Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9849, del 15-05-2024 (2024/4032)

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2024, del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual es formula la declaració d'impacte ambiental del projecte d'autorització ambiental integrada per a una indústria dedicada al tractament de superfícies de materials plàstics per procediment electrolític i químic, del terme municipal de Castalla. Expedient: (3426615) 054/2024/AIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9849

Data del DOGV
:   15-05-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2024/4032

CVE


Data del document
:   03-03-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori](javascript:void(0))
    * [impacte ambiental](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2024, del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual es formula la declaració d'impacte ambiental del projecte d'autorització ambiental integrada per a una indústria dedicada al tractament de superfícies de materials plàstics per procediment electrolític i químic, del terme municipal de Castalla. Expedient: (3426615) 054/2024/AIA. [2024/4032]  
  
  
«Declaració d'impacte ambiental  
Expedient: (3426615) 054/2024/AIA  
Títol: Autorització ambiental integrada per a una indústria dedicada al tractament de superfícies de materials plàstics per procediments electrolític i químic  
Promotor: Satis Coating, SLU   
Òrgan substantiu: Servici de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació  
Ref. òrgan substantiu: 136/20 IPPC   
Localització: Castalla (Alacant)  
Antecedents i descripció del projecte:  
L'empresa Satis Coating, SLU, explota una indústria dedicada al tractament de superfícies plàstiques per electrodeposició per al sector de l'automoció en el polígon industrial 1 del terme municipal de Castalla (Alacant). Es tracta d'una activitat actualment en explotació situada en el polígon industrial La Foia al municipi de Castalla, que ocupa una parcel·la de 2.112 m² i amb una superfície útil construïda de 1.400 m². L'emplaçament, la referència cadastral del qual és 3249402YH0735S0002FD, conforme al Pla general de Castalla, compta amb un informe favorable de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament de Castalla.  
  
D'acord amb la documentació aportada, compta amb una llicència ambiental de l'any 2012. Es pretén augmentar la capacitat de tractament, per la qual cosa la indústria queda sotmesa al règim d'autorització ambiental integrada (AAI, d'ara en avant) de conformitat amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.  
L'activitat se centra en el recobriment cromat superficial de peces de plàstic (ABS i ABS-PC) per al sector de l'automoció; en la nau hi ha dos zones: una dedicada a la línia productiva principal, la qual es troba elevada en altura, i una segona que s'utilitza com a magatzem de peces acabades, zona de càrrega i descàrrega i taller mecànic. El procés consistix en la immersió de les peces plàstiques en banys de tipus químic, electrolític o esbandides seqüenciades (Cr, Ni, Cu, HCl, etc.). Les peces per a recobrir es tracten amb una sèrie de banys d'atac i deposició de metall amb la finalitat de fer que la superfície d'estes peces siguen conductores de corrent elèctric.  
En una primera fase d'electrodeposició, els recobriments es depositen sobre les superfícies a través d'un corrent continu de baixa tensió, de manera que formen el metall base. La segona fase consistix en l'adherència del recobriment sobre el metall base per a continuar el procés d'electrodeposició, mitjançant solucions aquoses de metalls i sals, en funció de l'acabat que se'ls pretén donar (níquel cròmic, coure electrolític, níquel semibrillant, níquel setinat, níquel brillant, níquel microporós o crom decoratiu).  
Entre els banys, les peces passen pels túnels de llavat i, després del recobriment final, s'assequen mitjançant aire calent per a eliminar la humitat residual fins a l'emmagatzematge ulterior i l'expedició al client.  
  
La capacitat màxima de producció de la mercantil és de 240 barres al dia, equivalent a 52.800 m², mentres que la capacitat de les cubetes de tractament de les peces metàl·liques actual és de 27,2 m³. La mercantil pretén ampliar esta capacitat fins als 58,2 m³, segons el contingut en l'addenda a l'estudi d'impacte ambiental i el projecte, presentada en data 27 de gener de 2024. Per a fer-ho, es procedirà a una reestructuració del procés productiu, per la qual cosa s'afegiran cubetes a la línia, de manera que no seran necessàries l'ampliació de la parcel·la actual ni l'execució d'una obra civil més enllà de la reestructuració de les cubetes.  
Les aigües residuals produïdes fonamentalment després del manteniment de la línia de tractament de superfície s'emmagatzemen en basses de contenció impermeabilitzades, les quals se situen en un pati exterior i, posteriorment, es tracten en una depuradora d'aigües residuals fisicoquímica de la mateixa mercantil. Es tracta d'un procés de reducció del crom amb àcid sulfúric i bisulfat sòdic, seguit d'etapes de neutralització, coagulació i floculació. La fase líquida passa finalment a un filtre d'arena fins a l'abocament ulterior, mentres que la fase sòlida es dirigix a un espessidor i un filtre premsa on es produïxen i s'emmagatzemen els fangs fins a la recollida posterior mitjançant un gestor autoritzat.  
Els productes químics emprats s'emmagatzemen en la zona de producció en sòl, amb la qual cosa s'eviten els desplaçaments llargs per a utilitzar-los. Es depositen sobre cubetes de seguretat i es mantenen en els envasos originals (GRG de 25 l o 1.000 l per al bisulfat sòdic). Esta zona d'emmagatzematge té un accés ampli per a la càrrega i la descàrrega, i el terra de la instal·lació té un recobriment epòxid per a evitar possibles filtracions derivades de vessaments o fugues.  
Tant els residus perillosos com els no perillosos s'emmagatzemaran en l'exterior en contenidors flexibles, els quals se situaran sobre gàbies metàl·liques i compliran els condicionants de la normativa vigent en matèria de residus. La instal·lació compta amb elements constructius portants, que complixen amb el Reglament de protecció contra incendis, i elements visuals de protecció (sistemes d'enllumenat d'emergència, senyalitzacions, etc.).  
Tramitació administrativa:  
En relació amb l'assumpte de referència, el 27 de gener de 2023 es rep un ofici del Servici de Prevenció Integrat de la Contaminació a l'efecte que es formule una declaració d'impacte ambiental en la qual s'estime si el projecte és acceptable als efectes ambientals o es determinen les condicions que hagen d'establir-se amb vista a la protecció adequada del medi ambient i els recursos naturals d'acord amb el que s'establix en la normativa bàsica vigent en matèria d'avaluació ambiental de projectes. Juntament amb la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:  
- Sol·licitud del promotor d'avaluació d'impacte ambiental.  
- Projecte bàsic d'autorització ambiental integrada, de data 15 d'octubre de 2020.  
- Estudi d'impacte ambiental, de data 23 de febrer del 2022. Inclou plànols.  
- Anunci d'informació pública (DOGV 9433, de data 22.09.2022).  
  
- Documentació complementària: informe de compatibilitat urbanística, declaració d'ús de dissolvent, fitxes CAPCA d'emissió atmosfèrica, resum no tècnic, fitxes de dades de seguretat de productes químics, autorització per a l'ús de triòxid de crom, etc.  
En data 5 d'abril de 2023, este òrgan va emetre un informe en el qual s'indica que, entre la documentació aportada pel promotor, el volum de les cubetes destinades al tractament actual de la instal·lació superaria el que es preveu en l'annex I (grup 4, apartat f de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació d'impacte ambiental (LEA, d'ara en avant), per la qual cosa no és possible donar tràmit a la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental, de conformitat amb l'article 9 de la LEA.  
En data 6 de juliol de 2023, l'òrgan substantiu remet un document d'al·legacions emés pel promotor en el qual es manifesta una interpretació errònia de la documentació aportada prèviament. Este òrgan ambiental, en data 20 de juliol de 2023, comunica que no és possible tramitar la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental en el sentit previst en l'article 61.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
El 27 de gener de 2024, i després d'una reunió amb el personal de la mercantil i l'equip redactor de la documentació tècnica, l'òrgan substantiu remet el projecte bàsic i l'estudi d'impacte ambiental esmenat.  
  
D'acord amb el certificat remés, l'òrgan substantiu va dur a terme la informació pública de l'expedient mitjançant un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9433, amb data 22 de setembre de 2022, sense que s'haja formulat cap al·legació. Simultàniament, l'òrgan substantiu va formular una consulta a les administracions públiques afectades. S'ha rebut una còpia dels informes següents:  
- Informe de l'Agència de Seguretat i Emergències, del 27 de novembre de 2020, en el qual es manifesta que, com que la instal·lació no està afectada per la normativa vigent en matèria d'accidents greus, no és procedent dur a terme un informe sobre este tema.  
- Informe del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines, del 24 de maig de 2021, en el qual es manifesta que el projecte no es veu afectat en matèria d'accidents greus.  
- Informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de l'1 de març de 2021, condicionat a l'esmena documental, a l'adopció de mesures preventives i a la prohibició, amb caràcter general, de l'abocament directe o indirecte sobre el domini públic hidràulic.  
  
- Informe del Servici de Protecció de l'Atmosfera, de data 5 de novembre de 2021, favorable sobre la suficiència documental aportada pel promotor en matèria d'emissions a l'atmosfera.  
La documentació aportada permet tindre elements de juí suficients per a la tramitació de l'avaluació ambiental del projecte.  
Consideracions ambientals:  
La mercantil té llicència ambiental. A causa de l'augment de la capacitat de les cubetes de tractament de les peces per damunt dels 30 m³, l'activitat està sotmesa al tràmit d'autorització ambiental integrada de conformitat amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, així com a l'avaluació d'impacte ambiental ordinària de conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre.  
L'activitat està situada en una parcel·la de 2.112 m² de sòl urbà industrial conforme el planejament urbanístic de Castalla, a 200 metres de les zones residencials confrontants amb este polígon industrial. Es tracta d'un entorn altament antropitzat i industrial que disposa de tots els servicis disponibles relatius al proveïment d'aigua, el subministrament energètic, la xarxa de clavegueram i l'accés a la instal·lació a través de la CV-815.  
Segons la cartografia de referència, es troba, aproximadament, a 1.500 m del paisatge protegit de la serra del Maigmó i la serra del Sit, el qual coincidix amb el ZEC/ZEPA de Maigmó i serres de la Foia de Castalla. No hi ha terreny forestal d'acord amb la cartografia del PATFOR en els voltants de l'activitat.  
Així mateix, atesa la proximitat amb zones de serra i com que se situa en una plana al·luvial on desemboquen barrancs i tàlvegs de fons pla, es tracta d'una parcel·la afectada per perillositat geomorfològica d'inundació, d'acord amb la cartografia del PATRICOVA, i envolupant de perillositat d'inundació d'acord amb la cartografia de l'SNCZI. Segons instruccions de 8 d'octubre de 2019, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, la normativa en matèria d'inundació aplicable està constituïda per les disposicions del pla urbanístic, per això, s'aporta el certificat de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament de Castalla en el qual es considera que l'activitat és compatible amb les determinacions de la normativa urbanística.  
Després de consultar les bases de dades sobre els elements patrimonials, no es preveu cap afecció a les vies pecuàries ni als jaciments arqueològics, etnològics i paleontològics inventariats.  
El projecte no comporta l'ocupació de noves parcel·les en l'àmbit territorial, per la qual cosa la ubicació de la factoria no és un factor determinant a l'hora de valorar les possibles afeccions sobre el medi ambient.  
Els principals efectes significatius sobre el medi ambient són els següents:  
En relació amb les emissions atmosfèriques, es generen vapors i boires en les etapes de tractament de superfícies, per la qual cosa cada bany disposarà d'un sistema d'aspiració de recollida. Els contaminants principals són: boires de H2SO4, partícules, amoníac, crom, níquel, coure, zinc, coure, òxids de nitrogen i monòxid de carboni, entre altres.  
  
En la instal·lació hi ha un total de tres focus d'emissió canalitzada donats d'alta relatius al mordent (focus 01/001), l'extracció general de la línia de tractament de superfícies (focus 01/002) i el forn de 230 KW (focus 02/001). Així mateix, es preveu que, durant les operacions de càrrega i descàrrega de materials, es puguen generar alçaments de pols i partícules, per la qual cosa es proposen mesures com l'apantallament, la instal·lació de tendals o lones o l'apilament de materials fins en zones protegides del vent.  
La documentació presentada preveu mesures correctores i preventives com el control del cabal d'extracció de gasos del tractament d'electrodeposició, la introducció de capotes aspiradores amb vàlvules de cabal regulables, la instal·lació d'un nou col·lector per a la recollida de gasos o la implantació d'un sistema de rentada de gasos per a la recollida de les emissions de níquel particulat del sistema de recobriment elèctric.  
Amb l'ampliació projectada, no s'introduïxen nous focus d'emissió a l'atmosfera i s'espera una variació mínima en el volum anual de gasos emesos. D'acord amb l'informe del Servici de Protecció de l'Atmosfera, la mercantil haurà de realitzar controls externs mitjançant una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental (ECMCA, d'ara en avant) regulats per la normativa vigent. A més, es destaca la no necessitat de mesuraments de la concentració de contaminants, és suficient amb l'execució d'un programa de manteniment que assegure el funcionament correcte de la instal·lació. Els nivells d'emissió i condicions de mostreig seran els que propose l'òrgan competent en contaminació atmosfèrica de conformitat amb la normativa vigent en contaminació atmosfèrica.  
S'hauran de complir els límits de soroll de conformitat amb la Llei 7/2002, de 3 de desembre. En particular, per a les zones d'ús industrial, els nivells màxims de recepció externs són de 70 dB(A) per al període diürn i de 60 dB(A) per al nocturn. Atesa l'existència d'una zona d'ús residencial circumdant a la instal·lació, s'hauran de complir els nivells de recepció de l'annex II d'esta legislació, 55 i 45 dB(A), respectivament. Segons la documentació aportada, la modificació projectada no suposarà generar més soroll de l'actual i, amb les mesures preventives actuals relacionades amb el manteniment de la maquinària o l'execució de les operacions, es compliran estos límits.  
  
Quant a les aigües residuals, s'aboquen un total de 17.747 m³/any distribuïdes en: sanitàries, industrials i pluvials. Les aigües sanitàries s'aboquen directament a la xarxa de clavegueram del polígon industrial i s'ha d'aplicar l'ordenança d'abocament a la xarxa municipal del clavegueram de l'Ajuntament de Castalla. Es disposa igualment d'una xarxa separativa d'aigües pluvials en àrees definides i fora de les zones amb escorrentia que desemboca en el clavegueram.  
Les aigües residuals industrials es tracten en la depuradora fisicoquímica convencional (EDARi, d'ara en avant) que hi ha en la part posterior de la instal·lació i que pertany a la mercantil. Es generen dos tipus d'abocaments: continus i discontinus. Els abocaments continus s'envien directament a l'EDARi, mentres que els discontinus corresponents als banys esgotats s'arrepleguen en basses de contenció impermeabilitzades per a tractar-los posteriorment. Cal destacar que, per a optimitzar el grau de depuració i reduir el consum en reactius químics, els corrents d'aigua se separen en funció del seu concentrat, l'alcalinitat i la concentració de crom.  
En l'EDARi es realitzen els tractaments següents:  
- Primera fase de reducció del crom amb àcid sulfúric i bisulfat.  
  
- Neutralització amb hidròxid de sodi seguit dels processos de coagulació, floculació i decantació lamel·lar en tancs separats, en els quals se separen la fase aquosa de la sòlida.  
- Deposició de la fase líquida fins al seu tractament final mitjançant un filtre d'arena i l'abocament posterior.  
- Filtre premsa per a la fase sòlida de l'arreplegat en el decantador, amb la qual cosa obtenim uns llots amb un alt grau de sequedat, els quals són emmagatzemats fins a la gestió posterior com a residu perillós.  
D'acord amb l'informe emés per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, no es preveu cap abocament en domini públic hidràulic, excepte males pràctiques, errors de funcionament o vicis ocults.  
Els residus s'emmagatzemaran, amb l'excepció dels llots de la depuradora, en l'exterior de la nau de manera separada en funció de la tipologia d'estos en contenidors flexibles sobre gàbies metàl·liques. No es preveu un augment significatiu de l'augment de residus amb l'ampliació, per ser, fonamentalment, envasos plàstics contaminats, materials absorbents de filtració, llots de depuració, sals i solucions amb contingut metàl·lic i altres àcids.  
Durant les actuacions de condicionament s'habilitarà un punt net per a l'emmagatzematge de residus perillosos sobre una solera impermeabilitzada i, en cas de vessament, es contindrà amb material absorbent per a la retirada posterior com a residu perillós. Tots els residus s'emmagatzemaran dins del termini i en la forma corresponent segons la seua naturalesa, d'acord amb la normativa sectorial vigent en matèria de residus fins a la recollida d'estos mitjançant un gestor extern autoritzat. Addicionalment, el promotor proposa mesures dirigides a la minimització de la producció de residus i a l'estalvi de matèria primera com, per exemple, la utilització d'envasos retornables, l'allargament de la vida dels banys, la separació de corrents d'aigües residuals o el control exhaustiu en l'adquisició de matèries primeres.  
Els productes químics s'emmagatzemen en funció de la composició i les característiques d'estos sobre cubetes de retenció al nivell del sòl, sota la zona de tractament de superfícies, la qual cosa minimitzarà les distàncies de tràfec i complirà els requisits que s'establixen en el reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seues instruccions tècniques complementàries (MIE APQ 0 a 10). El sòl del magatzem té un recobriment epòxid per a evitar les filtracions i, en cas de fugues o vessaments accidentals, es retindran amb un material absorbent no inflamable per a la retirada posterior com a residu perillós mitjançant un gestor autoritzat. La mercantil mantindrà el sistema de productes químics emmagatzemats actualitzat i etiquetat correctament amb la finalitat de minimitzar-ne el consum i implantarà el mètode FIFO (First in, First out) per a gestionar els inventaris i evitar la caducitat dels productes.  
A causa de la utilització i l'emmagatzemament de triòxid de crom, s'aplica el Reglament (CE) núm. 1907/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de substàncies i preparats químics (REACH). Amb la finalitat de complir les disposicions d'este, l'activitat se sotmetrà al règim d'autorització previst en el títol VIII, així com la resta d'obligacions relatives al registre, avaluació dels riscos per a la salut i el medi ambient o la seua restricció d'ús.  
Quant al consum de recursos, s'estima un consum d'aigua de 17.570 m³/any, la qual es condiciona prèviament al seu ús durant el procés productiu, mitjançant un sistema d'intercanvi iònic. La mercantil es proveïx mitjançant la xarxa pública i no disposa de cap sistema de captació d'aigües subterrànies ni de cap pou. Es preveuen mesures enfocades a la minimització del consum com la utilització d'esbandides en cascada i a contracorrent, o el monitoratge de la qualitat de les aigües d'esbandida i residuals.  
El consum energètic s'estima d'1.155.000 kW/h anual relatiu a l'energia elèctrica, la qual s'empra per al moviment de peces i bombaments, i 17.100 litres de gasoil per a la calefacció dels banys. Es preveuen mesures enfocades a l'estalvi energètic com la utilització de condensadors, el manteniment preventiu dels equipaments o l'aïllament de tancs.  
S'ha dut a terme una anàlisi de la vulnerabilitat del projecte davant dels riscos d'accidents greus o de catàstrofes de conformitat amb l'article 35.1.d de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. Analitza diversos riscos derivats dels possibles vessaments i abocaments dels productes químics emmagatzemats en la instal·lació (àcid cròmic, àcid acètic, sulfats de coure i níquel, etc.). Conclouen que, com que l'increment de la producció no modificarà la capacitat d'emmagatzematge de substàncies químiques i, com que no es preveu l'emmagatzematge de substàncies perilloses en una quantitat igual o superior al llindar de l'annex I del Reial decret 840/2014, de 21 de setembre, no és procedent prendre més accions preventives o correctores addicionals de les que ja hi ha contra la generació d'accidents greus o catàstrofes naturals.  
S'aplicarà un programa de vigilància ambiental que verificarà la coincidència dels impactes previstos amb els realment ocasionats i la validesa de les mesures correctores i preventives davant d'estos impactes. Una ECMCA inspeccionarà el compliment dels límits d'emissió atmosfèrica dels focus donats d'alta amb la periodicitat i sota les condicions de mostreig que establix la normativa vigent. Així mateix, se sotmetran a mesures d'autocontrol mitjançant l'execució d'un pla de manteniment que garantisca el funcionament correcte dels equips, els resultats del qual es registraran en llibres de control que quedaran a la disposició de l'autoritat competent.  
S'hauran de realitzar, cada cinc anys o quan s'implemente una modificació susceptible de canvis, auditories acústiques en la instal·lació que es reflectiran en el llibre de control a la disposició de l'administració competent. En cas d'augments significatius en els nivells de soroll o l'incompliment de la normativa vigent, s'aplicaran mesures correctores addicionals. Pel que fa a les aigües residuals, es faran controls periòdics dels abocaments a la xarxa de sanejament, s'hi compliran, en tot moment, els límits d'abocament i els resultats dels controls quedaran a disposició de l'autoritat competent en tot moment.  
Consideracions jurídiques:  
El projecte constituïx un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària, d'acord amb l'article 7.1.a de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, en concordança amb l'annex I (grup 4.f).  
L'expedient ha observat els tràmits que preveu la secció 1a, capítol II, del títol 2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la resta de disposicions que li són aplicables.  
L'article 9.1 del Decret 147/2023, de 5 de setembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, atribuïx a la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental la competència en avaluació ambiental estratègica i impacte ambiental, incloent-hi els sistemes indicadors i les avaluacions ambientals.  
Per tot el que s'ha esmentat anteriorment, a proposta del Servici d'Avaluació d'Impacte Ambiental i en ús de les atribucions que tinc, resolc:  
  
Primer  
Estimar acceptable, als únics efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte d'autorització ambiental integrada per a una indústria dedicada al tractament de superfícies de materials plàstics per procediments electrolític i químic, promogut per Satis Coating, SLU, en el terme municipal de Castalla (Alacant), sempre que es desenvolupe d'acord amb el que s'establix en l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic i la resta de documentació que consta en l'expedient, i de conformitat amb les condicions següents:  
1. En relació amb l'estació depuradora, s'haurà de portar un manteniment adequat dels depòsits d'acumulació, de manera que en quede assegurada la impermeabilitat i l'estanquitat al llarg del temps.   
  
2. Així mateix, s'haurà d'impermeabilitzar (amb resina epoxídica o similar) la zona de sòl clivellada amb la finalitat d'evitar infiltracions en el subsol.  
3. En cas de vessament accidental, qualsevol fuga es retindrà amb material absorbent no inflamable (sepiolita o similar) per a la retirada posterior com a residu perillós mitjançant un gestor autoritzat d'acord amb la normativa vigent.  
4. Les accions incloses en el programa de vigilància i seguiment ambiental s'han de documentar a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de l'eficàcia d'estes. La documentació haurà d'estar a la disposició de les autoritats competents.  
En els termes que preveu l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, esta declaració d'impacte ambiental perdrà la vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s'ha començat l'execució del projecte en el termini de quatre anys. A este efecte, el promotor haurà de notificar a l'òrgan ambiental el començament de les obres.  
  
Segon  
D'acord amb el que preveu l'article 41 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre:  
a) Ordenar la publicació de la present declaració d'impacte ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com en la seu electrònica.  
b) Esta declaració d'impacte ambiental no serà objecte de recurs sense perjuí dels que, si és el cas, siguen procedents en via administrativa i judicial contra l'acte pel qual s'autoritza el projecte.  
  
Tercer  
L'òrgan substantiu haurà de tindre degudament en compte, en el procediment d'autorització del projecte, l'avaluació d'impacte ambiental efectuada segons els criteris establits en l'article 42 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, que fan referència tant al contingut de l'autorització com a la publicitat de la decisió.  
  
València, 3 de març de 2024.- El director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental: Miguel Ángel Ivorra Devesa.»



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9849, del 15-05-2024 (2024/4032)

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2024, del director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, por la cual se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto de autorización ambiental integrada para una industria dedicada al tratamiento de superficies de materiales plásticos por procedimientos electrolítico y químico, del término municipal de Castalla. Expediente: (3426615) 054/2024/AIA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9849

Fecha DOGV
:   15-05-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2024/4032

CVE


Fecha del documento
:   03-03-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio](javascript:void(0))
    * [impacto ambiental](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2024, del director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, por la cual se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto de autorización ambiental integrada para una industria dedicada al tratamiento de superficies de materiales plásticos por procedimientos electrolítico y químico, del término municipal de Castalla. Expediente: (3426615) 054/2024/AIA. [2024/4032]  
  
  
«Declaración de impacto ambiental  
Expediente: (3426615) 054/2024/AIA.  
Título: Autorización ambiental integrada para una industria dedicada al tratamiento de superficies de materiales plásticos por procedimientos electrolítico y químico.  
Promotor: Satis Coating, SLU.   
Órgano sustantivo: Servicio de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.  
Ref. órgano sustantivo: 136/20 IPPC.   
Localización: Castalla (Alicante).  
Antecedentes y descripción del proyecto  
La empresa Satis Coating, SLU explota una industria dedicada al tratamiento de superficies plásticas por electrodeposición para el sector de la automoción en el polígono industrial 1 del término municipal de Castalla (Alicante). Se trata de una actividad actualmente en explotación ubicada en el polígono industrial La Foia en el municipio de Castalla, que ocupa una parcela de 2.112 m2 y con una superficie útil construida de 1.400 m2. El emplazamiento, cuya referencia catastral es 3249402YH0735S0002FD conforme el Plan general de Castalla, cuenta con informe favorable de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Castalla.  
Conforme la documentación aportada, cuenta con licencia ambiental del año 2012. Se pretende aumentar la capacidad de tratamiento, por lo que la industria queda sometida al régimen de autorización ambiental integrada (AAI en adelante) de conformidad con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana.  
La actividad se centra en el recubrimiento cromado superficial de piezas de plástico (ABS y ABS-PC) para el sector de la automoción existiendo en la nave dos zonas, una dedicada a la principal línea productiva la cual se encuentra elevada en altura y una segunda utilizada como almacén de piezas acabadas, zona de carga y descarga y taller mecánico. El proceso consiste en la inmersión de las piezas plásticas en baños de tipo químico, electrolítico o enjuagues secuenciados (Cr, Ni, Cu, HCl, etc). Las piezas para recubrir se tratan en una serie de baños de ataque y deposición de metal con el fin de hacer conductoras de corriente eléctrica la superficie de dichas piezas  
En una primera fase de electrodeposición, los recubrimientos se depositan sobre las superficies a través de una corriente continua de baja tensión formando el metal base. La segunda fase consiste en la adherencia del recubrimiento sobre el metal base para continuar con el proceso de electrodeposición, en soluciones acuosas de metales y sales, en función del acabado que se les pretende dar (níquel crómico, cobre electrolítico, níquel semibrillante, níquel satinado, níquel brillante, níquel microporoso o cromo decorativo).  
Entre los baños, existen cubas de lavado de las piezas y, tras el recubrimiento final, se secan las piezas mediante aire caliente para eliminar la humedad residual hasta su ulterior almacenamiento y expedición al cliente.  
La capacidad máxima de producción de la mercantil es de 240 barras al día equivalente a 52.800 m2 mientras que la capacidad de las cubetas de tratamiento de las piezas metálicas actual es de 27,2 m3, pretendiendo la mercantil ampliar dicha capacidad hasta los 58,2 m3 conforme lo contenido en la adenda al estudio de impacto ambiental y proyecto, presentada en fecha 27 de enero de 2024. Para ello se procederá a una reestructuración del proceso productivo, añadiendo cubetas a la línea no siendo necesario la ampliación de la parcela actual ni la ejecución de obra civil más allá de la reestructuración de las cubetas.  
Las aguas residuales producidas fundamentalmente tras el mantenimiento de la línea de tratamiento de superficie, se almacenan en balsas de contención impermeabilizadas ubicadas en un patio exterior, para posteriormente ser tratadas en una depuradora de aguas residuales físico química de la propia mercantil. Se trata de un proceso de reducción del cromo con ácido sulfúrico y bisulfato sódico, seguido de etapas de neutralización, coagulación y floculación. La fase líquida pasa finalmente a un filtro de arena hasta su ulterior vertido, mientras que la fase sólida se dirige a un espesador y un filtro prensa donde se producen y almacenan los fangos hasta su posterior recogida por un gestor autorizado.  
  
Los productos químicos empleados se almacenan en la zona de producción a nivel de suelo, evitándose largos desplazamientos para su utilización. Se depositan sobre cubetos de seguridad y se mantienen en los envases originales (GRG de 25 l o 1.000 l para el bisulfato sódico). Dicha zona de almacenamiento posee un amplio acceso para la carga y descarga y el suelo de la instalación tiene recubrimiento epoxi para evitar posibles filtraciones derivadas de derrames o fugas.  
Los residuos tanto peligrosos como no peligrosos se almacenarán en el exterior en big-bags sobre jaulas metálicas y cumpliendo los condicionantes de la normativa vigente en materia de residuos. La instalación cuenta con elementos constructivos portantes que cumplen con el Reglamento de protección contra incendios, así como elementos visuales de protección (sistemas de alumbrado de emergencia, señalizaciones, etc).  
Tramitación administrativa  
En relación con el asunto de referencia, el 27 de enero de 2023 se recibe oficio del Servicio de Prevención Integrado de la Contaminación a los efectos de que se formule declaración de impacto ambiental en la que se estime si el proyecto es aceptable a los efectos ambientales o se determinen las condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales de acuerdo con lo establecido en la normativa básica vigente en materia de evaluación ambiental de proyectos. Junto con la solicitud se adjuntaba la siguiente documentación:  
- Solicitud del promotor de evaluación de impacto ambiental.  
- Proyecto básico de autorización ambiental integrada, de fecha 15 de octubre de 2020.  
- Estudio de impacto ambiental, de fecha 23 de febrero de 2022. Incluye planos.  
- Anuncio de información pública (DOGV núm. 9433 de fecha 22 de septiembre de 2022).  
- Documentación complementaria: informe de compatibilidad urbanística, declaración de uso de disolvente, fichas CAPCA de emisión atmosférica, resumen no técnico, fichas de datos de seguridad de productos químicos, autorización para el uso de trióxido de cromo, etc.  
En fecha 5 de abril de 2023, este órgano emitió informe indicando que, siendo que entre la documentación aportada por el promotor, el volumen de las cubetas destinadas al tratamiento actual de la instalación, superaría lo contemplado en el Anexo I, (Grupo 4, apartado f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental (LEA, en adelante), no es posible dar trámite a la solicitud de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 9 de la LEA.  
  
En fecha 6 de julio de 2023, el órgano sustantivo remite un documento de alegaciones emitido por el promotor manifestando una errónea interpretación de la documentación aportada previamente. Este órgano ambiental, en fecha 20 de julio de 2023 comunica que no es posible dar trámite a la solicitud de evaluación de impacto ambiental en el sentido previsto en el artículo 61.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.  
En fecha 27 de enero de 2024, y tras reunión con el personal de la mercantil y el equipo redactor de la documentación técnica, el órgano sustantivo remite el proyecto básico y estudio de impacto ambiental subsanado.  
De acuerdo con el certificado remitido, el órgano sustantivo realizó la información pública del expediente mediante anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9433 con fecha 22 de septiembre de 2022, sin que se hubieran formulado alegaciones. Simultáneamente, se formuló consulta por parte del órgano sustantivo a las Administraciones Públicas afectadas. Se ha recibido copia de los siguientes informes:  
- Informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias, de fecha 27 de noviembre de 2020, manifestando que siendo que la instalación no está afectada por la normativa vigente en materia de accidentes graves no procede informe al respecto.  
- Informe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, de fecha 24 de mayo de 2021, manifestando que el proyecto no se ve afectado por en materia de accidentes graves.   
- Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 1 de marzo de 2021, condicionado a la subsanación documental, a la adopción de medidas preventivas y a la prohibición con carácter general, del vertido directo o indirecto sobre el dominio público hidráulico.  
- Informe del Servicio de Protección de la Atmósfera, de fecha 5 de noviembre de 2021, favorable sobre la suficiencia documental aportada por el promotor en materia de emisiones a la atmósfera.  
La documentación aportada permite tener suficientes elementos de juicio para la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto.  
Consideraciones ambientales  
La mercantil posee licencia ambiental. Debido al aumento de la capacidad de las cubetas de tratamiento de las piezas por encima de 30 m3, la actividad está sometida al trámite de autorización ambiental integrada de conformidad con la Ley 6/2014, de 25 de julio, así como a evaluación de impacto ambiental ordinaria de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  
La actividad se encuentra ubicada en una parcela de 2.112 m2 de suelo urbano industrial conforme el planeamiento urbanístico de Castalla, a 200 metros de zonas residenciales colindante con dicho polígono industrial. Se trata de un entorno altamente antropizado e industrial que cuenta con todos los servicios disponibles relativos al abastecimiento de agua, suministro energético, red de alcantarillado y acceso a la instalación a través de la CV-815.  
Consultando la cartografía de referencia se encuentra a aproximadamente 1.500 m del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit, el cual es coincidente con el ZEC/ZEPA de Maigmó i Serres de la Foia de Castalla. No hay terreno forestal de acuerdo con la cartografía del PATFOR en las inmediaciones de la actividad.  
Asimismo, dada su cercanía con zonas de sierra y al ubicarse en una llanura aluvial donde desembocan barrancos y vaguadas de fondo plano, se trata de una parcela afectada por peligrosidad geomorfológica de inundación de acuerdo con la cartografía del PATRICOVA y envolvente de peligrosidad de inundación de acuerdo con la cartografía del SNCZI. Según Instrucciones de 8 de octubre de 2019, del Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, la normativa en materia de inundación aplicable está constituida por las disposiciones del plan urbanístico, por ello, se aporta el certificado de compatibilidad urbanística del ayuntamiento de Castalla en la que se considera que la actividad es compatible con las determinaciones de la normativa urbanística.  
Tras consultar las bases de datos sobre elementos patrimoniales, no se prevé afección a vías pecuarias, yacimientos arqueológicos, etnológicos y paleontológicos inventariados.  
El proyecto no conlleva la ocupación de nuevas parcelas en el ámbito territorial, por lo que la ubicación de la factoría no es un factor determinante a la hora de valorar las posibles afecciones sobre el medio ambiente.  
Los principales efectos significativos sobre el medio ambiente son los siguientes:  
En relación con las emisiones atmosféricas, se generan vapores y nieblas en las etapas de tratamiento de superficies, por lo que cada baño dispondrá de un sistema de aspiración de recogida. Los principales contaminantes son: nieblas de H2SO4, partículas, amoníaco, cromo, níquel, cobre, zinc, cobre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, entre otros.   
En la instalación existen un total de tres focos de emisión canalizada dados de alta relativos al mordentado (Foco 01/001), la extracción general de la línea de tratamiento de superficies (Foco 01/002) y el horno de 230 KW (Foco 02/001). Asimismo, se prevé que durante las operaciones de carga y descarga de materiales se pueda generar levantamiento de polvo y partículas, proponiéndose medidas como el apantallamiento, la instalación de toldos o lonas o el apilamiento de materiales finos en zonas protegidas del viento.  
La documentación presentada prevé medidas correctoras y preventivas como: el control del caudal de extracción de gases del tratamiento de electrodeposición; la introducción de capotas aspiradoras con válvulas de caudal regulables; la instalación de un nuevo colector para recogida de gases; o la implantación de un sistema de lavado de gases para la recogida de las emisiones de níquel particulado del sistema de electrorrecubrimientos.  
Con la ampliación proyectada, no se introducen nuevos focos de emisión a la atmósfera y se espera una mínima variación en el volumen anual de gases emitidos. Conforme el informe del Servicio de Protección de la Atmósfera la mercantil deberá realizar controles externos por una Entidad colaboradora en materia de calidad ambiental (ECMCA, en adelante) regulados por la normativa vigente. Además, se destaca la no necesidad de realizar mediciones de la concentración de contaminantes, siendo suficiente la ejecución de un programa de mantenimiento que asegure el correcto funcionamiento de la instalación. Los niveles de emisión y condiciones de muestreo serán los propuestos por el órgano competente en contaminación atmosférica de conformidad con la normativa vigente en contaminación atmosférica.  
Se deberán cumplir los límites de ruido de conformidad con la Ley 7/2002, de 3 de diciembre. En particular, para las zonas de uso industrial, los niveles máximos de recepción externos son 70 dB(A) para periodo diurno y 60 dB(A) para nocturno. Dada la existencia de una zona de uso residencial circundante a la instalación, se deberán cumplir los niveles de recepción del anexo II de dicha legislación (55 y 45 dB(A)) respectivamente. Según la documentación aportada, la modificación proyectada no supondrá una mayor generación de ruido en relación con el actual y, con las actuales medidas preventivas relacionadas con el mantenimiento de la maquinaria o la ejecución de las operaciones, se cumplirán dichos límites.   
En cuanto a las aguas residuales se vierten un total de 17.747 m3/año distribuidas en: sanitarias, industriales y pluviales. Las aguas sanitarias son vertidas directamente a la red de alcantarillado del polígono industrial siendo de aplicación la ordenanza de vertido a la red municipal del alcantarillado del Ayuntamiento de Castalla. Se dispone igualmente de una red separativa de aguas pluviales en áreas definidas y fuera de zonas con escorrentía que desemboca en el alcantarillado.  
Las aguas residuales industriales se tratan en la depuradora físico química convencional (EDARi, en adelante) existente en la parte trasera de la instalación y perteneciente a la mercantil. Se generan dos tipos de vertidos: continuos y discontinuos. Los vertidos continuos son enviados directamente a la EDARi, mientras que los discontinuos correspondientes a los baños agotados, se recogen en balsas de contención impermeabilizadas para su posterior tratamiento. Destacar que para optimizar el grado de depuración y reducir el consumo en reactivos químicos, las corrientes de agua se separan en función de su concentrado, alcalinidad y concentración de cromo.  
En la EDARi se realizan los siguientes tratamientos:   
- Primera fase de reducción del cromo con ácido sulfúrico y bisulfato.  
- Neutralización con hidróxido de sodio, seguido de procesos de coagulación, floculación y decantación lamelar en cubas separadas, separándose la fase acuosa de la sólida.  
- Depósito de la fase líquida hasta su tratamiento final por un filtro de arena y posterior vertido.  
- Filtro prensa para la fase sólida de lo recogido en el decantador, obteniendo unos lodos con un alto grado de sequedad que son almacenados hasta su posterior gestión como residuo peligroso.  
  
De conformidad con el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, no se prevé vertido a dominio público hidráulico salvo malas prácticas, errores de funcionamiento o vicios ocultos.  
Los residuos se almacenarán, con la excepción de los lodos de depuradora, en el exterior de la nave de forma separada en función de su tipología, en big-bags sobre jaulas metálicas. No se prevé un aumento significativo en el aumento de residuos con la ampliación, siendo fundamentalmente: envases plásticos contaminados; materiales absorbentes de filtración; lodos de depuración; sales y soluciones con contenido metálico y otros ácidos.  
Durante las actuaciones de acondicionamiento se habilitará un punto limpio para el almacenamiento de residuos peligrosos sobre solera impermeabilizada y en caso de derrame, se contendrá con material absorbente para su posterior retirada como residuo peligroso. Todos los residuos se almacenarán en tiempo y forma según su naturaleza, cumpliendo la normativa sectorial vigente en materia de residuos hasta la recogida por un gestor externo autorizado. Adicionalmente, el promotor propone medidas dirigidas a la minimización de producción de residuos y al ahorro de materia prima como, por ejemplo: la utilización de envases retornables; el alargamiento de la vida de los baños; la separación de corrientes de aguas residuales o el control exhaustivo en la adquisición de materias primas.   
Los productos químicos se almacenan en función de su composición y características sobre cubetos de retención a nivel de suelo, bajo la zona de tratamiento de superficies, minimizándose las distancias de trasiego y cumpliéndose los requisitos establecidos en el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias (MIE APQ 0 a 10). El suelo del almacén tiene recubrimiento epoxi para evitar filtraciones y, en caso de fugas o derrames accidentales, se retendrá con material absorbente no inflamable para su posterior retirada como residuo peligroso por un gestor autorizado. La mercantil mantendrá el sistema actualizado de productos químicos almacenados y correctamente etiquetados con el fin de minimizar su consumo, e implantará el método FIFO (First in, First out) para gestionar los inventarios y evitar la caducidad de productos.  
Debido la utilización y almacenamiento de trióxido de cromo, es de aplicación el Reglamento (CE) núm. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH). Con el fin de cumplir sus disposiciones, la actividad se someterá al régimen de autorización previsto en el título VIII así como el resto de obligaciones relativas al registro, evaluación de los riesgos para la salud y el medio ambiente o su restricción de uso.   
En cuanto al consumo de recursos, se estima un consumo de agua de 17.570 m3/año la cual es acondicionada previamente a su uso durante en el proceso productivo, mediante un sistema de intercambio iónico. La mercantil se abastece mediante la red pública, no disponiendo de ningún sistema de captación de aguas subterráneas ni pozo. Se prevén medidas enfocadas a la minimización en el consumo como la utilización de enjuagues en cascada y a contracorriente, o la monitorización de la calidad de las aguas de enjuague y residuales.   
El consumo energético se estima de 1.155.000 kW/h anual relativo a la energía eléctrica, la cual se emplea para el movimiento de piezas y bombeos, y 17.100 litros de gasoil para la calefacción de los baños. Se prevén medidas enfocadas al ahorro energético como la utilización de condensadores, el mantenimiento preventivo de los equipamientos o el aislamiento de tanques.  
Se ha realizado un análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes de conformidad con el artículo 35.1.d de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Analiza diversos riesgos derivados de los posibles derrames y vertidos de los productos químicos almacenados en la instalación (ácido crómico, ácido acético, sulfatos de cobre y níquel, etc). Concluyen que, siendo que el incremento de la producción no modificará la capacidad de almacenamiento de sustancias químicas y, siendo que no se contempla el almacenamiento de sustancias peligrosas en cantidad igual o superior al umbral del anexo I del Real decreto 840/2014, de 21 de septiembre, no procede tomar acciones preventivas o correctoras adicionales a las ya existentes frente a la generación de accidentes graves o catástrofes naturales.  
Se aplicará un programa de vigilancia ambiental que verificará la coincidencia de los impactos previstos con los realmente ocasionados y la validez de las medidas correctoras y preventivas ante dichos impactos. Una ECMCA inspeccionará el cumplimiento de los límites de emisión atmosférica de los focos dados de alta con la periodicidad y bajo las condiciones de muestreo establecidas por la normativa vigente. Asimismo, serán sometidos a medidas de autocontrol mediante la ejecución de un plan de mantenimiento que garantice el correcto funcionamiento de los equipos, cuyos resultados serán registrados en libros de control quedando a disposición de la autoridad competente.  
Se deberán realizar, cada cinco años o cuando se implemente una modificación susceptible de cambios, auditorías acústicas en la instalación que se reflejarán en el libro de control a disposición de la administración competente. En caso de aumentos significativos en los niveles de ruido o incumplimiento de la normativa vigente, se aplicarán medidas correctoras adicionales. Respecto a las aguas residuales, se realizarán controles periódicos de los vertidos a la red de saneamiento, dando cumplimiento en todo momento de los límites de vertido y quedando los resultados de los controles a disposición de la autoridad competente en todo momento.  
Consideraciones jurídicas  
El proyecto constituye un supuesto de evaluación de impacto ambiental ordinaria, de acuerdo con el artículo 7.1.a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en concordancia con el anexo I (grupo 4.f).   
El expediente ha observado los trámites previstos en la sección 1ª, capítulo II del título 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en las demás disposiciones que le son de aplicación.   
El artículo 9.1 del Decreto 147/2023, de 5 de septiembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, atribuye a la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, la competencia en evaluación ambiental estratégica e impacto ambiental, incluyendo los sistemas indicadores y las evaluaciones ambientales.  
Por todo cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en uso de las atribuciones que ostento resuelvo,  
  
  
Primero  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de autorización ambiental integrada para una industria dedicada al tratamiento de superficies de materiales plásticos por procedimientos electrolítico y químico, promovido por Satis Coating, SLU en el término municipal de Castalla (Alicante), siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y de conformidad con las siguientes condiciones:  
1. En relación con la estación depuradora, se deberá llevar el adecuado mantenimiento de los depósitos de acumulación de forma que quede asegurada su impermeabilidad y estanqueidad a lo largo del tiempo.   
2. Asimismo, se deberá impermeabilizar (resina epoxi o similar) la zona de suelo agrietada con el fin de evitar infiltraciones en el subsuelo.  
  
3. En caso de derrame accidental, cualquier fuga se retendrá con material absorbente no inflamable (sepiolita o similar) para su posterior retirada como residuo peligroso por un gestor autorizado de acuerdo con la normativa vigente.  
4. Las acciones incluidas en el programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.   
En los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. A estos efectos, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las obras.  
  
Segundo  
Conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:  
a) Ordenar la publicación de la presente declaración de impacto ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, así como en la sede electrónica.  
b) La presente declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.  
  
Tercero  
El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, referidos tanto al contenido de la autorización como a la publicidad de la decisión.  
  
València, 3 de marzo de 2024- El director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental: Miguel Ángel Ivorra Devesa.»



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML