i 157 del terme municipal de Busot (Alacant).

– Emplaçament de la infraestructura d’interconnexió: Polígon 8, parcel·les 45, 51, 69, 72, 74, 86, 87, 164, 9009, 9010, 9011 i 9014 del terme municipal de Busot (Alacant).

– Emplaçament de la infraestructura d’evacuació: Polígon 8, parcel·les 67, 158 i 9009 del terme municipal de Busot (Alacant).

– Emplaçament de la subestació: Polígon 8, parcel·la 158 del terme municipal de Busot (Alacant).

– Reducció de la quantitat dels mòduls mencionats a 32.220 mòduls de 670 Wp cada un, per la qual cosa la potència total de mòduls passa a ser de 23,746 MWp.

– Reducció del nombre d’inversors a 98 inversors de potència 215 kVA, per la qual cosa es reduïx la potència instal·lada de la instal·lació a 21,07 MWn.

– Reducció del nombre de centres de transformació: 4 unitats de 6.500 kVA i 1 de 3.250 kVA.

– Es passa a usar seguidors de tipus 1V, d’un mòdul en vertical. Comptarà amb un total de 120 seguidors de tipus 1V30, 108 seguidors de tipus 1V45 i 396 seguidors de tipus 1V60.

Com que les modificacions es consideren substancials, d’acord amb l’article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, es du a terme una nova informació pública del projecte, a més de les consultes corresponents als òrgans afectats, per a la modificació efectuada.

SEXT. AVALUACIÓ AMBIENTAL

Consta la declaració d’impacte ambiental del projecte CSF El Campello, de potència 44,95 MWp en els termes municipals de Busot i Xixona, a Alacant (a Xixona, parcel·les 1 i 13 del polígon 5 [zona nord] i a Busot, parcel·les 43, 49, 67, 68, 70, 71, 73, 83, 85, 110 i 157 del polígon 8 [zona sud]), mitjançant la resolució de data 19 de desembre de 2022 de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental (Exp. 184-2021-AIA), publicada el 10 de febrer de 2023 en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  (DOGV núm. 9531). Consta la resolució de correcció d’errades materials de la declaració d’impacte ambiental de data 28 de setembre de 2023. Els condicionants arreplegats en esta s’especifiquen el punt PRIMER de la part dispositiva d’esta resolució.

En data 16 de juny de 2023 es va traslladar la nova proposta de la central fotovoltaica a la direcció general de qualitat i avaluació ambiental perquè es pronuncie sobre si correspon sotmetre de nou la sol·licitud al tràmit d’informació pública des del punt de vista ambiental, ja que es considera que les modificacions proposades poden suposar efectes ambientals significatius distints dels previstos originalment, de conformitat amb l’article 38.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i, per altra banda, valorar la necessitat d’una nova avaluació d’impacte ambiental.

En data 21 de juny de 2023 el Servici d’Impacte Ambiental de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental emet un informe en què conclou que els canvis de configuració en el projecte, en la mesura en què donen compliment a les condicions de la declaració d’impacte ambiental CSF El Campello i de l’òrgan substantiu, no fan necessària una nova informació pública en els termes de l’article 38 de la Llei d’avaluació ambiental.

SÈPTIM. PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

En data 15 de juny de 2023 es rep en l’STIEMA un escrit del promotor de la instal·lació en el qual se sol·licita la tramitació d’urgència de la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció, de conformitat amb l’article 33.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i justifica la seua petició amb l’esmena de la documentació per a un nou tràmit d’informació pública, per la urgència que suposa el compliment dels compromisos climàtics establits en el PNIEC i en la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, i pel fet que el compliment de l’obtenció del quart requisit d’obtenció de l’autorització administrativa de construcció d’aquell moment era el 13 d’agost de 2023, en aplicació del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

En data 16 de juny de 2023, l’STIEMA emet un acord sobre la tramitació d’urgència de l’expedient ATALFE/2020/24. En este, s’acorda «l’aplicació a este expedient del procediment de la tramitació d’urgència, per la qual es reduiran a la mitat els terminis que s’establixen per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.»

OCTAU. SEGONA INFORMACIÓ PÚBLICA

La sol·licitud d’autorització administrativa de la instal·lació i la sol·licitud de declaració d’utilitat pública, en concret, juntament amb la documentació presentada van ser objecte d’una nova informació pública durant el termini de quinze (15) dies, als efectes previstos en l’article 23 del Decret llei 14/2020, en l’article 144 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre; en l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental; així com en els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental, en els següents mitjans:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 24 d’agost de 2023 (núm. 9668), amb una correcció d’errades de data 12 de setembre de 2023 (núm. 9681)

– el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de data 29 d’agost de 2023 (núm. 166), amb una correcció d’errades de data 6 de setembre de 2023 (núm. 172) i

– el diari Información de data 6 de setembre de 2023, amb una correcció d’errades de data 27 de setembre de 2023.

En virtut de l’article 23 del Decret llei 14/2020, es va remetre a l’Ajuntament de Busot perquè s’exposara en el tauler d’anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d’autorització i la de reconeixement, en concret, d’utilitat pública mencionada, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel projecte a l’efecte de poder iniciar posteriorment el procediment d’expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d’energia elèctrica, i es va requerir que remeteren la diligència acreditativa de l’exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l’expedient.

De la mateixa manera, es va traslladar esta sol·licitud de reconeixement, en concret, d’utilitat pública, a les persones que consten com a titulars dels béns i els drets afectats. Encara que es va intentar notificar algunes de les persones afectades, este fet no es va poder portar a la pràctica, per la qual cosa, de conformitat amb el que es disposa en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va publicar la notificació en extracte d’este acte administratiu mitjançant un anunci en el *Boletín Oficial del Estado*, de data 23 de gener de 2024.

Així mateix, la documentació es posa a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà) i

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià).

NOVÉ. AL·LEGACIONS A LA SEGONA INFORMACIÓ PÚBLICA

D’acord amb la documentació que consta en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública es van presentar dos al·legacions, per part del Sr. Miguel Ángel Pavón i el Sr. Sergio Arroyo Morcillo, en nom propi i en representació de l’Associació Amics dels Aiguamolls del Sud d’Alacant, en el qual reiteren les al·legacions ja presentades en la primera informació pública de caràcter mediambiental i urbanístic.

Estes al·legacions es van contestar per escrit i es van notificar als al·legants, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, siguen o no interessats en el procediment.

DÈCIM. CONDICIONATS A LA SEGONA INFORMACIÓ PÚBLICA

D’acord amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de quinze (15) dies presentaren la conformitat o l’oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general que tingueren béns o drets a càrrec seu que pogueren vore’s afectats per esta, i es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detallen a continuació:

1. Informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural, de data 31 de juliol de 2024.

Després dels informes del 2 i el 10 d’agost de 2023 del Servici Territorial de Cultura i Esport d’Alacant, el promotor aporta, el 29 de desembre de 2023, una memòria amb els resultats de la prospecció arqueològica de la «CSF El Campello», en el terme municipal de Busot.

En l’informe de 31 de juliol de 2024 s’informa favorablement, als efectes patrimonials previstos en l’art. 11 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, la memòria d’impacte patrimonial elaborada en l’EIA «Planta Solar Fotovoltaica «El Campello» i les seues infraestructures d’evacuació, en el polígon 8, parcel·les 43, 49, 67, 68, 70, 73, 83, 85, 110, 157 158», de Busot, sempre que es complisquen les mesures compensatòries següents:

1. La prospecció arqueològica ha determinat la inexistència d’afeccions al patrimoni ARQUEOLÒGIC, per la qual cosa només es planteja el seguiment arqueològic dels moviments de terra en el moment de l’execució de les obres.

2. El seguiment arqueològic del sistema de regadiu, en cas que s’afecte, i la documentació d’este davant de la possible afecció al patrimoni etnològic per part del projecte.

3. Des del punt de vista paleontològic s’hauran de dur a terme tasques de control i seguiment preventiu en els moviments de terra associats a l’execució del projecte. Mitjançant un seguiment extensiu es podrà detectar de seguida, si és el cas, la presència de restes fòssils. D’esta manera, es podria comunicar immediatament a l’administració, d’acord amb el que es disposa en l’article 63 de la Llei 4/1998 de patrimoni, i prendre les mesures adequades per a la protecció i conservació d’estes. Es recomana també dur a terme alguna visita puntual durant els moviments de terra en els materials triàsics per a comprovar la possible presència de restes fòssils.

4. Si es produïx alguna troballa paleontològica durant l’execució del projecte sense que estiga present el/la tècnic/a paleontòleg/a, s’ha de comunicar a la Conselleria competent en matèria de cultura o als ajuntaments implicats, d’acord amb el que es disposa en l’article 63 de la Llei 4/1998 del patrimoni cultural valencià.

2. Ofici de data 16 d’agost de 2023 de la Secció Forestal de la Direcció Territorial d’Alacant de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori que, pel que fa a la sol·licitud relativa a la concessió en forests de domini públic en el terme municipal de Busot, indica:

«que la incoació de l’expedient de concessió demanial corresponent queda suspesa en espera que es reba la resolució per mitjà de la qual s’autoritze la instal·lació.»

3. Ofici de data 11 de setembre de 2023 de la Secció Forestal de la Direcció Territorial d’Alacant de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori que, quant a la sol·licitud relativa a l’ocupació / concessió demanial de vies pecuàries en el terme municipal de Busot, indica:

«que la tramitació de l’expedient d’autorització d’ocupació / concessió demanial corresponent queda suspesa en espera que es reba la resolució per la qual s’autoritze la instal·lació, i que no es començaran a computar els terminis establits en la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, fins que no es produïsca este fet.»

4. Informe de data 5 de desembre de 2023 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, OA, en el qual es ratifica en l’informe ja informat i emés en data 17 de setembre de 2021, i en què indica que «únicament procedix, per tant, que abans de l’execució de les obres, en cas que l’actuació es localitze en un llit públic o en la zona de policia d’este (a 100 m de distància del marge més pròxim), s’obtinga l’autorització d’esta confederació hidrogràfica d’acord amb el que es preveu en el text refós de la Llei d’aigües (RDL 1/2001 de 20 de juliol).»

El promotor manifesta la conformitat amb l’informe en data 11 d’abril de 2024.

5. Informe de data 20 de setembre de 2023 de la Direcció General de Medi Natural i Animal en el qual es mostra la conformitat amb la planta «CSF El Campello» sempre que es tinguen en compte totes les consideracions que s’arrepleguen en este. Establix que estes mesures es definiran degudament (que també inclouran el mesurament i el pressupost) i, en cas que no siga així, s’haurà de justificar el motiu pel qual no es poden detallar.

L’informe es trasllada al promotor en data 3 d’octubre de 2023, el qual respon, en data 16 d’octubre de 2023, i presenta al·legacions en el sentit que la nova distribució de la instal·lació reduïx les afeccions mediambientals del projecte i que no està d’acord amb els nous condicionants, amb el canvi de criteri respecte del caràcter forestal de determinades parcel·les i que este organisme s’excedix en les seues competències.

La resposta del promotor es trasllada a la Direcció General de Medi Natural i Animal en data 20 d’octubre de 2023, el qual emet una resposta a les al·legacions presentades pel promotor en data 6 de novembre de 2023. En esta aclarix que en cap moment es va afirmar que incorreguera una incompatibilitat sobre els sòls, que els impactes potencials es van reconéixer mitjançant una visita a camp després de rebre una sol·licitud d’informe nova i justifica que no s’ha excedit en les seues funcions i competències. En relació amb el caràcter suposadament forestal del sòl que ocupa la planta solar, indica que no s’havia produït cap canvi en el criteri, sinó un canvi en les característiques del sòl, i que l’espai de temps que va transcórrer entre la sol·licitud inicial i la data en la qual es va sotmetre a una nova informació pública va suposar la consolidació d’una evolució del suport físic, el qual adquirix un caràcter més forestal.

Després d’haver traslladat l’informe al promotor de la instal·lació, este respon, en data 28 de novembre de 2023, amb un escrit en el qual reincidix en la seua postura anterior, i adjunta els informes rebuts als quals fa referència (la declaració d’impacte ambiental, l’informe de la Secció Forestal, els informes de la Direcció General de Medi Natural i Animal), a més de l’estudi topogràfic i l’anàlisi de la implantació elaborat per a esta instal·lació i per a la que es va tramitar en l’expedient ATALFE/2020/106, denominada «CSF PUENTES».

Com a resposta a l’escrit del promotor, la Direcció General de Medi Natural i Animal emet un nou informe en data 18 de desembre de 2023 en el qual reitera les mateixes observacions i conclusions de l’informe de data 20 de setembre.

Després de traslladar l’informe al promotor, este contesta en data 3 de gener de 2024 que «assumix i accepta els condicionats establits per la DGMN arreplegats en els seus informes, en la mesura en què no facen inviable, ni tècnicament ni econòmicament, el projecte de la CSF El Campello». A més, fa menció expressa al condicionant relatiu a la no realització de moviments de terres sobre els abancalaments i es compromet a minimitzar, en la mesura que es garantisca la viabilitat del projecte, els moviments de terra en estos abancalaments.

En data 23 de gener de 2024 el promotor presenta un escrit en el qual proposa una sèrie de mesures correctores per a reduir les afeccions a les aus silvestres, per a la qual cosa es faran servir les zones no ocupades de les parcel·les a on s’emplaça la instal·lació que es destinen al cultiu de cereal.

La proposta es trasllada a la Direcció General de Medi Natural i Animal, la qual informa, en data 6 de febrer de 2024, que la mesura de compensació de la superfície afectada per l’espai vital d’aus rapaces de l’entorn no l’ha sol·licitada este organisme, i que s’ha de mantindre la vegetació natural. Manté la seua conformitat amb la planta «CSF El Campello», sempre que es tinguen en compte totes les consideracions arreplegades en l’informe firmat el 20 de setembre de 2023.

En data 3 d’abril de 2024 el promotor presenta un escrit en el qual, pel que fa a l’informe emés per la Direcció General de Medi Natural de data 20 de setembre de 2023, i després de les reunions que es van mantindre amb els tècnics responsables de l’expedient, manifesta finalment la seua conformitat i acceptació dels condicionants arreplegats en l’informe mencionat anteriorment i, a l’efecte de donar compliment a estos, indica que es presentarà un informe detallat i el mesurament de la manera en què es duran a terme les mesures que exposa l’informe. També proposa una actuació alternativa a l’hora d’implantar les mesures següents:

«a) La disposició de seguidors es realitzarà de manera generalitzada mitjançant el clavat directe, sense que s’use formigó, llevat que, de manera excepcional i amb la deguda justificació de motius geotècnics i de seguretat per als béns i les persones, siga necessari fer-ho. En estos casos, es comunicarà a l’administració competent en matèria forestal.

b) Pel que fa als moviments de terres i el manteniment de la coberta vegetal i la vegetació aèria existent, la disposició dels seguidors en les parcel·les es realitzarà complint estos requisits. No obstant, de manera excepcional i amb la justificació deguda, es podran dur a terme moviments de terres i alteracions en els bancals existents lleus amb la finalitat de facilitar l’accés de la maquinària necessària per a efectuar el clavat de les instal·lacions (seguidors) d’una manera segura. En qualsevol cas, els moviments eventuals que de manera excepcional es puguen dur a terme, s’han de justificar tècnicament, i les terres i vegetació es reutilitzaran en l’àrea tancada.»

L’escrit del promotor es trasllada a la Direcció General de Medi Natural i Animal, la qual, en data 15 d’abril de 2024, mostra la seua conformitat amb la solució proposada pel promotor de la planta sempre que es procedisca de la manera que s’indica en este últim escrit.

6. Informe de data 31 de gener de 2024 de l’Ajuntament de Busot, en el qual emet els informes sol·licitats a l’empara dels articles 24 i 30.2 del DL 14/2020 (anterior a l’entrada en vigor del Decret llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat), en el qual es conclou que:

«no hi ha oposició urbanística ni tècnica, en els aspectes de competència municipal, per a l’execució de la central fotovoltaica i infraestructura d’evacuació, «CSF EL CAMPELLO» ATALFE/2020/24, atés que, quan se sol·liciten les llicències corresponents, s’han de complir els condicionants i esmenar i resoldre les deficiències que s’especifiquen en els diferents punts de l’informe».

Amb l’escrit s’acompanya un informe tècnic municipal amb els condicionants mencionats.

El promotor manifesta la conformitat amb l’informe en data 11 d’abril de 2024.

7. Informe favorable conjunt del Servei de Paisatge i del Servei de Planificació Territorial (en matèria d’infraestructura verda), de data 10 d’abril de 2024, condicionat a la modificació del projecte perquè considera inadmissible que s’implante una tanca perimetral per fora del tancat. També es condiciona als resultats del pla de participació pública, i serà necessari emetre un nou informe per part del Servei de Paisatge si, durant el procés, es produïxen resultats que siga necessari valorar perquè tenen incidència en la presa de decisions de la proposta.

En contestació a este informe, el 23 d’abril de 2024 el promotor manifesta la seua conformitat amb les esmenes requerides en l’informe mencionat, les accepta i estes s’incorporaran al projecte. En data 12 de juliol de 2024 el promotor de la instal·lació presenta un projecte refós amb tots els condicionats exposats en l’informe. A més, inclou els resultats del pla de participació pública, i determina que no tenen incidència en la presa de decisions de la proposta.

8. Informe favorable, de data 16 de juny de 2023, del Servici de Gestió Territorial, en el qual es considera que:

«la planta solar, d’acord amb el projecte refós d’abril de 2023, no estaria afectada per perillositat d’inundació, i es considera viable d’acord amb les determinacions del Pla d’acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable que es va tindre en compte en l’elaboració de l’informe.

Pel que fa a la resta d’instal·lacions de la planta solar que no s’han inclòs en este informe, caldrà ajustar-se al que s’ha emés en les remissions anteriors.»

Els organismes següents no han contestat a la sol·licitud efectuada: I-DE Redes Inteligentes, SAU, per la qual cosa, una vegada transcorregut el termini concedit, s’entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

ONZÉ. ASPECTES URBANÍSTICS, TERRITORIALS I PAISATGÍSTICS

Consta un informe de compatibilitat urbanística municipal favorable, emés el 29 de juliol de 2020 per l’Ajuntament de Busot, en virtut de l’article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana, respecte a les parcel·les a on se situaran els grups generadors.

Consten en l’expedient els informes favorables del Servei de Paisatge i del Servei de Planificació Territorial (en matèria d’infraestructura verda) de data 10 d’abril de 2024, i del Servici de Gestió Territorial de data 16 d’agost de 2023. Estos dos servicis depenen de la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Els condicionats que s’arrepleguen en estos han sigut acceptats per l’entitat promotora i consten en el resolc PRIMER d’esta resolució.

DOTZÉ. EVACUACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA

En la contestació realitzada per I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, el 6 de novembre de 2023, a l’ofici remés per esta administració, en virtut del qual se sol·licita l’actualització de la informació relativa als permisos d’accés i connexió a la seua xarxa de distribució a la Comunitat Valenciana, consta que la central «CSF EL CAMPELLO», titularitat de GADONI DIRECTORSHIP, SLU, té un permís d’accés i connexió de data 13 de juny de 2020, amb una capacitat d’accés concedida de 49.980 kW, que es deriva de la unificació de les sol·licituds de la «CSF EL CAMPELLO I» i la «CSF EL CAMPELLO II».

Consta el pronunciament d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de 26 de juny de 2023, en el qual confirma que la instal·lació inicial, ubicada al Campello, amb una potència de 49,96 MWp - 40,798 MW, i la instal·lació final, situada a Busot, i amb una potència de 23,746 MWp - 21,07 MW, es poden considerar que són la mateixa instal·lació de generació a l’efecte dels permisos d’accés i connexió.

Consta la Resolució d’1 d’agost de 2024 de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual s’autoritza la substitució de les garanties núm. 032018V68 i 032018V310, constituïdes per CALASPASOL 1, SL i MARPANI SOLAR 4, SL, respectivament, que avalaven una potència total de 49.980 kW, per a la sol·licitud dels permisos d’accés i connexió de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica denominades «CSF EL CAMPELLO I» i «CSF EL CAMPELLO II» i es confirma la presentació adequada de la nova garantia núm. 032024V496, constituïda per GADONI DIRECTORSHIP, SLU, per a la instal·lació denominada «CSF EL CAMPELLO», la qual deriva de la unificació dels permisos d’accés i connexió anteriors i que avala una potència instal·lada concedida de 21.070 kW, que substituïx les garanties inicials mencionades pel canvi d’ubicació i de titularitat, que passa del terme municipal del Campello (Alacant) al terme municipal de Busot (Alacant) [Exp. GARCAP/2023/4/03]. L’autorització d’explotació provisional quedarà condicionada a l’actualització dels permisos d’accés i connexió a la vista de la resolució mencionada.

TRETZÉ. VIES PECUÀRIES I FORESTS GESTIONATS PER LA GENERALITAT

El promotor de la instal·lació ha sol·licitat la concessió demanial d’ocupació en vies pecuàries, en concret, sobre l’assagador del Vergeret i l’assagador Sendera de la Casa de L´Alquadra, juntament amb la documentació que definix l’afecció d’estos, i s’ha sotmés al tràmit d’informació pública descrit en l’antecedent OCTAU.

Així mateix, el promotor de la instal·lació ha sol·licitat la concessió d’ús privatiu de domini públic forestal per a l’ocupació de terrenys de la forest d’utilitat pública següent: AL1025; Denominació: Alquedra, Carmelo i Agregats, juntament amb la documentació que definix l’afecció d’estos, i s’ha sotmés al tràmit d’informació pública que es descriu en l’antecedent OCTAU.

CATORZÉ. ACREDITACIONS PRÈVIES A LA RESOLUCIÓ

L’agent promotor ha presentat la documentació per a acreditar els aspectes següents prèviament a la resolució del procediment:

– Capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte.

En el cas que es produïsquen canvis en la participació dels socis accionistes de l’empresa promotora, s’haurà de comunicar esta circumstància. A més s’haurà de subrogar als compromisos adquirits per a justificar esta capacitat, i serà causa de revocació de l’autorització administrativa, en cas contrari, pel fet de no complir el condicionament.

– Disposar dels terrenys a on s’implantarà la instal·lació, a costa de l’obtenció de les concessions demanials de terrenys públics pertinents, després que s’atorgue esta autorització.

– Disposar dels permisos d’accés i connexió per a la instal·lació que s’han indicat anteriorment, sense menyscapte de la necessitat d’actuar per part d’este.

Es va sol·licitar a l’Ajuntament de Busot, en data 7 d’agost de 2023, l’informe preceptiu i no vinculant establit en l’article 30.2 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost (anterior a l’entrada en vigor del Decret llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat). L’Ajuntament de Busot va emetre este informe conjunt amb el que s’establix en l’article 24 del Decret llei 14/2020 en data 2 de febrer de 2024.

QUINZÉ. DESISTIMENT DE LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ, EN CONCRET, D’UTILITAT PÚBLICA

En data 18 de juliol de 2024 (registre entrada GVRTE/2024/3241012), el promotor va presentar el desistiment de la sol·licitud de la declaració, en concret, d’utilitat pública, ja que disposava dels acords amb els propietaris, tant de les parcel·les específiques destinades a la instal·lació principal com de les necessàries per a la interconnexió i unió de les diferents parcel·les. Ha presentat, així mateix, l’acord de la parcel·la a on se situa la subestació.

SETZÉ. INSTAL·LACIONS CEDIDES AL GESTOR DE LA XARXA

Consta en l’expedient el document de data 03 de juliol de 2024 d’acceptació per part del gestor de la xarxa de distribució, I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU, dels projectes de les instal·lacions que se cediran després de l’execució d’estes (subestació i línia d’alta tensió).

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. La instrucció i la resolució d’este procediment administratiu correspon a la Generalitat Valenciana, perquè la instal·lació elèctrica objecte d’esta es troba íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana i no s’enquadra en les que preveu l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

SEGON. La Direcció General d’Energia i Mines és competent per a resoldre d’acord amb el que es disposa en l’article 4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es té en consideració el que s’establix en l’article 8 de l’Orde 3/2024, de 16 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant la qual es desplega el Decret 226/2023, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, perquè la potència que s’instal·larà és superior a 10 MW.

TERCER. Segons l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 7 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica requerix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, i la tramitació i resolució han de fer-se de manera conjunta, segons establix l’article 21.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.

A més, d’acord amb l’article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les infraestructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d’energia elèctrica.

QUART. Com que es tracta d’una central fotovoltaica que s’implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que establix l’article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, és aplicable el procediment que determina el capítol II del títol III del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.

Tal com establix el Decret llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat, en cap cas s’exigirà la tramitació d’una declaració d’interés comunitari per a les instal·lacions que s’han d’autoritzar per mitjà del procediment regulat en este capítol.

QUINT. D’acord amb el que s’indica en l’epígraf j de l’article 2 del DL 14/2020, l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge és l’informe emés per l’òrgan competent de la Generalitat en estes matèries el qual avalua la compatibilitat territorial i paisatgística d’una instal·lació de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables i la seua integració en la infraestructura verda del territori, amb caràcter previ, preceptiu i vinculant per a les autoritzacions administratives prèvies i de construcció requerides per la legislació del sector elèctric. Este es pronuncia sobre els aspectes que s’indiquen en l’article 25.1 i, específicament, avalua la compatibilitat territorial i paisatgística d’una instal·lació de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables i la seua integració en la infraestructura verda del territori, amb caràcter previ, preceptiu i vinculant per a les autoritzacions administratives prèvies i de construcció requerides per la legislació del sector elèctric. El caràcter vinculant d’este informe únicament es predica respecte dels aspectes enumerats en l’article 25.1. Si este informe és negatiu, no serà procedent sotmetre el projecte a avaluació d’impacte ambiental, i l’òrgan substantiu ha de resoldre la fi del procediment i l’arxivament de les actuacions.

L’article 25 del Decret llei 14/2020 establix que durant la fase de consultes es traslladarà la documentació oportuna en matèria d’ordenació del territori i paisatge a l’òrgan competent en estes matèries per a l’emissió de l’informe definit en l’article 2.j en el termini de tres mesos.

SEXT. De conformitat amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la instal·lació objecte d’este procediment constituïx un projecte sotmés a avaluació d’impacte ambiental ordinària.

SÈPTIM. Les línies aèries es troben dins d’una zona definida com a àrea prioritària de reproducció, alimentació i dispersió de les aus, en virtut de la Resolució de 6 de juliol de 2021, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’amplien les zones de protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució (DOGV núm. 9138, 29.07.2021), per la qual cosa es troba en zona de protecció d’avifauna segons l’article 4.1.c del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, i, per tant, li són aplicables les prescripcions tècniques establides en este reial decret.

OCTAU. D’acord amb l’article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l’autorització administrativa d’instal·lacions de generació no es podrà atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d’accés i de connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.

De conformitat amb l’article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, per a obtindre l’autorització de la instal·lació serà un requisit previ indispensable l’obtenció dels permisos d’accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents per la totalitat de la potència de la instal·lació, sense perjuí que l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, disposa que les autoritzacions administratives d’instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d’accés que figure en el permís d’accés.

En este sentit, la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, establix que les instal·lacions de generació d’electricitat la potència total instal·lada de les quals supere la capacitat d’accés atorgada en el permís d’accés han de disposar d’un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d’emmagatzematge que la integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d’accés.

D’acord amb la redacció vigent de l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la inferior de les dos següents:

1. la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

2. la potència màxima de l’inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.

Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que hagen iniciat la tramitació i encara no hagen obtingut l’autorització d’explotació definitiva, segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

NOVÉ. D’acord amb el que es disposa en l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, les persones sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i econòmica exigible per a dur a terme cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que es preveu en este últim en relació amb l’exempció de l’acreditació d’estes capacitats que potestativament puga atorgar l’Administració per als qui exercisquen l’activitat. En el present s’han acreditat estes.

DÈCIM. D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

ONZÉ. D’acord amb l’article 53.1.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric, per a la sol·licitud de l’autorització administrativa de construcció, el promotor presentarà un projecte d’execució amb una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable. D’acord amb l’article 53.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions de producció d’energia elèctrica s’hauran d’ajustar a les normes tècniques de seguretat i qualitat industrials corresponents, de conformitat amb el que preveu la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i la resta de normativa que siga aplicable.

DOTZÉ. D’acord amb l’art. 53.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions de producció d’energia elèctrica s’hauran d’ajustar a les normes tècniques de seguretat i qualitat industrials corresponents, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i la resta de normativa que siga aplicable.

Com que esta sol·licitud es referix a una instal·lació elèctrica fotovoltaica que genera en baixa tensió i injecta a la xarxa elèctrica en alta tensió són aplicables els reglaments de seguretat industrial següents:

– El Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

– El Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues ITC-RAT 01 a 23.

– El Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

– També la resta de disposicions tècniques aplicables.

TRETZÉ. Segons el que s’establix en el capítol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i el seu entorn quan finalitze l’activitat, i ha de constituir una garantia econòmica a favor de l’òrgan competent en matèria d’energia per a autoritzar la instal·lació, l’import de la qual serà del 3 % del pressupost d’execució material, sempre que esta quantitat no siga inferior a 20.000 €/MWp. Si la quantia resultant és inferior a eixa xifra, l’import de la garantia serà de 20.000 €/MWp. La duració mínima d’esta garantia econòmica ha de ser de cinc anys, i s’ha de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, com a mínim, dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys d’acord amb el càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

CATORZÉ. Segons s’indica en l’article 45.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària haja de practicar-se en tauler d’anuncis o edictes, s’entendrà complida per la seua publicació en el diari oficial corresponent.

QUINZÉ. D’acord amb el que es disposa en l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estes podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics que hi haja en els seus actes.

SETZÉ. L’eficàcia dels actes administratius quedarà demorada quan així ho exigisca el contingut de l’acte o estiga supeditada a notificació, publicació o aprovació superior, segons el que estipula l’article 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

DESSETÉ.  D’acord amb l’article 21 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, en cap cas s’exigirà la tramitació d’una declaració d’interés comunitari per a les instal·lacions que s’han d’autoritzar mitjançant el procediment regulat en este capítol.

DIHUITÉ. Consten en l’expedient administratiu tots els informes preceptius i vinculants en matèria de territori i paisatge, així com la compatibilitat urbanística emesa per l’Ajuntament de Busot i la sol·licitud dels informes preceptius d’acord amb l’article 24, 25 i 30 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (anterior a l’entrada en vigor del Decret llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat).

Tal com s’ha indicat en l’antecedent CATORZÉ, en data 7 d’agost de 2023 es va sol·licitar a l’Ajuntament de Busot l’informe preceptiu i no vinculant establit en l’article 30.2 del Decret llei 14/2020 (anterior a l’entrada en vigor del Decret llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat), i en l’expedient consta la resposta a esta petició. No obstant, ja no es tracta d’un informe exigible de conformitat amb la nova normativa en vigor i aplicable a este expedient.

D’acord amb la disposició transitòria quarta del Decret llei 14/2020 (instal·lacions d’energies renovables que es troben en tramitació), no caldrà reiterar la petició d’informes ja emesos o de tràmits que ja s’hagen dut a terme de conformitat amb el procediment regulat per la normativa anterior, en què s’inclou la resta dels aspectes que es troben en l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge de l’article 25.1. Igualment, no serà necessari emetre un nou certificat de compatibilitat urbanística en els procediments en tramitació en els quals ja s’haja emés este certificat amb caràcter favorable, conforme a la regulació anterior. En este supòsit, tampoc serà exigible l’informe no vinculant sobre valoració favorable o desfavorable que realitza l’ajuntament, i que està regulat en l’article 19.1. En cap cas s’exigirà la tramitació d’una declaració d’interés comunitari per a la instal·lació de qualsevol projecte en tramitació a l’entrada en vigor d’este decret llei.

D’acord amb la redacció vigent de l’article 30, no és procedent atorgar autorització d’implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació.

DENOVÉ. L’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, determina que les sol·licituds d’autorització administrativa d’instal·lacions que, tot i que no requerixen una declaració d’utilitat pública en concret, s’hagen de cedir, o que se cediran, al transportista o a la distribuïdora de la zona, i que efectuen directament el sol·licitant o promotor, es podran formular, a banda de per mitjà dels subjectes del sector elèctric mencionats, per este. En este cas, esta qüestió s’haurà d’expressa clarament en la sol·licitud i en la resta de documentació que l’ha d’acompanyar. En les resolucions de les autoritzacions citades s’arreplegarà esta circumstància, a més d’advertir que la sol·licitud d’autorització d’explotació l’haurà de presentar el transportista o la distribuïdora cessionària, i haurà d’aportar el document de cessió corresponent firmat per les dos parts, a més de la resta de documentació exigida per a l’autorització d’explotació.

L’article 11 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, establix que, quan la instal·lació autoritzada s’haja de cedir o se cedisca al transportista únic o a la distribuïdora de la zona, la resolució ho indicarà expressament i indicarà que la sol·licitud d’autorització d’explotació l’haurà de presentar el cessionari. A més, haurà d’aportar el document de cessió corresponent firmat per les dos parts. Així mateix, la resolució d’autorització administrativa de construcció de la instal·lació arreplegarà explícitament el dret del titular d’esta, siga generador o consumidor, a exigir la subscripció d’un conveni de rescabalament davant de tercers, en els termes que establix la regulació bàsica de retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica.

Sense perjuí del que s’ha exposat, a l’efecte de garantir el coneixement per part de la cedent del seu dret a la subscripció del conveni de rescabalament citat, les empreses distribuïdores hauran d’informar, de manera clara i expressa, en el plec de condicions tecnicoeconòmiques remeses al sol·licitant, sobre este dret i de les condicions i el moment en el qual este es pot materialitzar.

D’acord amb l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, en les instal·lacions fetes per tercers i que s’hagen de cedir al transportista únic o al distribuïdor de la zona abans de la posada en servici, el cessionari aportarà, al mateix temps que sol·licite l’autorització d’explotació, una còpia de l’acord o del contracte de cessió firmat per les dos parts, en el qual es dona la conformitat a la cessió, i una còpia del conveni de rescabalament davant de tercers subscrit entre les parts, el qual tindrà una duració mínima de deu anys, termini al qual es podrà sol·licitar una ampliació en els casos degudament justificats. Així mateix, s’haurà d’aportar la informació relativa al cost total de la instal·lació, la part sufragada pel transmitent, la referència a la instal·lació tipus regulada amb la qual es correspon i els valors unitaris de referència d’inversió i la identificació com a projecte en el pla d’inversió anual corresponent del transportista o del distribuïdor. La resolució arreplegarà de manera expressa la cessió de la instal·lació abans d’atorgar l’autorització d’explotació.

VINTENA. Les referències que s’efectuen en els diferents informes emesos als departaments del Consell actualment inexistents s’entendrà que es referixen als nous departaments, de conformitat amb les competències noves i l’organització derivada del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com les modificacions realitzades.

En consideració del que s’ha exposat, una vegada complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris que establix la legislació vigent aplicable, i en concret, d’acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, en la redacció vigent, en el moment de la sol·licitud, esta Direcció General, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes,

RESOL

PRIMER. Autorització administrativa prèvia del projecte de la central fotovoltaica «CSF EL CAMPELLO», que també inclou la seua infraestructura d’evacuació exclusiva, i la que s’ha cedit al gestor de la xarxa de distribució I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Atorgar l’autorització administrativa prèvia a la mercantil GADONI DIRECTORSHIP, SL, per a   la instal·lació de la central fotovoltaica amb les característiques següents:

DADES GENERALS DE LA CENTRAL ELÈCTRICA AUTORITZADA I L’ACCÉS D’ESTA A LA XARXA

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓ | CSF EL CAMPELLO |
| TITULAR | GADONI DIRECTORSHIP, SL |
| TECNOLOGIA | FOTOVOLTAICA |
| TERMES MUNICIPALS GRUPS (PROVÍNCIA) | BUSOT (ALACANT) |
| TERMES MUNICIPALS D’EVACUACIÓ FINS AL PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA (PROVÍNCIA) | BUSOT (ALACANT) |
| POTÈNCIA NOMINAL INVERSORS (MWn) | 21,07 |
| POTÈNCIA PIC DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS (MWp) | 23,746 |
| POTÈNCIA INSTAL·LADA (MW) (segons l’article 3, RD 413/2014) | 21,07 |
| CAPACITAT D’ACCÉS A LA XARXA CONCEDIDA (MW) | 49,98 (a costa de l’actualització d’esta) |
| NECESSITAT D’UN SISTEMA DE CONTROL COORDINAT DE POTÈNCIA [segons DA 1a, RD 1183/2020) | Sí |
| XARXA A LA QUAL ES CONNECTA: | Distribució |
| PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA | Línia existent de 132 kV «Xixona – Benidorm», titularitat d’I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU |

  

EMPLAÇAMENT DE LA PART DE LA CENTRAL AMB TANCAT PERIMETRAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipi: Busot (Alacant) | Polígon: 8 | Parcel·les: 43, 49, 67, 68, 70, 71, 73, 83, 85, 110 i 157 |
| Nre. de zones | 7 | |
| Àrea de la superfície del tancat (m²) | 318.680 | |
| Àrea de la superfície ocupada per mòduls (m²) | 203.255 | |

  

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DINS DEL TANCAT

|  |  |
| --- | --- |
| CAMP GENERADOR | |
| Nre. de mòduls FV | 32.220 |
| Àrea unitària del mòdul (m²) | 2.384x1.303 |
| Potència unitària màxima (Wp) | 670 (737 W considerant el guany màxim del 10 %) |
| Potència total mòduls (kWp) | 23.746 |
| Cares actives dels mòduls | Bifacial |
| Pitch (m) | 4,5 |
| Orientació | Seguiment d’un eix (625 seguidors en total, amb tres tipus de seguidors: 1V60, 1V45 i 1V30, en funció del nre. de mòduls fotovoltaics que el constituïxen) |
| Rang de gir (º) | 55 |
| Ancoratge de l’estructura al terreny | Clavat directe al terreny, sense fonamentació / fonamentació amb l’informe previ de l’organisme competent en matèria de medi ambient quan no siga possible dur a terme el clavat directe per les característiques del terreny. |

  

|  |  |
| --- | --- |
| INVERSORS | |
| Nre. d’inversors | 98 |
| Potència unitària nominal (kVA) | 215 |
| Potència total nominal (kWn) | 21,07 |

  

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONNEXIÓ MÒDULS - INVERSORS | | | |
|  | Configuració 1 | Configuració 2 | Configuració 3 |
| Nre. d’inversors | 10 | 74 | 14 |
| Nre. mòduls/string | 30 | 30 | 30 |
| Nre. strings/inversor | 12 | 11 | 10 |
| Cablejat | 6 mm² tipus AI amb aïllament 0,6/1 kV CA – 1,8 kV CC | | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| CENTRES DE TRANSFORMACIÓ | |
| Nre. total | 5 |
| CCTT tipus 1: CT-01, CT-02, CT-03 i CT-04 | |
| Nre. | 4 |
| Potència (kVA) ONAN | 6.500 |
| Tensions nominals (kV) | 0,8/30 |
| Transformador SSAA | 1x5 kVA 0,4/0,23 kV |
| Nre. d’inversors | CT-01 (24 de conf. 2 + 1 de conf. 3); CT-02 (6 de conf. 1 + 11 de conf. 2); CT-03 (2 de conf.1 + 25 de conf.2); CT-04 (2 de conf. 1 + 12 de conf. 2 + 6 de conf. 3) |
| CCTT tipus 2: CT-05 | |
| Nre. | 1 |
| Potència (kVA) ONAN | 3.250 |
| Tensions nominals (kV) | 0,8/30 |
| Transformador SSAA | 1x5 kVA 0,4/0,23 Kv |
| Nre. d’inversors | 2 de configuració 2 + 7 de configuració 3 |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LÍNIES 30 kV D’INTERCONNEXIÓ INTERNA | | |
| Municipi: Busot (Alacant) | Polígon: 8 | Parcel·les: 45, 51, 69, 72, 74, 86, 87, 164, 9009, 9010, 9011 i 9014 |
| Tipologia de les línies | Subterrànies | |
| Tipus de cable | RHZ1 18/30 H25 Al-XLPE (3 x 240 mm²) | |
| Característiques de la interconnexió entre centres de transformació | Tram 1 (CT01 - CS): 5 m  Tram 2 (CT03 - CT02 - CS): 1.103 m  Tram 3 (CT05 - CT04 - CS): 1.695 m | |

  

la infraestructura d’evacuació exclusiva, amb les característiques següents:

INFRAESTRUCTURA D’EVACUACIÓ D’ÚS EXCLUSIU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CENTRE DE SECCIONAMENT 30 kV | | |
| Municipi: Busot (Alacant) | Polígon: 8 | Parcel·la: 67 |
| Tipologia | Prefabricat tipus PFU-7, de superfície i maniobra interior, amb cel·les prefabricades amb envoltant metàl·lica d’SF6 | |
| Sistema de 30 kV | ? 3 cel·les amb funció de protecció amb interruptor automàtic per a l’entrada de les línies subterrànies de mitjana tensió d’interconnexió dels centres de transformació.  ? 1 cel·la amb funció de protecció amb interruptor automàtic per a la línia d’evacuació fins a la subestació elevadora / seccionadora 30/132kV.  ? 1 cel·la amb funció de mesura  ? 1 cel·la amb funció d’alimentació dels servicis auxiliars | |

  

|  |
| --- |
| LÍNIA 30 kV des de CS fins a ST 132/30 kV «CSF EL CAMPELLO» |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipi: Busot (Alacant) | Polígon: 8 | Parcel·les: 67, 158 i 9009 |
| Tipus d’instal·lació | Línia elèctrica subterrània | |
| Grup (segons el Decret 88/2005) | Segon | |
| Categoria (segons l’RD 223/2008) | Tercera | |
| Zona aplicada | A | |
| Sistema | Corrent altern trifàsic | |
| Freqüència (Hz) | 50 | |
| Nre. línies (cable) evacuació | 2 | |
| Origen | Centre de seccionament | |
| Final | Subestació Elevadora ST 132/30 kV «CSF EL CAMPELLO» | |
| Longitud total (m) | 550 | |
| Tipus d’instal·lació | Línia subterrània | |
| Tensió nominal (kV eficaç) | 30 | |
| Tipus de cable | 2 x (3 x 1 x 630mm²) Al, HEPRZ1 18/30kV | |
| Potència admissible | 46,60 MW | |
| Tipus de canalització | Tubs corrugats de material termoplàstic de 250 mm de diàmetre | |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓ ELEVADORA 132/30 kV «CSF EL CAMPELLO» | | |
| UBICACIÓ | | |
| Municipi: Busot (Alacant) | Polígon: 8 | Parcel·la: 158 |
| Superfície (m²) | 2.188 | |
| TRANSFORMADORS DE POTÈNCIA | | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Nre. | 1 |
| Potència (MVA) ONAN/ONAF | 20/25 |
| Tensions nominals (kV) | 132 ± 9 x 0.889 % / 30 |
| Reactància PAT | Connectada en el 2n del transformador en zig-zag, intensitat de corrrent de defecte a terra per mitjà del neutre de 1.300 A i de duració 10s, i el neutre connectat a terra amb una resistència de 30 ?-500 A - 15s. |

  

|  |  |
| --- | --- |
| SISTEMA 132 kV | |
| Tipus | Configuració en simple barra |
| Cel·les | - 1 posició de transformador 132/30 kV |
| SISTEMA 30 kV | |
| Tipus | Mòdul per a 30 kV amb envoltant metàl·lica blindada amb aïllament SF6 per a instal·lació en interior, situades en l’edifici d’obra civil prefabricada amb l’esquema de simple barra |
| Cel·les | - 1 cel·la de protecció general del transformador,  - 1 cel·la de mesura i servicis auxiliars,  - 1 cel·la de bateria de condensadors,  - 1 cel·la de línia de mitjana tensió i  - 1 cel·la de reserva. |
| Transformador SSAA | 250 kVA 30/0,42 kV exterior de classe B2 |
| Bateria de condensadors | Capacitat inicial: 1.000 kVAr |

  

1. Les instal·lacions de connexió, que s’han de cedir a la distribuïdora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, amb les característiques següents:

INFRAESTRUCTURA D’EVACUACIÓ QUE SE CEDIX AL GESTOR DE LA XARXA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓ DE MANIOBRA 132 kV «STM BUSOT» | | |
| UBICACIÓ | | |
| Municipi: Busot (Alacant) | Polígon: 8 | Parcel·la: 158 |
| Superfície (m²) | 2.952 | |
| SISTEMA 132 kV | | |
| Esquema | Barra simple amb disposició a la intempèrie | |
| Cel·les | - Dos (2) posicions de línia blindades d’intempèrie, per a l’entrada i l’eixida, amb interruptor i seccionador  - Una (1) posició de connexió i entrega a tercer (client), blindada d’intempèrie, amb interruptor i seccionador  - Una (1) posició de mesura convencional d’intempèrie sense interruptor, instal·lada en l’extrem de l’embarrat principal. | |

  

|  |
| --- |
| LÍNIA 132 kV des de l’STM BUSOT fins a línia 132 kV «Xixona - Benidorm» |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTIQUES GENERALS | | |
| Tipus d’instal·lació | Línia elèctrica aèria | |
| Grup (segons el Decret 88/2005) | Primer | |
| Categoria (segons l’RD 223/2008) | Primera | |
| Zona aplicada | A | |
| Sistema | Corrent altern trifàsic | |
| Freqüència (Hz) | 50 | |
| Tensió nominal (kV eficaç) | 132 | |
| UBICACIÓ I TRAÇAT | | |
| Municipis afectats | Busot | |
| Província afectada | Alacant | |
| Polígons i parcel·les afectades | Polígon: 8 | Parcel·les: 158 |
| Origen de la instal·lació | STM BUSOT | |
| Final de la instal·lació | 2 suports nous en la línia 132 kV «Xixona - Benidorm», entre els suports existents núm. 010009 i 010010 | |
| TRAM AERI | | |
| Característiques | Dos obertures de simple circuit, dúplex, entre els suports nous núm. 1 i núm. 2, i els pòrtics de línia de la subestació de maniobra «STM Busot», | |
| Tipus de conductor de fase | Alumini / acer recobert d’alumini LARL-280 (242-AL1/39-A20SA) | |
| Secció total del conductor de fase (mm²) | 281,1 | |
| Potència admissible (MVA per circuit) | 119,7 | |
| Nre. de conductors per fase | 2 | |
| Longitud aèria (m) | 2 x 30 m | |
| Nre. de cables de terra | 2 | |
| Tipus de cable de terra | - Cable d’acer recobert d’alumini / tub amb nucli òptic, tipus OPGW-16 de 48 fibres de 110,60 mm²  - Cable nu d’acer recobert d’alumini tipus ARLE 53 de 52,9 mm² | |
| Nre. suports total de la línia | 0 (sense comptar els pòrtics de les subestacions) | |
| Protecció de l’avifauna | Sí | |
| SUPORTS NOUS EN LA LÍNIA LAAT 132 kV DUPLEX «XIXONA - BENIDORM» | | |
| Coordenades (UTM [ETRS89, fus 30]): | Suport 1: X = 722441; I = 4262402  Suport 2: X = 722453; I = 426386 | |
| Disposició en la línia | Suport núm. 1 (12E190-22 m) a 374 m del suport existent núm. 010009  Suport núm. 2 (12E190-18 m) a 40 m de l’existent núm. 010010  Amb bypass entre ells, sense energitzar, dels mateixos conductors que l’LAAT dúplex «Xixona - Benidorm» | |
| Funció | Amarrament | |
| Tipus | Freqüentat, amb sistema antiescalada PE-HWU NEGRE | |
| Material | Metàl·lics de gelosia doble d’acer laminat de galvanització en calent, de secció quadrada, amb una disposició hexagonal (doble circuit i cable de terra) | |
| Fonamentació | Independents de tipus «pota d’elefant» (cilíndriques amb pena) de formigó en massa, de qualitat HM-20/P/20/I amb un acabament en forma de piràmide quadrangular | |
| Altura (m) | Suport 1: 36,44 m  Suport 2: 32,44 m | |
| Tipus de cadena | D’amarrament: ASD1R132CP  De suspensió: SSDR132CP | |

  

Després de l’execució de l’obra i de l’emissió del certificat final d’obra corresponent, abans de l’autorització d’explotació, es procedirà a la cessió de la subestació de maniobra i la derivació a favor de la distribuïdora, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de manera que esta part de la infraestructura d’evacuació passarà a ser part de la xarxa de distribució.

Per a esta autorització es compliran les determinacions que es reflectixen en la declaració d’impacte ambiental de data 19 de desembre de 2022:

«1. S’hauran d’implementar les mesures d’integració proposades en l’estudi d’integració paisatgística aportat i completar-les amb les condicions paisatgístiques establides en l’informe emés en matèria de paisatge.

2. Pel que fa a la delimitació i utilització de les zones inundables, i amb la finalitat de donar compliment a les condicions derivades dels riscos naturals i induïts establides per l’òrgan competent en matèria d’ordenació del territori, el projecte definitiu adaptarà la distribució dels mòduls fotovoltaics i equips elèctrics en l’interior de les parcel·les ocupades en els termes de l’informe emés per este òrgan.

3. Per a reduir l’erosió hídrica de la pluja i mantindre l’estrat en condicions adequades perquè la infiltració siga òptima, es mantindrà la vegetació existent en les zones que no ocupen els mòduls i es plantarà vegetació anàloga a l’existent amb espècies arbustives i arbòries sense fer servir herbicides.

4. Els encreuaments de les línies elèctriques sobre el domini públic hidràulic hauran de complir el que s’establix en el Reglament del domini públic hidràulic, i en el text refós de la Llei d’aigües aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, referent al manteniment de les servituds naturals que existixen actualment, i es garantirà la inexistència de risc d’embassada o d’inundació en les zones pròximes a les obres.

5. Com que Xixona s’inclou en la llista de termes municipals afectats per la sobrepoblació de conills, s’implementaran les mesures de control que es disposen en l’annex de l’Orde de l’11 de juny de 2009, actualitzada per la Resolució del 19 d’octubre de 2022, del director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental.

6. En relació amb la presència de vies pecuàries, es respectarà l’amplària legal d’estes a l’hora de col·locar del clos perimetral. De la mateixa manera, s’haurà de sol·licitar l’ocupació demanial per a instal·lar la línia d’evacuació subterrània de conformitat amb la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries.

7. L’ús de l’aigua en la planta quedarà condicionat al fet que es dispose de subministrament per mitjà d’una empresa autoritzada o de la concessió administrativa de l’òrgan de la conca.

8. Es disposarà de zones impermeabilitzades i d’un sistema d’arreplega de possibles fugues d’olis i combustibles procedents de la maquinària i de les estructures que es generen durant l’execució de l’obra. Els residus generats es gestionaran segons la normativa vigent i per mitjà d’un gestor autoritzat. Estos no s’han d’apilar en vies pecuàries, zones amb pendents elevats i amb perillositat d’inundació, i s’hauran d’establir zones d’arreplega de residus.

9. L’emissió de l’autorització administrativa del tancament definitiu de la central obligarà el promotor a desmantellar-la i a restaurar els terrenys afectats. Estes actuacions s’han de dur a terme de conformitat amb el pla de desmantellament aportat.

10. Les accions que s’inlouen en el programa de vigilància i seguiment ambiental s’hauran de documentar a l’efecte d’acreditar que s’han adoptat i executat les mesures preventives i correctores proposades i s’ha comprovat l’eficàcia d’estes. La documentació estarà a la disposició de les autoritats competents.»

S’inclou el condicionat determinat en l’informe de territori i paisatge de conformitat amb la redacció vigent de l’article 30.1 del Decret llei 14/2020:

Gestió Territorial:

– Es mantindran les condicions d’infiltració amb els canvis de pendents, i es comptarà amb una estratificació en forma de taules del terreny (nivells de topografia) entre les zones de panells solars i les zones de pas, les quals es realitzaran en sentit transversal al pendent de manera que disminuïsquen l’escolament i augmenten la infiltració. És a dir, la disposició de les plaques solars haurà d’acompanyar les corbes de nivell.

– S’han de plantar i conservar zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i arboris de manera que facen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la infiltració que disminuiran els escolaments.

– S’hauran de fer labors del sòl que mantinguen la textura esponjosa per a facilitar la infiltració o, si és el cas, dur a terme tasques agrícoles com a activitats complementàries.

– El tancat perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable al flux.

Infraestructura verda i paisatge:

– No es considera admissible la implantació d’una tanca perimetral per fora del clos, en el qual es plantaran arbres amb una distància de 5 m entre estos tal com es detalla en el plànol IP-01 «Planta de mesures d’integració paisatgística», del projecte executiu de setembre de 2023.

– Les mesures d’integració paisatgística (MIP) s’hauran d’arreplegar correctament en el projecte a fi de garantir-ne l’execució, de manera detallada, en els plànols, la memòria i el pressupost. S’hauran d’aportar els perfils transversals del terreny i de les estructures portants que certifiquen la inexistència de moviments de terres significatius, els plans de definició de les plantacions de les zones orgàniques d’integració perimetral, i de la resta d’àrees que ocuparà la vegetació i els bosquets projectats, així com la relació d’espècies que es faran servir. Estes MIP s’hauran de complementar en els termes exposats en els informes que ha emés este servici i s’hauran de reflectir en el programa d’implementació corresponent.

- S’haurà d’aportar la justificació i els resultats del procés de participació pública.

Segons declara la part promotora, els condicionats que establixen els informes del Servei de Paisatge, del Servei de Planificació Territorial i del Servei de Gestió de Riscos en el Territori, així com en la declaració d’impacte ambiental, s’arrepleguen en els projectes refosos que finalment s’han autoritzat.

En l’annex I es pot observar la zona delimitada amb un tancat que ocuparan els grups convertidors d’energia solar a electricitat, la disposició dels mòduls fotovoltaics, així com les coordenades geogràfiques que la definixen i la infraestructura d’evacuaciód’esta.

PRESSUPOSTOS DE LES INSTAL·LACIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Pressupost total d’execució material (€) | 12.116.464,20 €  (FV 9.583.233,58 €, CS 36.000,00 €, LSMT 90.631,01 € i ST 1.190.226,89 €.  Que s’han de cedir a la distribuïdora: ST maniobra 1.126.945,13 €, LAAT 89.427,59 €) |
| Pressupost de desmantellament i restauració (€) | 562.695,79 € |

  

Les autoritzacions referides s’atorguen condicionades al compliment de les determinacions que es reflectixen en els condicionants imposats pels diferents organismes i administracions, i que han acceptat les persones titulars d’esta autorització.

La persona titular de l’autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari, i en particular els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l’activitat de producció d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits que establix l’autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s’atorgue podran ocasionar que es revoque.

D’acord amb el paràgraf segon de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d’obtindre necessàriament la part titular, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars. A més, i en concret, està afectat per les vies pecuàries Assagador del Vergeret i Corriol Sendera de la Casa de L´Alquadra, per a les quals serà necessari l’obtenció de la concessió o autorització d’ocupació corresponents, necessàries segons la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana. D’altra banda, també està afectat per la concessió d’ús privatiu de domini públic forestal per a l’ocupació de terrenys de forest d’utilitat núm. de catàleg/identificador: AL1025; Denominació: Alquedra, Carmelo i Agregats, del terme municipal de Busot (Alacant).

Esta autorització quedarà condicionada a l’obtenció de l’autorització d’ocupació o concessió demanial pertinent, per part de les administracions corresponents, dels terrenys mencionats, en la mesura que són necessaris per a la implantació de la central autoritzada. En cas de no fer-ho, es perdrà la seua vigència.

Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica autoritzades s’hauran d’inscriure en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, amb una acreditació prèvia del compliment dels requisits, i de conformitat amb el procediment que s’establix reglamentàriament.

SEGON. Acceptar el desistiment, efectuat pel promotor, a la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública, en concret, de la instal·lació, perquè es compta amb els acords amb els propietaris de les parcel·les afectades per la instal·lació.

En data 18 de juliol de 2024, el promotor va presentar el desistiment de la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública, en concret, per disposar dels acords corresponents amb els propietaris, que s’accepta per mitjà d’este document.

TERCER. Autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt PRIMER.

Atorgar les autoritzacions administratives de construcció per a les instal·lacions que es descriuen en el punt [PRIMER](file:///S:/COMUN/AUTORIZ%20CENTRALES/ALC/ATALFE_2020_67_PSF%20ALHORINES/Resolucion%20ATALFE%202020_67_PSF%20ALHORINES_vmodelo_JJ.docx#_SEGUNDO._Autorización_administrativ)  d’esta resolució, sobre la base dels projectes d’execució i els annexos d’estos que es detallen a continuació i que consten en l’expedient instruït:

– Projecte refós de la planta fotovoltaica «CSF El Campello» 23,746 Projecte Refós de la central solar fotovoltaica firmat per la persona tècnica projectista en data 1 de juliol de 2024, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que posseïx la titulació indicada, no està inhabilitat i complix els requisits legals per a l’exercici de la professió), de data 1 de juliol de 2024, i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista de data 1 de juliol de 2024.

– Projecte del «centre de seccionament CSF EL CAMPELLO» firmat per la persona tècnica projectista en data 27 de juny de 2023, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que posseïx la titulació indicada, no està inhabilitat i complix els requisits legals per a l’exercici de la professió) de data 27 de juny de 2023, així com la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista de data 27 de juny de 2023.

– Projecte refós de la línia subterrània «Línia subterrània MT 30 kV de la «CSF EL CAMPELLO» de maig de 2024, amb el número de visat 0431/20 del Col·legi d’Enginyers de l’ICAI de data 18 de juny de 2024 i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista, de data 17 de juliol de 2024.

– Projecte de l’«ST 132/30 kV «CSF EL CAMPELLO»« de maig de 2024, amb el número de visat 0431/20 del Col·legi d’Enginyers de l’ICAI de data 18 de juny de 2024 i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista, de data 17 de juliol de 2024.

– Projecte de «Subestació de maniobra 132 kV STM BUSOT, per a l’evacuació de l’ST «CSF EL CAMPELLO»« d’abril de 2023, amb número de visat 0431/20 del Col·legi d’Enginyers de l’ICAI de data 10 de maig de 2023 i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista, de data 17 de juliol de 2024.

– Projecte d’«Escomesa aèria AT D/C 132 kV a l’STM Busot per a l’evacuació de l’ST «CSF EL CAMPELLO» de maig de 2024, amb número de visat 0431/20 del Col·legi d’Enginyers de l’ICAI de data 18 de juny de 2024 i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista, de data 17 de juliol de 2024.

Esta autorització habilita els titulars a la construcció d’estes instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d’acord amb les condicions següents:

1. Les instal·lacions s’hauran d’executar segons el/s projecte/s presentat/s, els annexos, si és el cas, i amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general afectats per estes instal·lacions i que ha acceptat la part sol·licitant.

En cas que fora necessari fer modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular d’esta autorització haurà de sol·licitar a este òrgan l’autorització corresponent prèviament a l’execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

1. Les instal·lacions que s’executaran han de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries. Així mateix, es complirà el que disposa el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen les mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

2. En els casos en els quals la potència total instal·lada i autoritzada siga superior a la capacitat d’accés a la xarxa concedida, s’haurà d’instal·lar el sistema de control coordinat per a tots els mòduls de generació autoritzats per mitjà d’este document de manera que impedisca que la potència activa que la instal·lació puga injectar a la xarxa supere la capacitat d’accés mencionada. Suposarà un requisit imprescindible perquè la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional es puga atorgar que la persona titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la instal·lació del sistema de control a què s’ha fet referència, acompanyat de la documentació justificativa del fabricant amb les característiques del sistema mencionat i del compliment per part d’este sistema de la funcionalitat limitadora que garantix que en cap règim de funcionament de la central s’injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d’accés atorgada.

3. La central elèctrica objecte d’esta resolució, d’acord amb la potència instal·lada, ha de complir les prescripcions tècniques i d’equipament que sobre esta qüestió establix l’article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, així com la resta de la normativa de desplegament, sobre els requisits de resposta davant de buits de tensió, l’adscripció a un centre de control de generació, el telemesurament en temps real i la resta d’obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d’instal·lacions en què estes s’enquadren.

4. D’acord amb l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, el període d’execució de les instal·lacions no serà superior a díhuit (18) mesos, a comptar de l’endemà de la notificació d’esta resolució. No obstant això, abans que finalitze, es podrà sol·licitar una ampliació concreta d’este amb una sol·licitud motivada davant d’este òrgan, la qual s’haurà d’acompanyar, a este efecte, de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

Les pròrrogues de dates o d’ampliacions de terminis s’atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards incorreguts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l’autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i sempre que no es perjudique tercers.

En cap cas es podran atorgar pròrrogues o ampliacions de termini que excedisquen les dates de caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d’impacte ambiental per a l’inici de les obres, o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.

Tampoc es podran atorgar quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l’execució i la posada en marxa d’este pel fet de no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a dur-lo a terme, o quan l’entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d’ajornar-se perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.

La caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s’hagen atorgat i la necessitat d’obtindre’n de noves per a estes instal·lacions, sense perjuí que es puguen convalidar certs tràmits, els quals només es podran tornar a atorgar després d’obtindre els nous permisos d’accés i de connexió per part dels agents gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.

Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol classe o denominació vinculades a l’ocupació del sòl o d’edificacions.

En tot cas, s’ha de complir el termini establit per a l’acreditació de l’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva establit en l’article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

1. S’haurà de presentar davant del Servei Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant l’elevació a escriptura pública, amb la constància registral corresponent, dels contractes, els acords o qualsevol altre document presentat per a l’acreditació de la disponibilitat dels terrenys, abans de l’inici efectiu de la construcció de la instal·lació. En el cas que es constituïsca un dret de superfície, serà necessari, al seu torn, la inscripció en el registre de la propietat, d’acord amb l’article 53.2 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.

2. D’acord amb l’article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, l’agent promotor ha de comunicar a l’òrgan ambiental la data de començament de l’execució del projecte.

Per als treballs que es facen en terreny forestal o a una distància inferior o igual a 100 metres d’este, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins al terreny forestal, caldrà presentar, davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb 20 dies naturals d’antelació a l’inici dels treballs, una declaració responsable acompanyada de la documentació indicada en l’article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

1. La persona titular de la instal·lació corresponent estarà obligada a remetre a l’òrgan autonòmic competent en matèria de contaminació de sòls, en un termini que no supere els dos anys, un informe preliminar de la situació per a cada un dels sòls en els quals s’ubiquen els centres de transformació de la central fotovoltaica, la subestació elevadora «CSF EL CAMPELLO» i la subestació de maniobra «STM BUSOT», de conformitat amb el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’establix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

2. La persona titular d’esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l’execució al Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant.

3. La persona titular d’esta resolució ha de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

4. Sense perjuí del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, el personal tècnic en la matèria adscrit al Servei Territorial o a la direcció general amb competències en matèria d’energia podrà efectuar les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan estes finalitzen en relació amb l’adequació d’estes a la documentació tècnica presentada i amb el compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

5. Finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular, en el termini màxim d’un (1) mes, sol·licitarà l’autorització d’explotació provisional per a proves, conforme al Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus i en els termes establits en l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

6. Amb esta sol·licitud s’han de presentar els certificats de direcció i final d’obra subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que s’adeqüen als reglaments tècnics en la matèria segons el que establix la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèctriques i, també, respecte a esta autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d’obra mencionats no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s’acompanyaran de la declaració responsable oportuna, segons el que indica la Resolució, de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOGVnúm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.

Igualment, s’adjuntarà la documentació requerida segons l’ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió; l’ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.

Així mateix, es presentarà la cartografia de la instal·lació executada de manera efectiva, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obert i compatible amb la cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià, i segons el format establit per l’òrgan substantiu.

Es justificarà documentalment que el projecte executat s’ajusta als condicionants imposats en esta resolució i als indicats en la declaració d’impacte ambiental. Abans d’emetre l’informe previ a l’autorització d’explotació, el Servici Territorial sol·licitarà de les administracions i els organismes que els han emés la conformitat de l’obra executada respecte d’estos.

L’autorització d’explotació provisional no es podrà concedir si totes les instal·lacions d’evacuació, fins i tot les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució, no estan finalitzades i amb l’autorització d’explotació, de manera que l’entrada en servici de la central elèctrica puga ser efectiva. Tot això, sense perjuí del que preveu l’article 28.3 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera. De la mateixa forma, tampoc es podrà atorgar si no s’han actualitzat degudament els permisos d’accés i connexió de la instal·lació.

Les persones titulars d’esta autorització podran sol·licitar l’autorització d’explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d’obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per a la qual cosa és igualment aplicable el que s’indica en el paràgraf anterior.

1. D’acord amb l’article 28 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no superior a 3 mesos des de l’obtenció d’esta autorització administrativa de construcció, l’extensió del termini per a complir el requisit que arreplega l’article 1.1.b. 5t del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, d’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l’autorització administrativa d’explotació supere els 8 anys. En esta sol·licitud s’ha d’indicar, com a mínim:

– El semestre de l’any natural en què la instal·lació obtindrà l’autorització administrativa d’explotació i

– el compromís d’acceptació expressa de la impossibilitat d’obtenció de l’autorització administrativa d’explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb anterioritat a l’inici del semestre indicat.

1. La persona titular té l’obligació de constituir una garantia econòmica per al compliment de l’obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn, per un import de 474.920 € (quatre-cents setanta-quatre mil nou-cents vint euros), i ha d’acreditar la constitució corresponent (mitjançant l’aportació de la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional de la instal·lació, la qual cosa suposa un requisit indispensable per perquè esta es puga atorgar.

La garantia s’haurà de depositar en l’Agència Tributària Valenciana, amb l’òrgan competent en matèria d’energia que atorga l’autorització com a beneficiari, i hauran de constar en esta les dades de la instal·lació (el nom, la potència instal·lada, els municipis a on se situen els grups generadors), així com el fet que es deposita per a complir l’obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l’entorn.

La duració mínima d’esta garantia econòmica ha de ser de cinc anys, i s’ha de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, com a mínim, dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys d’acord amb el càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum.

Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

1. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació provisional, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l’article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que s’indica en l’article 41 respecte a la caducitat i cancel·lació d’esta inscripció.

D’acord amb el que indica l’article 39.6 del citat Reial decret 413/2014, la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d’esta.

1. Una vegada finalitzen les proves de les instal·lacions amb un resultat favorable, la persona titular, en el termini màxim d’un (1) mes, sol·licitarà l’autorització d’explotació definitiva d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus i segons en el Decret 88/2005, de 29 d’abril. S’han d’adjuntar els certificats pertinents segons el que indiquen els punts anteriors.

Així mateix, d’acord amb la normativa específica aplicable, es duran a terme mesuraments dels nivells de soroll i camps electromagnètics generats pel funcionament de les instal·lacions, i s’hauran de presentar els resultats obtinguts.

1. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa haurà de presentar la documentació pertinent segons l’article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. No sol·licitar les autoritzacions d’explotació dins del termini pot suposar la caducitat de les autoritzacions concedides, amb resolució prèvia.

2. S’advertix que, si en el transcurs de l’execució del projecte i per a la connexió de la infraestructura d’evacuació de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura en servici titularitat de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, és necessari tramitar una modificació de les instal·lacions de la xarxa de distribució, s’haurà d’iniciar l’expedient administratiu corresponent i serà l’empresa distribuïdora la que haurà de presentar la sol·licitud corresponent com a titular de la instal·lació.

3. La persona titular de la instal·lació té l’obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l’entorn afectat una vegada caduquen les autoritzacions o quan es tanque definitivament la instal·lació. Ha d’obtindre l’autorització de tancament definitiu de la instal·lació, d’acord amb el que indica l’article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.

4. La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia d’acord amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

5. Tal com indica l’article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l’exacció dels tributs que legalment corresponga per la prestació del servici municipal o per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el respectiu cànon d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.

El respectiu cànon d’ús i aprofitament l’establirà l’ajuntament en la llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d’edificació i de les obres necessàries per a la implantació de la instal·lació.

1. Segons el que establix l’article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, els permisos d’accés i de connexió d’instal·lacions construïdes i en servici caducaran quan, per causes imputables a la persona titular de la instal·lació distintes del tancament temporal, finalitze l’abocament d’energia a la xarxa per un període superior a tres anys.

2. Per a les instal·lacions auxiliars que no formen part de la instal·lació de producció d’energia elèctrica s’haurà de presentar, a l’òrgan competent en seguretat industrial, la documentació i/o comunicació, segons siga procedent, previstes en la normativa aplicable.

QUART. Aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l’entorn afectat.

Aprovar el pla de desmantellament i de restauració del terreny i de l’entorn afectat referit a la instal·lació descrita en l’apartat [PRIMER](file:///S:/COMUN/AUTORIZ%20CENTRALES/ALC/ATALFE_2020_67_PSF%20ALHORINES/Resolucion%20ATALFE%202020_67_PSF%20ALHORINES_vmodelo_JJ.docx#_SEGUNDO._Autorización_administrativ), el pressupost del qual ascendix a 562.695,79 € (cinc-cents seixanta-dos mil sis-cents noranta-cinc amb setanta-nou cèntims d’euro), amb els condicionats establits en la declaració d’impacte ambiental i en els informes emesos pel Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge, el Servici de Gestió Territorial i el Servici de Medi Natural i Animal, que han sigut acceptats pel promotor.

La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l’autorització de construcció, prèviament a la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, segons el que indica el Decret llei 14/2020.

QUINT. Publicacions, notificacions i comunicacions que cal fer d’esta resolució.

Ordenar, de conformitat amb el que disposa l’article 31 del Decret llei 14/2020:

– La publicació d’esta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, i es fa constar que la publicació s’efectuarà igualment als efectes que determina l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d’esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a les que s’ha intentat notificar, però no s’ha aconseguit.

– La publicació en el lloc d’internet de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l’apartat d’«Energia» ([https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er](https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er)  en castellà, i [https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er](https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er)  en valencià).

– La notificació/comunicació d’esta resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d’interés general que han intervingut, o han hagut d’intervindre, en el procediment d’autorització; les que han emés, o han hagut d’emetre, un condicionat tècnic al projecte d’execució; a les persones titulars de béns i drets afectats i a la resta de parts interessades en l’expedient.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l’Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el segon paràgraf de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que siga necessari obtindre per la part sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix esta resolució, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d’esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l’incompliment o la inobservança de les condicions que s’expressen en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l’incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s’han tingut en compte per a l’atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d’accés i de connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s’atorguen en esta resolució.

Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta es podrà interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Indústria, Comerç i Consum en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que s’establix en l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

València, 12 d'agost de 2024

Felipe Javier Carrasco Torres

Secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9928, del 03-09-2024 (2024/8743)

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a Gadoni Directorship, SL, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado para una central fotovoltaica, ubicada en Busot, de potencia instalada 21,07 MW, denominada “CSF El Campello”, incluida su infraestructura de evacuación, así como de la infraestructura de conexión que será cedida a la distribuidora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (ATALFE/2020/24).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9928

Fecha DOGV
:   03-09-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/8743

CVE
:   DOGV-C-2024-8743

Fecha del documento
:   12-08-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

ANTECEDENTES

PRIMERO. SOLICITUD

INICIAL

GADONI DIRECTORSHIP, SL, mediante representante debidamente acreditado, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 18 de diciembre de 2019, con n.º de registro GVRTE/2019/837639, en la que solicita autorización administrativa previa relativa a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada “CSF EL CAMPELLO”, de potencia nominal 44,95 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 49,975 MWp, incluida su infraestructura de evacuación, para lo cual fue incoado el expediente ATREGI/2019/75/03.

La instalación se ubicaba en el Paraje el "Arrabal", parcela 28 del polígono 4, parcelas 1 y 13 del polígono 5, parcelas 18, 19 y 20 del polígono 6, del término municipal de Jijona (Alicante).

Se disponía de una línea de interconexión aéreo-subterránea de 17 km de longitud.

SOLICITUD POR DECRETO-LEY 14/2020

GADONI DIRECTORSHIP, SL, mediante representante debidamente acreditado, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 19 de octubre de 2020, con n.º de registro GVRTE/2020/1528355, en la que solicita autorización de implantación, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración de utilidad pública, en concreto, así como la evaluación de impacto ambiental ordinaria y la aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado, relativos a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada “CSF EL CAMPELLO”, de potencia nominal 44,975 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 49,95 MWp, a ubicar en los términos municipales de Busot, Jijona y Torremanzanas (Alicante), incluida su infraestructura de evacuación. También se solicitó expresamente la obtención de los títulos habilitantes para la ocupación de montes gestionados por la Generalitat y afección de vías pecuarias.

La instalación solicitada modifica su ubicación respecto a la inicial, siendo en Jijona, polígono 4, parcela 28, polígono 5, parcelas 1,13 y polígono 6 parcelas 18 y 19, en Torremanzanas polígono 6, parcela 193 y en Busot, polígono 8, parcelas 43,49,67,68,70,71,73,83,85,110 y 157.

Conforme a las características y ubicación de la instalación solicitada, esta está sometida al procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (en adelante Decreto-ley 14/2020). Para la tramitación de la misma se incoa por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, (en adelante STIEMA), el expediente ATALFE/2020/24.

Consta en el expediente la justificación del ingreso de la tasa administrativa correspondiente en fecha 16 de octubre de 2020, que cubre el presupuesto del proyecto de la instalación que finalmente se ha sometido a autorización.

Con fecha 23 de diciembre de 2020, en vista de la documentación presentada, se acuerda la admisión a trámite por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante de la solicitud de autorización para la instalación de producción de energía eléctrica de 44.950 kW de potencia instalada, según definición vigente en ese momento, promovida por GADONI DIRECTORSHIP, SL a ubicar en Jijona, Torremanzanas y Busot, provincia de Alicante, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Desde el STIEMA, en fecha 29 de noviembre de 2021, se requiere al promotor de la instalación que indique el expediente administrativo con el que desea continuar (ATREGI/2019/75/03 o ATALFE/2020/24) y se le informa de la posibilidad de la convalidación de los trámites completados en el expediente ATREGI/2019/75/03, que deben ser indicados expresamente, de conformidad con la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020.

En fecha 3 de diciembre de 2021 el promotor de la instalación presenta ante el STIEMA escrito de desistimiento del expediente ATREGI/2019/75/03 y la convalidación de los actos de trámite realizados.

En fecha 10 de noviembre de 2023 la Dirección General de Energía y Minas emite Resolución por la que se declara el desistimiento de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción con la que se inició el expediente ATREGI/2019/75/03, y se convalidan los actos tramitados a efectos de su incorporación al nuevo expediente ATALFE/2020/24, que consisten, en definitiva, en la tasa abonada.

SEGUNDO. PRIMERA INFORMACIÓN PÚBLICA

La solicitud de autorización administrativa de la instalación y la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, junto con la documentación presentada han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto-ley 14/2020, en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, en los siguientes medios:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/punto.gif)     el*Diario Oficial de la Generalitat Valenciana* de fecha 6 de agosto de 2021 (Nº 9145),

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 20 de julio de 2021 (Nº 135) y

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     el diario *Información*  de fecha 2 de septiembre de 2021.

En virtud del artículo 23 del Decreto-ley 14/2020, se remitió a los Ayuntamientos de Busot, Torremanzanas y Jijona para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización y la de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública mencionada, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquellos remitieran diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente. El anuncio ha sido publicado en el tablón de la sede electrónica de:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     El Ayuntamiento de Busot, desde el 17 de agosto hasta el 28 de septiembre de 2021.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     El Ayuntamiento de Torremanzanas, desde el 4 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2021.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     El Ayuntamiento de Jijona, desde el 17 de agosto hasta el 27 de septiembre de 2021.

De igual forma, se trasladó esta solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados. Habiéndose intentado la notificación a algunas de las personas afectadas, ésta no se pudo practicar, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hizo pública la notificación en extracto de este acto administrativo mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de fecha 25 de agosto de 2021.

Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en  el sitio web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano) y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valenciano).

TERCERO. ALEGACIONES  A LA PRIMERA INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se han presentado tres alegaciones, por parte de Don Miguel Ángel Pavón, Don Sergio Arroyo Morcillo en nombre propio y en representación de la Asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y la mercantil Residencial Vista Alegre, SAU por afectar a parcelas de su propiedad.

Dichas alegaciones han sido contestadas por escrito y notificadas, de conformidad con el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento.

CUARTO. CONDICIONADOS A LA PRIMERA INFORMACIÓN PÚBLICA

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de treinta (30) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

1. Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar O.A. de fecha 17 de septiembre de 2021 favorable condicionado. El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 15 de noviembre de 2021.

2. Informe del Área de Carreteras de la Diputación de Alicante de fecha 18 de octubre de 2022, favorable condicionado, donde especifica que las instalaciones en la Zona Norte inciden sobre la carretera provincial CV-780, y en cuanto a las instalaciones en la Zona Sur, deberán informar si la actividad va a generar un tráfico adicional en la carretera CV-774 “Busot a Jijona” y si se va a acceder a las instalaciones proyectadas desde dicha carretera; circunstancia que implicará que dicho acceso presente la visibilidad adecuada.

En fecha 4 de diciembre de 2022 el promotor de la instalación aporta un Estudio de Acceso a la Carretera CV-780, que es trasladado a la Diputación de Alicante en fecha 13 de diciembre de 2022.

En fecha 12 de enero de 2023 el promotor presenta Estudio de Acceso a la zona Sur (acceso a la carretera CV-774 y afecciones a las carreteras CV-774 y CV-783), que se traslada a la Diputación de Alicante en fecha 16 de enero de 2023, para que informe.

No se ha recibido contestación por parte de la Diputación de Alicante, por lo que se entiende conforme, según establece el artículo 24.2 del Real Decreto 14/2020.

3. Informe del Ayuntamiento de Jijona respecto al artículo 24 del DL 14/2020, de fechas 16 de noviembre de 2021, en el que indica que no observa inconveniente de tipo técnico para otorgar la conformidad municipal a la instalación proyectada, estableciendo un condicionado técnico.

El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 3 de diciembre de 2021, haciendo algunas indicaciones respecto a la carretera CV-783.

La respuesta del promotor es trasladada al Ayuntamiento de Jijona para nuevo informe, el cual es emitido en fecha 19 de enero de 2022 donde indica: “Por otra parte, con posterioridad a la emisión del informe municipal, ha tenido entrada la solicitud de informe municipal con relación a otra central solar fotovoltaica, CSF PUENTES (ATALFE 2020/106), colindante con esta y para la que, sin embargo, se plantea otra solución para el trazado de la línea de evacuación totalmente diferente y, aparentemente, mucho más acertado. Resulta evidente que las actuaciones, en todo caso deberían coordinarse, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 del Decreto Ley 14/2020 (…)”

En fecha 18 de febrero de 2022 el promotor responde al anterior informe haciendo las siguientes consideraciones:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     “En relación a la compartición de las infraestructuras de evacuación de las CSFs de “Puentes” y “Campello”, entendemos técnicamente inviable la unificación de líneas sugerida por cuanto que ambas centrales han obtenido puntos de acceso y conexión a la red en diferentes emplazamientos, tal y como se expone en los respectivos informes del titular de la red que se acompañan, por lo que no es posible acceder al requerimiento formulado en este sentido. Ello, sin perjuicio de que el promotor de la CSF pueda compartir las instalaciones de evacuación con terceros, siempre y cuando, como señala el propio informe, se compartan igualmente los correspondientes gastos de inversión y mantenimiento de las citadas instalaciones.”

El escrito es trasladado al Ayuntamiento de Jijona, que informa en fecha 24 de marzo de 2022 donde acepta la justificación del promotor en cuanto a la compartición de las infraestructuras de evacuación de CSF Puentes y CSF El Campello. Sin embargo, considera que se producen incoherencias en el sistema de determinación de los puntos de acceso y de la ubicación elegida por los promotores para sus instalaciones, que provocan redes de conexión excesivamente largas o duplicidades innecesarias, necesitando la existencia de un criterio de coordinación y armonización de las diferentes propuestas que se presentan a tramitación, para lograr una implantación lógica de las diferentes plantas y sus instalaciones de enlace, evitando así estos desajustes.

Por otra parte, se informa de la adopción en pleno municipal de suspensión parcial de licencias urbanísticas, si bien dicho acuerdo no afecta a este procedimiento, al haberse emitido el certificado de compatibilidad urbanística con anterioridad, si bien la licencia urbanística municipal que se tramite en su momento deberá verificar la adecuación de las instalaciones proyectadas a la nueva ordenación urbanística.

El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 11 de abril de 2022.

4. Informe del Ayuntamiento de Busot recibido en fecha 4 de enero de 2022, en el que entiende que no existe oposición urbanística ni técnica, en los aspectos de competencia municipal, teniendo en cuenta que, cuando se soliciten las correspondientes licencias, deben cumplirse los condicionantes y subsanarse y resolverse las deficiencias señaladas en el informe.

El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 26 de febrero de 2022.

5. Ayuntamiento de Torremanzanas: no consta el informe solicitado en fecha 21 de julio de 2021 por lo que entiende la conformidad, según establece el artículo 24.2 del Real Decreto 14/2020.

6. Informe de la entonces Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fecha 27 de diciembre de 2021, en el que no muestra oposición a la instalación, estableciendo una serie de condiciones sobre los aspectos de su competencia.

Junto al anterior informe se recibe Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de fecha 27 de diciembre de 2021, sobre la Valoración preliminar de repercusiones sobre la Red Natura 2000, en el que se informa que: “el proyecto analizado NO PRESENTA EFECTOS APRECIABLES SOBRE LA RED NATURA 2000 y sobre las especies prioritarias de la ZEPA de “Cabeçó d’Or i la Grana”, por lo que de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Decreto 60/2012, de 5 de abril, por el que se regula el régimen especial de evaluación y aprobación, autorización o conformidad de planes, programas o proyectos que puedan afectar Red Natura 2000, NO REQUIERE UNA EVALUACIÓN DETALLADA DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000.”

El promotor manifiesta conformidad con los informes en fecha 19 de enero de 2022.

7. Informe del Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante perteneciente a la entonces Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, de fecha 9 de diciembre de 2022, donde comunica que no es posible emitir informe alguno en lo referente a la solicitud administrativa y la declaración de impacto ambiental hasta que se presenten y tramiten los estudios y documentos que establece la legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural, pues no ha recibido la memoria en la que se detallen los resultados, incluyendo el catálogo de bienes patrimoniales de carácter arqueológico y arquitectónico de la zona de estudio y las posibles medidas correctoras a desarrollar.

El promotor de la instalación en fecha 27 de diciembre de 2022 emite escrito donde considera que ya fue presentada dicha documentación al órgano sustantivo (documentos de fecha septiembre 2020 y octubre 2022, este último remitido por el STIEMA a la Dirección General de Cultura y Patrimonio el 1 de diciembre de 2022 reiterando la solicitud de informe), si bien se aportó de nuevo Informe de Afección al Patrimonio Cultural en fecha 12 de diciembre de 2022, posteriormente a la emisión del citado informe del Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante.

En fecha 7 de julio de 2023 el Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante emite informe donde especifica que, tras la remisión del promotor de la instalación del Informe a la afección patrimonial de junio de 2023, considera que “el citado proyecto y su correspondiente expediente no consta en los archivos de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante, al menos con los datos aportados de polígono, parcela, promotor o denominación del proyecto.” Y concluye “Por lo tanto, no es posible admitir el Informe a la afección patrimonial de la Central Fotovoltaica “Campello”, de junio 2023, rubricada por XXXXXXXX y XXXXXXXX, como equivalente a la Memoria de Impacto Patrimonial establecida en la legislación anteriormente señalada.”

En fecha 13 de julio de 2023 se recibe respuesta del promotor al informe anterior donde especifica que el proyecto de la instalación ha sido modificado reduciendo su ámbito, eliminando las parcelas ubicadas en el término municipal de Jijona, indicando que debía haber sido trasladado a dicha Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte para su tramitación.

Cabe destacar a este respecto que ha sido solicitado en diversos requerimientos realizados en fechas 20 y 29 de abril, 10 de junio y 21 de septiembre de 2022 la subsanación de la documentación citada con anterioridad. El promotor presentó un nuevo proyecto de ejecución en fecha 29 de septiembre de 2022, con la documentación deficiente e incompleta y que el Servicio Territorial requirió su subsanación en fechas 7 de octubre de 2022, 24 de enero y 10 de mayo de 2023. Se presenta proyecto refundido el 5 de junio de 2023 y tras nuevo requerimiento de subsanación de documentación previo a la segunda información pública se completa dicha documentación en fecha 28 de junio de 2023.

8. Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 29 de diciembre de 2021 que indica que la emisión de informe favorable en materia de Infraestructura Verde y Paisaje que viabilice la actuación pretendida desde el punto de vista de su afección al paisaje requerirá de la subsanación de los requerimientos expuestos en este informe.

El promotor responde al informe en fecha 7 de febrero de 2022 indicando que las subsanaciones requeridas implican una revisión del proyecto y que se va a proceder a subsanar la documentación, prescindiendo de las parcelas indicadas en el informe e intenta justificar que es inviable el soterramiento de los tramos aéreos de la línea de interconexión debido a la propia topografía del terreno y que el respeto de los abancalamientos implicaría, para mantener un mínimo de potencia a instalar que hiciera viable la instalación, ocupar una mayor extensión de terreno en la implantación de paneles, incumpliendo así el principio de minimizar la ocupación del suelo.

El Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje contesta, en fecha 21 de febrero de 2022, que la emisión de informe favorable en materia de Infraestructura Verde y Paisaje requerirá de la subsanación de los requerimientos expuestos en el informe anterior, en todos sus apartados. A consultas del promotor, en fecha 11 de abril de 2022, se reitera en lo indicado.

Tras diversos requerimientos, en fecha 2 de junio de 2022 presenta una propuesta de implantación, completada en fechas posteriores, que es trasladada al Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje.

El Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje emite nuevo informe en fecha 15 de noviembre de 2022 concluyendo nuevamente que para la emisión de informe favorable en materia de Infraestructura Verde y Paisaje que viabilice la actuación pretendida desde el punto de vista de su afección al paisaje requerirá de la subsanación de los requerimientos expuestos en el informe, reiterándose en muchos de los puntos indicados en los informes anteriores e introduciendo algunos nuevos.

En base a la nueva documentación aportada por el promotor, el 25 de agosto de 2023 informa que no puede pronunciarse al respecto, por lo que se reitera en lo establecido en el anterior informe emitido.

Para cumplir con los condicionados del informe, el promotor presenta nuevos proyectos que serán sometidos de nuevo a información pública tal y como se describe en los puntos posteriores.

9. Informe del Servicio de Gestión Territorial de fecha 1 de diciembre de 2022 en el que se concluye que la instalación “se encuentra afectada en ámbitos reducidos por peligrosidad de inundabilidad y por otras cuestiones territoriales, siendo compatible condicionada, mientras que su línea [sic] de evacuación también se considera compatible condicionada, teniendo en cuenta las consideraciones finales mencionadas, atendiendo las determinaciones normativas de aplicación y las cartografías oficiales de ordenación del territorio.”

En respuesta a la documentación presentada por el promotor, el 24 de enero de 2023, emite informe en el que concluye que la planta solar no estaría afectada por peligrosidad de inundación, considerándola viable, conforme a las determinaciones del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe. Respecto a la línea de evacuación, se ratifica en su informe anterior, considerándola viable condicionada, según las consideraciones finales emitidas en dicho informe.

Tras el traslado del informe del Servicio de Gestión Territorial al promotor, en fecha 24 de febrero de 2023 se recibe escrito del promotor justificando la no posibilidad del soterramiento en dichos tramos. Dicho escrito es trasladado al Servicio de Gestión Territorial, el cual emite un nuevo informe en fecha 22 de marzo de 2023 estimando adecuadas dichas justificaciones.

QUINTO. ADAPTACIÓN A CONDICIONADOS Y NUEVAS MODIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN

El promotor de la instalación presenta en fecha 18 de abril de 2023 una nueva propuesta de implantación, desechando las parcelas emplazadas en el término municipal de Jijona y, por tanto, la línea de interconexión entre la zona norte y sur. Tras requerimientos de subsanación realizados desde el Servicio Territorial en fecha 12 de mayo de 2023 y 19 de julio de 2023 y varias aportaciones del promotor, la documentación es subsanada en fecha 2 de agosto de 2023. Las modificaciones finalmente planteadas consisten en:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Reducción de la superficie vallada a 318.680 m2. La instalación se ubica íntegramente en el término municipal de Busot:

> > ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/guion.gif)     Emplazamiento grupos generadores: Polígono 8 parcelas 43, 49, 67, 68, 70, 71, 73, 83, 85, 110 y 157, del término municipal de Busot (Alicante).

> > ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/guion.gif)     Emplazamiento infraestructura de interconexión: Polígono 8 parcelas 45, 51, 69, 72, 74, 86, 87, 164, 9009, 9010, 9011 y 9014, del término municipal de Busot (Alicante).

> > ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/guion.gif)     Emplazamiento infraestructura de evacuación: Polígono 8 parcelas 67, 158 y 9009, del término municipal de Busot (Alicante).

> > ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/guion.gif)     Emplazamiento subestación: Polígono 8 parcela 158 del término municipal de Busot (Alicante).

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Reducción de la cantidad de dichos módulos a 32.220 de 670 Wp cada uno, por lo que la potencia total de módulos pasa a ser de 23,746 MWp.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Reducción del número de inversores a 98 de potencia 215 kVA, por lo que se reduce la potencia instalada de la instalación a 21,07 MWn.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Reducción del número de centros de transformación, 4 unidades de 6.500 kVAs y 1 de 3.250 kVAs.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Se pasa a seguidores de tipo 1V, de un módulo en vertical. Contará con un total de 120 seguidores tipo 1V30, 108 seguidores tipo 1V45 y 396 seguidores tipo 1V60.

Debido a que las modificaciones se consideran sustanciales, conforme al artículo 115.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se realiza una nueva información pública del proyecto, además de las consultas correspondientes a los órganos afectados para la modificación realizada.

SEXTO. EVALUACIÓN AMBIENTAL

Consta Declaración de Impacto Ambiental del proyecto CSF EL CAMPELLO, de potencia 44,95 MWp en los términos municipales de Busot y Jijona (Alicante) (Jijona parcelas 1 y 13 del polígono 5 (zona norte) y en Busot parcelas 43, 49, 67, 68, 70, 71, 73, 83, 85, 110 y 157 del polígono 8 (zona sur)), mediante resolución de fecha 19 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, (expte. 184-2021-AIA), publicada el 10 de febrero de 2023 en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Núm. 9531). Consta Resolución de corrección de errores materiales de la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 28 de septiembre de 2023. Los condicionantes recogidos en la misma, se indican en el punto PRIMERO de la parte dispositiva de la presente resolución.

En fecha 16 de junio de 2023, se trasladó la nueva propuesta de la central fotovoltaica a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, para que se pronuncie sobre si corresponde someter de nuevo la solicitud al trámite de información pública desde el punto de vista ambiental al considerar que las modificaciones propuestas puedan suponer efectos ambientales significativos distintos de los previstos originalmente, de conformidad con el artículo 38.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y por otra parte la valoración de la necesidad de una nueva evaluación de impacto ambiental.

Con fecha 21 de junio de 2023 el Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, emite informe donde concluye que los cambios de configuración en el proyecto, en la medida en que den cumplimiento a las condiciones de la declaración de impacto ambiental CSF El Campello y del órgano sustantivo, no hacen necesaria una nueva información pública en los términos del artículo 38 de la Ley de Evaluación Ambiental.

SÉPTIMO. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

En fecha 15 de junio de 2023 se recibe en el STIEMA escrito del promotor de la instalación donde se solicita la tramitación de urgencia de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, de conformidad con del artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y justifica su petición en la subsanación de la documentación para un nuevo trámite de Información Pública, en la premura que acontece en el cumplimiento de los compromisos climáticos establecidos en el PNIEC y en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética y en el hecho que el cumplimiento de la obtención del cuarto hito de obtención de la autorización administrativa de construcción en aquel momento era el 13 de agosto de 2023, en aplicación del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Con fecha 16 de junio de 2023, el STIEMA emite acuerdo sobre tramitación de urgencia del expediente ATALFE/2020/24. En el mismo, se acuerda “la aplicación a este expediente del procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.”

OCTAVO. SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA

La solicitud de autorización administrativa de la instalación y la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, junto con la documentación presentada han sido objeto de una nueva información pública durante el plazo de quince (15) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto-ley 14/2020, en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, en los siguientes medios:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 24 de agosto de 2023 (Nº 9668), con corrección de errores de fecha 12 de septiembre de 2023 (nº 9681)

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 29 de agosto de 2023 (Nº 166), con corrección de errores de fecha 6 de septiembre de 2023 (nº 172) y

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     el diario Información de fecha 6 de septiembre de 2023, con corrección de errores de fecha 27 de septiembre de 2023.

En virtud del artículo 23 del Decreto-ley 14/2020, se remitió al Ayuntamiento de Busot para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización y la de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública mencionada, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquellos remitieran diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente.

De igual forma, se trasladó esta solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados. Habiéndose intentado la notificación a algunas de las personas afectadas, ésta no se pudo practicar, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hizo pública la notificación en extracto de este acto administrativo mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de fecha 23 de enero de 2024.

Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano) y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valenciano).

NOVENO. ALEGACIONES A LA SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se han presentado 2 alegaciones, por parte de Don Miguel Ángel Pavón y Don Sergio Arroyo Morcillo en nombre propio y en representación de la Asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, reiterando las alegaciones ya presentadas en la primera información pública, de carácter medioambiental y urbanístico.

Dichas alegaciones han sido contestadas por escrito y notificadas, de conformidad con el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento.

DÉCIMO. CONDICIONADOS A LA SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de quince (15) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

1. Informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de fecha 31 de julio de 2024

Tras los informes de fechas 2 y 10 de agosto de 2023 del Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante, el promotor aporta el 29 de diciembre de 2023 una memoria con los resultados de la prospección arqueológica de CSF Campello, en el término municipal de Busot.

En el informe de 31 de julio de 2024, se informa favorablemente, a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, la Memoria de Impacto Patrimonial realizada en el EIA “Planta Solar Fotovoltaica “Campello” e infraestructuras de evacuación; Polígono 8, parcelas 43, 49, 67, 68, 70, 73, 83, 85, 110, 157 158”, de Busot, siempre que se cumplan con las siguientes medidas compensatorias:

1. La prospección arqueológica ha determinado la inexistencia de afecciones al patrimonio ARQUEOLÓGICO, por lo que sólo se plantea el seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra en el momento de la ejecución de las obras.

2. El seguimiento arqueológico del sistema de regadío si tuviere afección y su documentación, ante la posible afección al patrimonio etnológico por parte del proyecto.

3. Desde el punto de vista paleontológico se deberán realizar tareas de control y seguimiento preventivo en los movimientos de tierra asociados a la ejecución del proyecto. Mediante un seguimiento extensivo se podrá detectar enseguida, si los hubiera, la presencia de restos fósiles. De esta manera, podrá ser comunicado inmediatamente a la administración según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 4/1998 de patrimonio, tomándose las medidas adecuadas para su protección y conservación. Se recomienda también alguna visita puntual durante los movimientos de tierra en los materiales triásicos para comprobar la posible aparición de restos fósiles.

4. Si se produjera cualquier hallazgo paleontológico durante la ejecución del proyecto sin la presencia del técnico/a paleontólogo/a, se debe comunicar a la Conselleria competente en materia de cultura o a los ayuntamientos implicados, según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano.

2. Oficio de fecha 16 de agosto de 2023 de la Sección Forestal de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio donde, en relación a la solicitud relativa a la concesión en montes de dominio público en el término municipal de Busot, se indica:

“que la incoación el correspondiente expediente de concesión demanial queda suspendida a la espera de que se reciba la resolución por la que se autorice la instalación.”

3. Oficio de fecha 11 de septiembre de 2023 de la Sección Forestal de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio donde, en relación a la solicitud relativa a la ocupación/concesión demanial de vías pecuarias en el término municipal de Busot, se indica:

“que la tramitación del correspondiente expediente de autorización de ocupación/concesión demanial queda suspendida a la espera de que se reciba la resolución por la que se autorice la instalación y no comenzarán a computar los plazos establecidos en la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana, hasta que esto se produzca.”

4. Informe de fecha 5 de diciembre de 2023 de la Confederación Hidrográfica del Júcar O.A. en el que se ratifica en lo ya informado en el informe emitido en fecha 17 de septiembre de 2021 y “únicamente procede por tanto, que antes de la ejecución de las obras, en caso de que la actuación se localizara en un cauce público o en su zona de policía (100 m de distancia de la margen más próxima), se obtenga la autorización de esta Confederación Hidrográfica, a tenor de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 de 20 de julio).”

El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 11 de abril de 2024.

5. Informe, de fecha 20 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Medio Natural y Animal, muestra su conformidad a la planta “CSF El Campello” siempre y cuando se tengan en cuenta todas las consideraciones recogidas en él. Establece que estas medidas serán debidamente definidas (incluyendo su medición y presupuesto) y, en caso de no ser así, deberá justificarse el motivo por el cual no pueden detallarse.

El informe se traslada al promotor en fecha 3 de octubre de 2023, el cual responde en fecha 16 de octubre de 2023, presentando alegaciones en el sentido de que la nueva distribución de la instalación reduce las afecciones medioambientales del proyecto, y que no está de acuerdo con los nuevos condicionantes, en el cambio de criterio respecto del carácter forestal de ciertas parcelas y que dicho organismo se excede en sus competencias.

La respuesta del promotor es trasladada a la Dirección General de Medio Natural y Animal, en fecha 20 de octubre de 2023, el cual emite respuesta a las alegaciones presentadas por el promotor en fecha 6 de noviembre de 2023. En ellas aclara que en ningún momento se ha afirmado que incurra incompatibilidad sobre los suelos, que los potenciales impactos han sido reconocidos mediante una visita a campo al recibir una nueva solicitud de informe y justifica que no se ha excedido en sus funciones y competencias. En relación con el carácter supuestamente forestal del suelo ocupado por la planta solar, indica que no ha habido un cambio de criterio, sino un cambio en las características del suelo, actuando el tiempo transcurrido entre la solicitud inicial y la fecha en la que se somete a una nueva información pública, como espacio en el que se ha consolidado una evolución del soporte físico, adquiriendo el mismo un carácter más forestal.

Tras el traslado del informe al promotor de la instalación, el mismo responde en fecha 28 de noviembre de 2023 con un escrito reincidiendo en su anterior postura, adjuntando los informes recibidos a los que hace referencia (Declaración de Impacto Ambiental, Informe de la Sección Forestal, informes de la Dirección General de Medio Natural y Animal), además del estudio topográfico y análisis de la implantación realizado para esta instalación y para la tramitada en el expediente ATALFE/2020/106, denominada “CSF PUENTES”.

Como respuesta al escrito del promotor, la Dirección General de Medio Natural y Animal emite nuevo informe en fecha 18 de diciembre de 2023, reiterando las mismas observaciones y conclusiones del informe de fecha 20 de septiembre.

Tras el traslado del informe al promotor, este contesta en fecha 3 de enero de 2024 que “asume y acepta los condicionados establecidos por la DGMN recogidos en sus informes, en la medida en la que no inviabilicen ni técnica ni económicamente el proyecto de la CSF Campello”, haciendo mención expresa al condicionante relativo a no realizar movimientos de tierras sobre los abancalamientos, comprometiéndose a minimizar, en la medida que se garantice la viabilidad del proyecto, los movimientos de tierra en esos abancalamientos.

En fecha 23 de enero de 2024 el promotor presenta un escrito donde propone una serie de medidas correctoras para reducir las afecciones a las aves silvestres, utilizando las zonas no ocupadas de las parcelas donde se emplaza la instalación para el cultivo de cereal.

La propuesta es trasladada a la Dirección General de Medio Natural y Animal, la cual informa en fecha 6 de febrero de 2024 que la medida de compensación de superficie afectada para el campeo de aves rapaces del entorno no ha sido solicitada por dicho organismo, y que debe mantenerse la vegetación natural. Mantiene su conformidad a la planta “CSF El Campello” siempre y cuando se tengan en cuenta todas las consideraciones recogidas en el informe firmado el 20 de septiembre de 2023.

En fecha 3 de abril de 2024 el promotor presenta escrito en el que, en relación al informe emitido por la Dirección General de Medio Natural de fecha 20 de septiembre de 2023, y tras reuniones mantenidas con los técnicos responsables del expediente, finalmente manifiesta su conformidad y aceptación a los condicionantes recogidos en el antedicho informe y, al efecto de dar cumplimiento a los mismos, se presentará informe detallado y medición del modo en que se llevarán a cabo las medidas expuestas en el informe. También propone una actuación alternativa en la implantación de las siguientes medidas:

“a) La disposición de seguidores se realizará de manera generalizada mediante hincado directo, sin uso de hormigón, salvo que de manera excepcional y debidamente justificada por razones geotécnicas y de seguridad para los bienes y las personas, sea preciso. En estos casos, se dará cuenta a la administración competente en materia forestal.

b) En cuanto a los movimientos de tierras y el mantenimiento de la cubierta vegetal y la vegetación aérea existente, la disposición de los seguidores en las parcelas se realizará cumpliendo con estos requisitos, si bien, de manera excepcional y debidamente justificada, podrán realizarse leves movimientos de tierras y alteraciones en los bancales existentes, con el fin de facilitar el acceso de la maquinaria necesaria para realizar el hincado de las instalaciones (seguidores) de manera segura. En cualquier caso, los eventuales movimientos que de manera excepcional se pudiera realizar, se justificarán técnicamente y las tierras y vegetación serán reutilizadas en el área vallada.”

El escrito del promotor se traslada a la Dirección General de Medio Natural y Animal, la cual, en fecha 15 de abril de 2024, muestra su conformidad con la solución propuesta por el promotor de la planta siempre y cuando proceda de la forma indicada en este último escrito.

6. Informe de fecha 31 de enero de 2024 del Ayuntamiento de Busot, donde emite los informes solicitados al amparo de los artículos 24º y 30º.2 del DL 14/2020 (anterior a la entrada en vigor del Decreto-ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat), en el que se concluye que:

“no existe oposición urbanística ni técnica, en los aspectos de competencia municipal, para la ejecución de la Central fotovoltaica e infraestructura de evacuación, “CSF CAMPELLO” ATALFE/2020/24, teniendo en cuenta que, cuando se soliciten las correspondientes licencias, deben cumplirse los condicionantes y subsanarse y resolverse las deficiencias señaladas en los distintos puntos del informe.”

Al escrito acompaña informe técnico municipal con los condicionantes mencionados.

El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 11 de abril de 2024.

7. Informe favorable, de fecha 10 de abril de 2024, conjunto del Servicio de Paisaje y del Servicio de Planificación Territorial (en materia de infraestructura verde), condicionado a la modificación del proyecto al considerar inadmisible la implantación de un seto perimetral por fuera del vallado. También se condiciona a los resultados del plan de participación pública, siendo necesaria la emisión de nuevo informe por el Servicio de Paisaje, si en este proceso se hubiesen producido resultados que fuese necesario valorar por tener incidencia en la toma de decisiones de la propuesta.

En contestación a este informe, el 23 de abril de 2024 el promotor manifiesta su conformidad a las subsanaciones requeridas en el citado informe, aceptando las mismas, las cuales se incorporarán en el proyecto. En fecha 12 de julio de 2024 el promotor de la instalación presenta proyecto refundido con todos los condicionados expuestos en el informe. Igualmente incluye los resultados del plan de participación pública, determinando que no tienen incidencia en la toma de decisiones de la propuesta.

8. Informe favorable, de fecha 16 de junio de 2023, del Servicio de Gestión Territorial, en el que considera que:

“la planta solar de acuerdo con el Proyecto refundido de fecha de abril de 2023 no estaría afectada por peligrosidad de inundación, considerándola viable, conforme a las determinaciones del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.

Respecto al resto de instalaciones de la planta solar no incluidas en este informe, se estará dispuesto a lo emitido en anteriores remisiones.”

Los siguientes organismos no han contestado a la solicitud efectuada: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a las autorizaciones.

DÉCIMO PRIMERO. ASPECTOS URBANÍSTICOS, TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS

Consta informe de compatibilidad urbanística municipal favorable emitido el 29 de julio de 2020 por el Ayuntamiento de Busot, en virtud del artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, respecto a las parcelas donde se ubicarán los grupos generadores.

Constan en el expediente informes favorables del Servicio de Paisaje y del Servicio de Planificación Territorial (en materia de infraestructura verde) de fecha 10 de abril de 2024 y del Servicio de Gestión Territorial de fecha 16 de agosto de 2023, ambos servicios dependientes de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. Los condicionados recogidos en los mismos han sido aceptados por la entidad promotora y constan en el resuelvo PRIMERO de esta Resolución.

DÉCIMO SEGUNDO. EVACUACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED

En la contestación realizada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., el 6 de noviembre de 2023 al oficio remitido por esta Administración, en virtud del cual se solicita la actualización de la información relativa a los permisos de acceso y conexión a su red de distribución en la Comunitat Valenciana, consta que la central “CSF CAMPELLO”, titularidad de GADONI DIRECTORSHIP, S.L.U., dispone de permiso de acceso y conexión de fecha 13 de junio de 2020, con una capacidad de acceso concedida de 49.980 kW, que proviene de la unificación de las solicitudes de la CSF EL CAMPELLO I y la CSF EL CAMPELLO II.

Consta pronunciamiento de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., de 26 de junio de 2023, confirmando que la instalación inicial, ubicada en el Campello y potencia 49,96 MWp-40,798 MW y la instalación final, ubicada en Busot y potencia 23,746 MWp-21,07 MW, pueden considerarse la misma instalación de generación, a efectos de los permisos de acceso y conexión.

Consta Resolución, de 1 de agosto de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se autoriza la sustitución de las garantías nº 032018V68 y 032018V310, constituidas por CALASPASOL 1, SL y MARPANI SOLAR 4, SL, respectivamente, que avalaban una potencia total de 49.980 kW, para la solicitud de los permisos de acceso y conexión de las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica denominadas “CSF CAMPELLO I y CSF CAMPELLO II” y se confirma la adecuada presentación de la nueva garantía nº 032024V496, constituida por GADONI DIRECTORSHIP, SLU, para la instalación denominada “CSF CAMPELLO”, proveniente de la unificación de los permisos de acceso y conexión anteriores, y que avala una potencia instalada concedida de 21.070 kW, que sustituye a la garantías iniciales mencionadas, debido al cambio de ubicación y de titularidad, pasando del término municipal de El Campello (Alicante) al término municipal de Busot (Alicante) [expte GARCAP/2023/4/03]. La autorización de explotación provisional quedará condicionada a la actualización de los permisos de acceso y conexión a la vista de la citada resolución.

DÉCIMO TERCERO. VÍAS PECUARIAS Y MONTES GESTIONADOS POR LA GENERALITAT

El promotor de la instalación ha solicitado concesión demanial de ocupación en vías pecuarias, en concreto, sobre la Colada Assagador del Vergeret y la Vereda Sendera de la Casa de L´Alquadra, junto con la documentación que define su afección y ha sido sometido al trámite de información pública descrito en el antecedente OCTAVO.

Asimismo, el promotor de la instalación ha solicitado la concesión de uso privativo de dominio público forestal para la ocupación de terrenos del monte de utilidad pública siguiente: AL1025; Denominación: Alquedra, Carmelo y Agregados, junto con la documentación que define su afección, y ha sido sometido al trámite de información pública descrito en el antecedente OCTAVO.

DÉCIMO CUARTO. ACREDITACIONES PREVIAS A LA RESOLUCIÓN

El agente promotor ha presentado documentación para acreditar los siguientes aspectos, de forma previa a la resolución del procedimiento:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto.

En el caso de cambios en la participación de los socios accionistas de la empresa promotora, deberá ser comunicada dicha circunstancia, y se subrogarán en los compromisos adquiridos para justificar esta capacidad, siendo causa de revocación de la autorización administrativa en caso contrario por no cumplimiento condicionamiento.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación, a expensas de la obtención de las pertinentes concesiones demaniales de terrenos públicos, tras el otorgamiento de la presente autorización.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente, sin menoscabo de su necesidad de actualización.

Se solicitó al Ayuntamiento de Busot en fecha 7 de agosto de 2023 el informe preceptivo y no vinculante establecido en del artículo 30.2 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto (anterior a la entrada en vigor del Decreto-ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat). El Ayuntamiento de Busot ha emitido dicho informe conjunto con el establecido en el artículo 24 del Decreto ley 14/2020 en fecha 2 de febrero de 2024.

DÉCIMO QUINTO. DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA

En fecha 18 de julio de 2024 (registro entrada GVRTE/2024/3241012), el promotor ha presentado desistimiento de la solicitud de la declaración, en concreto, de utilidad pública al poseer los acuerdos con los propietarios, tanto de las parcelas específicas destinadas a la instalación principal, como aquellas necesarias para la interconexión y unión de las diferentes parcelas. Ha presentado asimismo acuerdo de la parcela donde va ubicada la subestación

DÉCIMO SEXTO. INSTALACIONES CEDIDAS AL GESTOR DE LA RED.

Constan en el expediente documento, de fecha 03/07/2024, de aceptación por parte del gestor de la red de distribución, I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU, de los proyectos de las instalaciones que van a ser cedidas tras la ejecución de las mismas (subestación y línea de alta tensión).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

SEGUNDO. La Dirección General de Energía y Minas es competente para resolver de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y considerando lo establecido en el artículo 8 de la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, mediante la que se desarrolla el Decreto 226/2023, del Consell, de 19 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, al ser la potencia a instalar mayor a 10 MW.

TERCERO. Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, debiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera conjunta, según establece el artículo 21.1 del Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

Además, de acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

CUARTO. Al tratarse de una central fotovoltaica a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título III del Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

Según establece el del Decreto Ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat, en ningún caso se exigirá la tramitación de una Declaración de Interés Comunitario para las instalaciones a autorizar mediante el procedimiento regulado en el presente capítulo.

QUINTO. Según lo indicado en el epígrafe j del artículo 2 de DL 14/2020, el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje es el informe emitido por el órgano competente de la Generalitat en estas materias que evalúa la compatibilidad territorial y paisajística de una instalación de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y su integración en la infraestructura verde del territorio, con carácter previo, preceptivo y vinculante para las autorizaciones administrativas previas y de construcción requeridas por la legislación del sector eléctrico. Se pronuncia sobre los aspectos indicados en el artículo 25.1, y específicamente evalúa la compatibilidad territorial y paisajística de una instalación de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y su integración en la infraestructura verde del territorio, con carácter previo, preceptivo y vinculante para las autorizaciones administrativas previas y de construcción requeridas por la legislación del sector eléctrico. El carácter vinculante de dicho informe únicamente se predica respecto de los aspectos enumerados en el artículo 25.1. Si este informe es negativo, no procederá someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, debiéndose resolver el fin del procedimiento y el archivo de las actuaciones por parte del órgano sustantivo.

El artículo 25 del Decreto-ley 14/2020 establece que durante la fase de consultas se trasladará la documentación oportuna en materia de ordenación del territorio y paisaje al órgano competente en estas materias para la emisión de informe definido en el artículo 2 j) en el plazo de tres meses.

SEXTO. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

SÉPTIMO. Las líneas aéreas se encuentran dentro de una zona definida como área prioritaria de reproducción, alimentación y dispersión de las aves, en virtud de la Resolución de 6 de julio de 2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución (DOGV Núm. 9138 / 29.07.2021), por lo que se encuentra en zona de protección de avifauna según artículo 4.1.c) del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, siéndole por tanto aplicables las prescripciones técnicas establecidas en este real decreto.

OCTAVO. De acuerdo con el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.

De conformidad con el artículo 36.2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación, sin perjuicio de que el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dispone que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso.

En este sentido, la disposición adicional primera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

1. la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.

2. la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.

Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

NOVENO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económica exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad. En el presente se ha acreditado las mismas.

DÉCIMO. De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

DÉCIMO PRIMERO. Conforme al artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para la solicitud de la autorización administrativa de construcción, el promotor presentará un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación. De acuerdo con el art. 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación.

DÉCIMO SEGUNDO. De acuerdo con el art. 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación

Al referirse la presente solicitud a una instalación eléctrica fotovoltaica que genera en baja tensión e inyecta a la red eléctrica en alta tensión son de aplicación los reglamentos de seguridad industrial siguientes:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Y resto de disposiciones técnicas de aplicación.



DÉCIMO TERCERO. Según lo establecido en el Capítulo III del Decreto-Ley 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe será del 3% del presupuesto de ejecución material, siempre y cuando esta cantidad no sea inferior a 20.000€/MWp. Si la cuantía resultante es inferior a esa cifra, el importe de la garantía será de 20.000€/MWp. La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo. Las variaciones negativas no modificarán la cuantía de la garantía. Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

DÉCIMO CUARTO. Según se indica en el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente.

DÉCIMO QUINTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

DÉCIMO SEXTO. La eficacia de los actos administrativos quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior, según lo estipulado en el artículo 39 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

DÉCIMO SEPTIMO. De acuerdo con el artículo 21 del Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, en ningún caso se exigirá la tramitación de una Declaración de Interés Comunitario para las instalaciones a autorizar mediante el procedimiento regulado en el presente capítulo.

DÉCIMO OCTAVO. Constan en el expediente administrativo todos los informes preceptivos y vinculantes en materia de territorio y paisaje, así como la compatibilidad urbanística emitida por el Ayuntamiento de Busot y la solicitud de los preceptivos informes de acuerdo con el artículo 24, 25 y 30 del Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (anterior a la entrada en vigor del DECRETO LEY 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat).

Tal y como se ha indicado en el antecedente DÉCIMO CUARTO, en fecha 7 de agosto de 2023 se solicitó al Ayuntamiento de Busot el informe preceptivo y no vinculante establecido en el artículo 30.2 del Decreto-ley 14/2020 (anterior a la entrada en vigor del DECRETO LEY 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat), constando en el expediente respuesta a dicha petición, pero ya no se trata de un informe exigible de conformidad con la nueva normativa en vigor y aplicable a este expediente.

Conforme a la disposición transitoria cuarta del Decreto-Ley 14/2020 (instalaciones de energías renovables que se encuentren en tramitación), no será necesario reiterar la petición de informes ya emitidos, o trámites ya realizados conforme al procedimiento regulado por la normativa anterior, incluido el resto de los aspectos incluidos en el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje del artículo 25.1. Igualmente, no será necesaria la emisión de un nuevo certificado de compatibilidad urbanística en aquellos procedimientos en tramitación en los que ya se haya emitido dicho certificado con carácter favorable, conforme a la regulación anterior. En este supuesto, tampoco será exigible el informe no vinculante sobre valoración favorable o desfavorable que realiza el ayuntamiento, y que está regulado en el artículo 19.1. En ningún caso se exigirá la tramitación de una Declaración de Interés Comunitario para la instalación de cualquier proyecto en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-ley.

Conforme la redacción vigente del artículo 30, no procede otorgar autorización de implantación en suelo no urbanizable de la instalación.

DÉCIMO NOVENO. El artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, determina que las solicitudes de autorización administrativa de instalaciones que, no requiriendo declaración de utilidad pública en concreto, deban o vayan a ser cedidas al transportista o a la distribuidora de la zona, y sean realizadas directamente por el solicitante o promotor, podrán ser formuladas, además de por dichos sujetos del sector eléctrico, por este, en cuyo caso, deberá expresarse claramente este extremo en la solicitud y resto de documentación que la debe acompañar. En las resoluciones de las citadas autorizaciones se recogerá tal circunstancia, además de advertir que la solicitud de autorización de explotación deberá presentarse por el transportista o la distribuidora cesionaria, aportando el correspondiente documento de cesión firmado por ambas partes, además del resto de documentación exigida para la autorización de explotación.

El artículo 11 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, establece que, cuando la instalación autorizada deba o vaya a cederse al transportista único o la distribuidora de la zona, la resolución lo indicará expresamente señalando que la solicitud de autorización de explotación deberá presentarse por el cesionario, aportando el correspondiente documento de cesión firmado por ambas partes. Asimismo, la resolución de autorización administrativa de construcción de la instalación recogerá explícitamente el derecho del titular de la misma, ya sea generador o consumidor, a exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a terceros, en los términos establecidos en la regulación básica de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de garantizar el conocimiento por parte de la cedente de su derecho a la suscripción del mencionado convenio de resarcimiento, las empresas distribuidoras deberán informar, de manera clara y expresa, en el pliego de condiciones técnico-económicas remitidas al solicitante, acerca de este derecho y de las condiciones y momento en el que el mismo puede materializarse.

Conforme al artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, en las instalaciones realizadas por terceros y que vayan a cederse al transportista único o distribuidor de la zona antes de su puesta en servicio, se aportará por el cesionario al mismo tiempo que se solicite la autorización de explotación, copia del acuerdo o contrato de cesión firmado por ambas partes, dando su conformidad a la cesión, y copia del convenio de resarcimiento frente a terceros suscrito entre las partes, el cual tendrá una duración mínima de diez años, plazo que podrá solicitarse su ampliación en los casos debidamente justificados. Asimismo, se deberá aportar la información relativa al coste total de la instalación, la parte sufragada por el transmitente, la referencia a la instalación tipo regulada con la que se corresponde y sus valores unitarios de referencia de inversión, su identificación como proyecto en el correspondiente plan de inversión anual del transportista o distribuidor. La resolución recogerá de forma expresa la cesión de la instalación antes del otorgamiento de la autorización de explotación.

VIGESIMA. Las referencias realizadas en los diferentes informes emitidos a departamentos del Consell, actualmente inexistentes, deben entenderse referidas a los nuevos departamentos, de conformidad con las nuevas competencias y organización derivada del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y sus modificaciones realizadas.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell en la redacción vigente en el momento de la solicitud, esta Dirección General, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas,

RESUELVE

PRIMERO. Autorización administrativa previa del proyecto de central fotovoltaica “CSF EL CAMPELLO”, incluida su infraestructura de evacuación exclusiva, y la cedida al gestor de la red de distribución I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Otorgar autorización administrativa previa a la mercantil GADONI DIRECTORSHIP, SL, para  la instalación de la central fotovoltaica con las siguientes características:

2. DATOS GENERALES DE LA CENTRAL ELÉCTRICA AUTORIZADA Y SU ACCESO A LA RED

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | CSF EL CAMPELLO |
| TITULAR | GADONI DIRECTORSHIP, SL |
| TECNOLOGÍA | FOTOVOLTAICA |
| TÉRMINOS MUNICIPALES GRUPOS (PROVINCIA) | BUSOT (ALICANTE) |
| TÉRMINOS MUNICIPALES EVACUACIÓN HASTA PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED (PROVINCIA) | BUSOT (ALICANTE) |
| POTENCIA NOMINAL INVERSORES (MWn) | 21,07 |
| POTENCIA PICO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MWp) | 23,746 |
| POTENCIA INSTALADA (MW) [según art 3 RD 413/2014] | 21,07 |
| CAPACIDAD DE ACCESO A LA RED CONCEDIDA (MW) | 49,98 (a expensas de su actualización) |
| NECESIDAD SISTEMA DE CONTROL COORDINADO DE POTENCIA [según DA 1ª RD 1183/2020) | Si |
| RED A LA QUE SE CONECTA: | Distribución |
| PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED | Línea existente 132 kV “Jijona – Benidorm”, titularidad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU |

  

EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DE LA CENTRAL CON VALLADO PERIMETRAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipio: Busot (Alicante) | Polígono: 8 | Parcelas: 43, 49, 67, 68, 70, 71, 73, 83, 85, 110 y 157 |
| Nº zonas | 7 | |
| Área superficie de vallado (m2) | 318.680 | |
| Área superficie ocupada por módulos (m2) | 203.255 | |

  

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DENTRO DEL VALLADO

|  |  |
| --- | --- |
| CAMPO GENERADOR | |
| Núm. módulos FV | 32.220 |
| Área unitaria del módulo (m2) | 2.384x1.303 |
| Potencia unitaria máxima (Wp) | 670 (737 W considerando ganancia máxima del 10%) |
| Potencia total módulos (kWp) | 23.746 |
| Caras activas módulos | Bifacial |
| Pitch (m) | 4,5 |
| Orientación | Seguimiento a un eje (625 seguidores en total, con tres tipos de seguidores: 1V60, 1V45 y 1V30, en función del nº de módulos fotovoltaicos que lo constituyen) |
| Rango de giro (º) | 55 |
| Anclaje estructura al terreno | Hincado directo al terreno, sin cimentación / cimentación previo informe del organismo competente en materia de medio ambiente cuando no sea posible el hincado directo por las características del terreno. |

  

|  |  |
| --- | --- |
| INVERSORES | |
| Núm. inversores | 98 |
| Potencia unitaria nominal (kVA) | 215 |
| Potencia total nominal (kWn) | 21,07 |

  

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONEXIONADO MODULOS - INVERSORES | | | |
|  | Configuración 1 | Configuración 2 | Configuración 3 |
| Núm. Inversores | 10 | 74 | 14 |
| Núm. módulos/string | 30 | 30 | 30 |
| Núm. strings/inversor | 12 | 11 | 10 |
| Cableado | 6 mm2 tipo Al aislamiento 0,6/1 kV CA – 1,8 kV CC | | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | |
| Núm. total | 5 |
| CCTT tipo 1: CT-01, CT-02, CT-03 y CT-04 | |
| Núm. | 4 |
| Potencia (kVA) ONAN | 6.500 |
| Tensiones nominales (kV) | 0,8/30 |
| Transformador SSAA | 1x5 kVA 0,4/0,23 kV |
| Nº inversores | CT-01 (24 conf2 + 1 conf3); CT-02 (6 conf1+11 conf2); CT-03 (2 conf1+25 conf2); CT-04 (2 conf1+12 conf2+ 6 conf3) |
| CCTT tipo 2: CT-05 | |
| Núm. | 1 |
| Potencia (kVA) ONAN | 3.250 |
| Tensiones nominales (kV) | 0,8/30 |
| Transformador SSAA | 1x5 kVA 0,4/0,23 Kv |
| Nº inversores | 2 configuración 2+ 7 configuración 3 |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINEAS 30 kV INTERCONEXIÓN INTERNA | | |
| Municipio: Busot (Alicante) | Polígono: 8 | Parcelas: 45, 51, 69, 72, 74, 86, 87, 164, 9009, 9010, 9011 y 9014 |
| Tipologías líneas | Subterráneas | |
| Tipo de cable | RHZ1 18/30 H25 Al-XLPE (3x240 mm2) | |
| Características interconexión entre centros de transformación | Tramo 1 (CT01- CS): 5 m  Tramo 2 (CT03-CT02- CS): 1.103 m  Tramo 3 (CT05-CT04- CS): 1.695 m | |

  

1.    su infraestructura de evacuación exclusiva, con las siguientes características:

INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE USO EXCLUSIVO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CENTRO DE SECCIONAMIENTO 30 kV | | |
| Municipio: Busot (Alicante) | Polígono: 8 | Parcela: 67 |
| Tipología | prefabricado tipo pfu-7, de superficie y maniobra interior, con celdas prefabricadas bajo envolvente metálica de SF6 | |
| Sistema de 30 kV | ? 3 celdas de función de protección con interruptor automático para llegada de las líneas subterráneas de media tensión de interconexión de los centros de transformación.  ? 1 celdas de función de protección con interruptor automático para la línea de evacuación hasta la subestación elevadora-seccionadora 30/132kV.  ? 1 celda de función de medida  ? 1 celda de función de alimentación de servicios auxiliares. | |

  

|  |
| --- |
| LÍNEA 30 kV desde CS hasta S.T. 132/30 kV “CSF CAMPELLO” |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipio: Busot (Alicante) | Polígono: 8 | Parcelas: 67, 158 y 9009 |
| Tipo de instalación | Línea eléctrica subterránea | |
| Grupo (según el Decreto 88/2005) | Segundo | |
| Categoría (según el RD 223/2008) | Tercera | |
| Zona Aplicada | A | |
| Sistema | Corriente alterna trifásica | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | |
| Nº líneas (cable) evacuación | 2 | |
| Origen | Centro de Seccionamiento | |
| Final | Subestación Elevadora S.T. 132/30 kV “CSF CAMPELLO” | |
| Longitud total (m) | 550 | |
| Tipo de instalación | Línea subterránea | |
| Tensión nominal (kV eficaz) | 30 | |
| Tipo de cable | 2x(3x1x630mm²) Al, HEPRZ1 18/30kV | |
| Potencia admisible | 46,60 MW | |
| Tipo de canalización | Tubos corrugados de material termoplástico de 250 mm de diámetro | |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓN ELEVADORA 132/30 kV "CSF CAMPELLO" | | |
| UBICACIÓN | | |
| Municipio: Busot (Alicante) | Polígono: 8 | Parcela: 158 |
| Superficie (m2) | 2.188 | |
| TRANSFORMADORES DE POTENCIA | | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Nº | 1 |
| Potencia (MVA) ONAN/ONAF | 20/25 |
| Tensiones nominales (kV) | 132±9x0.889%/30 |
| Reactancia PAT | Conectada en el 2º del transformador en Zig-Zag, intensidad de defecto a tierra por el neutro de 1.300 A y duración 10s y neutro conectado a tierra con una resistencia de 30 ?-500 A-15s. |

  

|  |  |
| --- | --- |
| SISTEMA 132 kV | |
| Tipo | Configuración en simple barra |
| Celdas | |  |  | | --- | --- | |  | 1 posición de transformador 132/30 kV | |
| SISTEMA 30 kV | |
| Tipo | Módulo para 30 kV bajo envolvente metálica blindada con aislamiento SF6 para instalación en interior, ubicadas en edificio de obra civil prefabricada en esquema de simple barra |
| Celdas | |  |  | | --- | --- | |  | 1 celdas de protección general transformador, |     |  |  | | --- | --- | |  | 1 celda de medida y servicios auxiliares, |     |  |  | | --- | --- | |  | 1 celda de batería de condensadores, |     |  |  | | --- | --- | |  | 1 celda de línea de media tensión y |     |  |  | | --- | --- | |  | 1 celda de reserva. | |
| Transformador SSAA | 250 kVA 30/0,42 kV exterior clase B2 |
| Batería condensadores | Capacidad inicial: 1.000 kVAr |

  

1.    Las instalaciones de conexión, a ceder a la distribuidora i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, con las siguientes características:

INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN QUE SE CEDE AL GESTOR DE LA RED

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUBESTACION DE MANIOBRA 132 kV “S.T.M. BUSOT” | | |
| UBICACIÓN | | |
| Municipio: Busot (Alicante) | Polígono: 8 | Parcela: 158 |
| Superficie (m2) | 2.952 | |
| SISTEMA 132 kV | | |
| Esquema | Barra simple con disposición en intemperie | |
| Celdas | |  |  | | --- | --- | |  | Dos (2) posiciones de línea blindadas de intemperie, para entrada y salida, con interruptor y seccionador. |     |  |  | | --- | --- | |  | Una (1) posición de conexión y entrega al tercero (cliente), blindada de intemperie, con interruptor y seccionador. |     |  |  | | --- | --- | |  | Una (1) posición de medida convencional de intemperie sin interruptor, instalada en el extremo del embarrado principal. | | |

  

|  |
| --- |
| LÍNEA 132 kV desde S.T.M. BUSOT hasta línea 132 kV “Jijona-Benidorm” |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | | |
| Tipo de instalación | Línea eléctrica aérea | |
| Grupo (según el Decreto 88/2005) | Primero | |
| Categoría (según el RD 223/2008) | Primera | |
| Zona Aplicada | A | |
| Sistema | Corriente alterna trifásica | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | |
| Tensión nominal (kV eficaz) | 132 | |
| UBICACIÓN Y TRAZADO | | |
| Municipios afectados | Busot | |
| Provincia afectada | Alicante | |
| Polígonos y parcelas afectadas | Polígono: 8 | Parcelas: 158 |
| Origen instalación | S.T.M. BUSOT | |
| Final instalación | 2 nuevos apoyos en la línea 132 kV “Jijona-Benidorm” entre los apoyos existentes nº 010009 y 010010 | |
| TRAMO AÉREO | | |
| Características | dos vanos de simple circuito dúplex, entre los nuevos apoyos nº 1 y nº 2 y los pórticos de línea de la subestación de maniobra “STM Busot”, | |
| Tipo conductor de fase | aluminio-acero recubierto de aluminio LARL-280 (242-AL1/39-A20SA) | |
| Sección total conductor de fase (mm2) | 281,1 | |
| Potencia admisible (MVA x circuito) | 119,7 | |
| N.º de conductores por fase | 2 | |
| Longitud aérea (m) | 2 x 30 m | |
| N.º cables de tierra | 2 | |
| Tipo de cable de tierra | |  |  | | --- | --- | |  | cable de acero recubierto de aluminio-tubo con núcleo óptico, tipo OPGW-16 de 48 fibras de 110,60 mm2 |     |  |  | | --- | --- | |  | cable desnudo de acero recubierto de aluminio tipo ARLE 53 de 52,9 mm2 | | |
| Nº apoyos total de la línea | 0 (sin contar los pórticos de las subestaciones) | |
| Protección avifauna | Si | |
| NUEVOS APOYOS EN LA LÍNEA LAAT 132 KV DUPLEX “JIJONA-BENIDORM” | | |
| Coordenadas (UTM (ETRS89/HUSO 30): | Apoyo 1: X = 722441; Y = 4262402  Apoyo 2: X = 722453; Y = 426386 | |
| Disposición en la línea | apoyo nº 1 (12E190-22 m) a 374 m del apoyo existente nº010009  apoyo nº 2 (12E190-18 m) a 40 m del existente nº 010010  Con bypass entre ellos, sin energizar, de los mismos conductores que la L.A.A.T. dúplex “Jijona-Benidorm” | |
| Función | Amarre | |
| Tipo | Frecuentado, con sistema anti-escalo PE-HWU NEGRO | |
| Material | metálicos de celosía doble de acero laminado galvanizado en caliente, de sección cuadrada, con disposición hexagonal (doble circuito y cable de tierra) | |
| Cimentación | independientes de pata de elefante (cilíndricas con pena) de hormigón en masa, calidad HM-20/P/20/I con terminación en una pirámide cuadrangular | |
| Altura (m) | Apoyo 1: 36,44 m  Apoyo 2: 32,44m | |
| Tipo de cadena | De amarre: ASD1R132CP  De suspensión: SSDR132CP | |

  

Tras la ejecución de la obra y emisión del correspondiente Certificado Final de Obra, antes de la Autorización de Explotación, se procederá a la cesión de la Subestación de Maniobra y la derivación, a favor de la distribuidora, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de forma que esta parte de la infraestructura de evacuación pasará a ser parte de la red de distribución.

Para esta autorización se cumplirán las determinaciones reflejadas en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 19 de diciembre de 2022:

“1. Se deberán implementar las medidas de integración propuestas en el estudio de integración paisajística aportado y completarlas con las condiciones paisajísticas establecidas en el informe emitido en materia de paisaje.

2. Respecto a la delimitación y utilización de las zonas inundables y con el fin de dar cumplimiento a las condiciones derivadas de los riesgos naturales e inducidos establecidas por el órgano competente en materia de ordenación del territorio, el proyecto definitivo, adaptará la distribución de los módulos fotovoltaicos y equipos eléctricos en el interior de las parcelas ocupadas en los términos del informe emitido por dicho órgano.

3. Para reducir la erosión hídrica de la lluvia y mantener el estrato en condiciones adecuadas para una buena infiltración, se mantendrá la vegetación existente en las zonas no ocupadas por los módulos y se plantará vegetación análoga a la existente con inclusión de especies arbustivas y arbóreas, sin empleo de herbicidas.

4. Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, deberán cumplir lo establecido en el Reglamento del dominio Público Hidráulico, y en texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, en lo referente al mantenimiento de las servidumbres naturales actualmente existentes, garantizando la inexistencia de riesgo de encharcamiento o inundación en las zonas próximas a las obras.

5. Siendo que Xixona se encuentra incluido en la lista de términos municipales afectados por la sobrepoblación de conejos, se implementarán las medidas de control que se disponen el anexo de la Orden del 11 de junio de 2009, actualizada por la Resolución del 19 de octubre de 2022, del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental.

6. En relación con la presencia de vías pecuarias, se respetará su anchura legal en cuanto a la colocación del vallado perimetral. Del mismo modo, se deberá solicitar la ocupación demanial para la instalación de la línea de evacuación subterránea de conformidad con la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias

7. El uso del agua en la planta quedará condicionado a que se disponga de suministro por empresa autorizada o concesión administrativa del órgano de la cuenca.

8. Se dispondrá de zonas impermeabilizadas y de un sistema de recogida de posibles fugas de aceites y combustibles, procedentes de la maquinaria y de las estructuras que se generen durante la ejecución de la obra. Los residuos generados se gestionarán según la normativa vigente y mediante un gestor autorizado, no debiéndose hacer acopio en vías pecuarias, zonas con pendientes elevadas y peligrosidad de inundación y estableciéndose las zonas de recogida de residuos.

9. La emisión de la autorización administrativa de cierre definitivo de la central obligará al promotor al desmantelamiento de la misma y a la restauración de los terrenos afectados. Estas actuaciones se realizarán de conformidad con el plan de desmantelamiento aportado.

10. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.”

Se incluye el condicionado determinado en el informe de territorio y paisaje, conforme a la redacción vigente del artículo 30.1 del Decreto-ley 14/2020:

Gestión territorial:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Se mantendrán las condiciones de infiltración con los cambios de pendientes, contando con una estratificación en forma de tablas del terreno (niveles de topografía) entre zonas de placas solares y zonas de paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la escorrentía y aumenten la infiltración. Es decir, la disposición de las placas solares deberá acompañar las curvas de nivel.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Se deberá plantar y conservar zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y generan condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las escorrentías.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Se deberán hacer labores del suelo que mantengan su textura esponjosa para que se facilite la infiltración o, en su caso, desarrollar tareas agrícolas como actividades complementarias.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     El cerramiento perimetral de la parcela deberá ser permeable al flujo.

Infraestructura Verde y Paisaje:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     No se considera admisible la implantación de un seto perimetral por fuera del vallado, en el cual se plantarán árboles con una interdistancia de 5 m, que viene detallada en el plano IP-01 Planta de Medidas de Integración Paisajística, del proyecto ejecutivo de septiembre de 2023.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Las Medidas de Integración Paisajística (MIP) deberán recogerse correctamente en el proyecto a fin de garantizar su ejecución, de manera detallada, en planos, memoria y presupuesto. Se deberán aportar perfiles transversales del terreno y de las estructuras portantes que certifiquen la inexistencia de movimientos de tierras significativo, planos de definición de las plantaciones de las zonas orgánicas de integración perimetral, y del resto de áreas a ocupar por la vegetación y por los bosquetes proyectados, así como relación de especies a utilizar. Estas MIP deberán complementarse en los términos expuestos en los informes emitido por este Servicio y ser reflejadas en el correspondiente programa de implementación.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Se deberán aportar justificación y resultados del proceso de participación pública

Según declara la parte promotora, los condicionados establecidos por los informes del Servicio de Paisaje, del Servicio de Planificación Territorial y del Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio, así como en la Declaración de Impacto Ambiental, son recogidos en los proyectos refundidos finalmente autorizados.

En el Anexo I se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, la disposición de los módulos fotovoltaicos, así como las coordenadas geográficas que la definen y su infraestructura de evacuación.

PRESUPUESTOS DE LAS INSTALACIONES

|  |  |
| --- | --- |
| Presupuesto total de ejecución material (€) | 12.116.464,20 €  (FV 9.583.233,58 €, CS 36.000,00 €, LSMT 90.631,01 € y ST 1.190.226,89 €.  A ceder a la distribuidora: ST maniobra 1.126.945,13 €, LAAT 89.427,59 €) |
| Presupuesto de desmantelamiento y restauración (€) | 562.695,79 € |

  

Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos, y que han sido aceptadas por las personas titulares de la presente autorización.

La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte titular, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares. Y en concreto, está afectado por las vías pecuarias Colada Assagador del Vergeret y Vereda Sendera de la Casa de L´Alquadra, para las que será necesario la obtención de la correspondiente concesión o autorización de ocupación necesarias según la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, también está afectado por la concesión de uso privativo de dominio público forestal para la ocupación de terrenos del monte de utilidad nº de Elenco/identificador: AL1025; Denominación: Alquedra, Carmelo y Agregados, del término municipal de Busot (Alicante).

Esta autorización quedará condicionada a la obtención de la pertinente autorización de ocupación o concesión demanial por parte de las Administraciones correspondientes, de los terrenos mencionados, en la medida que son necesarios para la implantación de la central autorizada, perdiendo su vigencia en caso contrario.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.

SEGUNDO. Aceptar el desistimiento realizado por el promotor a la solicitud de la declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación, al poseer los acuerdos con los propietarios de las parcelas afectadas por la instalación.

En fecha 18 de julio de 2024, el promotor ha presentado desistimiento de la solicitud de la declaración de utilidad pública, en concreto, al disponer de los correspondientes acuerdos con los propietarios, que es aceptado por la presente.

TERCERO. Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto PRIMERO.

Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto [PRIMERO](file:///S:/COMUN/AUTORIZ%20CENTRALES/ALC/ATALFE_2020_67_PSF%20ALHORINES/Resolucion%20ATALFE%202020_67_PSF%20ALHORINES_vmodelo_JJ.docx#_SEGUNDO._Autorización_administrativ)  de la presente resolución, en base a los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Proyecto refundido de planta fotovoltaica “CSF Campello 23,746 Proyecto Refundido de central solar fotovoltaica” firmado por la persona técnica proyectista en fecha 1 de julio de 2024, junto con la declaración responsable del técnico proyectista (que posee la titulación indicada, no está inhabilitado y que cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión) de fecha 1 de julio de 2024 y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 1 de julio de 2024.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Proyecto de “centro de seccionamiento CSF CAMPELLO” firmado por la persona técnica proyectista en fecha 27 de junio de 2023, junto con la declaración responsable del técnico proyectista (que posee la titulación indicada, no está inhabilitado y que cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión) de fecha 27 de junio de 2023 y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 27 de junio de 2023.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Proyecto refundido de línea subterránea “Línea Subterránea M.T. 30 kV de “CSF CAMPELLO“ de mayo 2024, con número de visado 0431/20 del Colegio de Ingenieros del ICAI de fecha 18 de junio de 2024 y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 17 de julio de 2024.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Proyecto de “S.T. 132/30 kV “CSF CAMPELLO”“ de mayo 2024, con número de visado 0431/20 del Colegio de Ingenieros del ICAI de fecha 18 de junio de 2024 y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 17 de julio de 2024.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Proyecto de “Subestación de maniobra 132 kV S.T.M. BUSOT, para evacuación de S.T. “CSF CAMPELLO”“ de abril de 2023, con número de visado 0431/20 del Colegio de Ingenieros del ICAI de fecha 10 de mayo de 2023 y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 17 de julio de 2024.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     Proyecto de “Acometida aérea A.T. D/C 132 kV a S.T.M. “Busot” para evacuación de S.T. “CSF CAMPELLO”” de mayo 2024, con número de visado 0431/20 del Colegio de Ingenieros del ICAI de fecha 18 de junio de 2024 y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 17 de julio de 2024.

Esta autorización habilita a las personas titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante.

En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.

1. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, cumplirán el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2. En los casos en los que la potencia total instalada y autorizada sea superior a la capacidad de acceso a la red concedida deberá instalarse el sistema de control coordinado, para todos los módulos de generación autorizados por la presente que impida que la potencia activa que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la persona titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido sistema de control, acompañado de la documentación justificativa del fabricante de las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada

3. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.

4. Acorde al artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a DIECIOCHO (18) meses, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.

En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.

Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.

Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.

En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

1. Se deberá presentar ante el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante la elevación a escritura pública, con la constancia registral correspondiente, de los contratos, acuerdos o cualquier otro documento presentado para la acreditación de la disponibilidad de los terrenos, antes del inicio efectivo de la construcción de la instalación. En el caso que se constituya un derecho de superficie, será necesario, a su vez, la inscripción en el registro de la propiedad, de acuerdo con el artículo 53.2. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

2. En virtud del artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el agente promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.

Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

1. La persona titular de la instalación correspondiente estará obligada a remitir al órgano autonómico competente en materia de contaminación de suelos, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se ubiquen los centros de transformación de la central fotovoltaica, la subestación elevadora “CSF CAMPELLO” y la subestación de maniobra “S.T.M. BUSOT”, conforme al Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados

2. La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

3. La persona titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

4. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito al Servicio Territorial o a la Dirección General con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

5. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, en el plazo máximo de un (1) mes solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

6. A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.

Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.

Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en la Declaración de Impacto Ambiental. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial solicitará de las Administraciones y organismos que han emitidos aquéllos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.

La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de distribución, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación, de modo que la entrada en servicio de la central eléctrica pueda ser efectiva. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. De la misma forma, tampoco podrá otorgarse si no están debidamente actualizados los permisos de acceso y conexión de la instalación.

Las personas titulares de la presente autorización podrán solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

1. Conforme al artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado

2. La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe de 474.920 € (cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos veinte euros), debiendo acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiario el órgano competente en materia de energía que otorga la autorización, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.

La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo.

Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

1. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.

Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real Decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de esta.

1. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, en el plazo máximo de un (1) mes solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.

Asimismo se realizarán, de acuerdo con la normativa específica de aplicación, mediciones de los niveles de ruido y campos electromagnéticos generados por el funcionamiento de las instalaciones, debiendo presentar los resultados obtenidos.

1. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo podrá suponer la caducidad de las autorizaciones concedidas, previa resolución.

2. Se advierte que si en el transcurso de la ejecución del proyecto y para la conexión de la infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura en servicio titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, fuera necesario la tramitación de una modificación de las instalaciones de la red de distribución, deberá iniciarse el correspondiente expediente administrativo y será la empresa distribuidora la que deberá presentar la correspondiente solicitud como titular de la instalación.

3. La persona titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como para el cierre temporal.

4. La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

5. Tal y como se indica en el artículo 38 del Decreto-Ley 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.

El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación.

1. Según lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la persona titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años.

2. Para las instalaciones auxiliares que no forman parte de la instalación de producción de energía eléctrica, deberá presentarse al órgano competente en seguridad industrial, la documentación y/o comunicación, según proceda, previstas en la normativa de aplicación.

CUARTO. Aprobación del plan de desmantelamiento de la instalación autorizada y de restauración del terreno y entorno afectado.

Aprobar el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado referido a la instalación descrita en el apartado [PRIMERO](file:///S:/COMUN/AUTORIZ%20CENTRALES/ALC/ATALFE_2020_67_PSF%20ALHORINES/Resolucion%20ATALFE%202020_67_PSF%20ALHORINES_vmodelo_JJ.docx#_SEGUNDO._Autorización_administrativ), cuyo presupuesto asciende a 562.695,79 € (quinientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y cinco con setenta y nueve céntimos de euro), con los condicionados establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental y en los informes emitidos por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, Servicio de Gestión Territorial y el Servicio de Medio Natural y Animal, que han sido aceptados por el promotor.

La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla en la autorización de construcción previamente a la solicitud de autorización de explotación provisional, según lo indicado en el Decreto-ley 14/2020.

QUINTO. Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución.

Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto-ley 14/2020:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en el apartado de Energía

(<https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er>  en castellano y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er>  en valenciano).

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/8/29/1206334/circulo.gif)     La notificación/comunicación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.

La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  

València, 12 de agosto de 2024

Felipe Javier Carrasco Torres

Secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML