Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6685, del 04-01-2012 (2011/13145)

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2011, del Servici Territorial d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució, a l'empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA (TISSAT), per a la planta de tricogeneració per a subministrament en el TIER IV, sítia en l'edifici Wallhalla del campus de la Universitat Jaume I, al terme municipal de Castelló de la Plana, (ATREGI/2011/8/12).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6685

Data del DOGV
:   04-01-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/13145

CVE


Data del document
:   13-12-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2011, del Servici Territorial d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució, a l'empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA (TISSAT), per a la planta de tricogeneració per a subministrament en el TIER IV, sítia en l'edifici Wallhalla del campus de la Universitat Jaume I, al terme municipal de Castelló de la Plana, (ATREGI/2011/8/12). [2011/13145]  
Vist l'expedient amb referència ATREGI/2011/8/12, incoat pel Servici Territorial d'Energia de Castelló, a instància de l'empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA, d'ara en avant TISSAT, amb domicili als efectes de notificacions a Paterna, av. Leonardo da Vinci, núm. 5, província de València, relatiu a la sol·licitud de 25 de maig de 2011, sobre autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució firmat per tècnic competent i visat electrònicament amb el número VA10430/11 pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de València, per a la planta de tricogeneració per a subministrament en el TIER IV, sítia en l'edifici Wallhalla del campus de la Universitat Jaume I, al terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló.  
Vist que, de conformitat amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va sotmetre a informació pública la petició efectuada, i se'n va publicar l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 27 de juny de 2011. No s'han presentat al·legacions a la petició efectuada.  
  
Vist que, per part del Servici Territorial d'Energia de Castelló i de conformitat amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, únic afectat pel projecte, separata de la seua part, als efectes d'establir l'oportú condicionat tècnic.  
  
En contestació a la petició esmentada l'Ajuntament referit va remetre informe, tot manifestant la seua conformitat a l'autorització sol·licitada.  
El referit informe és conegut i acceptat per l'empresa sol·licitant.  
  
Vist que, amb data 16 de novembre de 2011, el director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient va dictar resolució de declaració d'impacte ambiental acceptable sobre el projecte de la planta de tricogeneració per a subministrament en el TIER IV, sítia en l'edifici Wallhalla del campus de la Universitat Jaume I, al terme municipal de Castelló de la Plana, titularitat de l'empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA, expedient 111/11-AIA.  
  
Vist que, d'acord amb la sol·licitud i el projecte presentat, la finalitat que es perseguix amb la construcció d'esta instal·lació és la generació d'energia elèctrica, refrigeració i calor per a l'edifici Wallhalla del campus de la Universitat Jaume I de Castelló.  
  
Atés que este Servici Territorial d'Energia és competent per a resoldre la present resolució de conformitat amb l'article 24 del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, aprovat per Decret 122/2011, de 16 de setembre, del Consell de la Generalitat, este Servici Territorial d'Energia, resol:  
  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa a l'empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA, per a la construcció de la planta de tricogeneració per a subministrament en el TIER IV, sítia en l'edifici Wallhalla del campus de la Universitat Jaume I, al terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló, les característiques principals de la qual són les següents:  
  
- Potència elèctrica 3.000 kWe  
- Potència frigorífica 3.000 kWf  
- Potència de calefacció 1.500 kWt  
- Pressupost: 2.557.100 euros.  
La present autorització s'atorga sense perjuí i independentment de les concessions, llicències i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució firmat per tècnic competent i visat electrònicament amb el número VA10430/11 pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de València, per a la planta de tricogeneració per a subministrament en el TIER IV, sítia en l'edifici Wallhalla del campus de la Universitat Jaume I, al terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló, i sotmetre'l a les condicions següents:  
  
1) Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2) El termini d'execució de l'obra serà de sis mesos des de la notificació de la present resolució. Amb anterioritat a la finalització del termini esmenat, l'empresa autoritzada podrà sol·licitar-ne l'ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
3) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló, el qual s'acompanyarà d'un certificat tècnic de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acredite que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons establix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i visat pel col·legi oficial corresponent.  
  
4) L'Administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en el cas que s'observe l'incompliment de les condicions imposades per esta. En tals supòsits, l'administració, amb l'oportú expedient previ, acordarà l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'orde administratiu i civil que se'n deriven, segons les disposicions legals vigents.  
5) Es reproduïxen a continuació les condicions mediambientals de la Resolució de data 16 de novembre de 2011, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per mitjà de la qual es va dictar resolució de declaració d'impacte ambiental acceptable sobre el projecte de la planta de tricogeneració per a subministrament en el TIER IV, sítia en l'edifici Wallhalla del campus de la Universitat Jaume I, al terme municipal de Castelló de la Plana, titularitat de l'empresa titularidad de la empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA, expedient 111/11-AIA:  
«Se supedita l'execució del projecte esmentat al compliment dels següents condicionants:  
1. Els focus d'emissió de gasos a l'atmosfera hauran d'ajustar-se al que estipula la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i complir amb els límits d'emissió fixats per l'instrument d'intervenció administrativa ambiental. L'empresa haurà de sol·licitar l'autorització administrativa prevista en l'article 13.2 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre.  
Els valors límits d'emissió corresponents als contaminants emesos que haurà de complir l'activitat seran de 616 mg/Nm³ de NOx (expressat com NO2), 625 mg/Nm³ de CO i 2 E. Bach. d'opacitat; expressat en condicions normals de pressió i temperatura i amb un percentatge de referència d'O2 en les condicions habituals de funcionament. En la instal·lació s'inspeccionaran els gasos de fuga del motor i la caldera per una entitat col·laboradora amb periodicitat triennal.   
  
2. D'acord amb allò que indica l'informe emés per l'Àrea de Qualitat Ambiental, la planta haurà de comptar amb un programa de vigilància i un llibre de control dels mesuraments d'emissions a l'atmosfera, en el qual es faran constar els resultats de mesures i anàlisis de contaminants i estarà a disposició de l'autoritat competent. El llibre de control estarà constituït per l'autorització administrativa, adés referida, així com les seues posteriors modificacions, un pla d'ubicació, de tots els focus d'emissió de la instal·lació, i tots els informes dels mesuraments reglamentaris realitzats per entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica. En el llibre de control s'anotaran també totes les incidències que es produïsquen pels funcionaments anòmals de la instal·lació.  
  
El titular de la instal·lació haurà de realitzar un autocontrol en continu dels gasos de fuga del motor i de la caldera amb una freqüència triennal. Totes les operacions d'autocontrol i els seus resultats hauran de figurar ressenyats en un registre propi que estarà a disposició de qualsevol autoritat degudament acreditada que els sol·licite.  
El Programa de Vigilància Ambiental de les emissions a l'atmosfera haurà de realitzar-se en tots i cada un dels focus.  
3. El motor de gasoil, que segons el projecte s'utilitzarà com a emergències, serà considerat focus d'emissió si hi ha emissions esporàdiques amb una freqüència mitjana superior a dotze vegades per any natural, amb una duració superior a una hora, o, amb qualsevol freqüència, quan la duració global de les emissions siga superior al 5% del temps de funcionament de la planta.  
4. Es comprovarà, de forma periòdica, l'estat dels cubs de retenció de fugues i de la impermeabilització del sòl per als possibles abocaments accidentals que s'hi puguen produir.  
5. S'haurà d'obtindre el preceptiu permís de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a l'extracció d'aigua del pou i no s'excedirà, en cap cas, la capacitat de subministrament certificat del pou.  
6. Es podrà realitzar l'abocament dels efluents líquids produïts en les operacions de porga de la caldera i les aigües residuals del sistema depurador d'aigua de caldera o dels rebutjos de la planta de tractament de l'aigua a la xarxa de clavegueram, en cas de disposar del preceptiu permís i complir-se allò que exposa en l'Ordenança Municipal Reguladora d'abocaments líquids residuals de Castelló de la Plana, o les aigües esmentades s'acumularan en una fossa sèptica estanca i impermeabilitzada per a la seua recollida posterior per gestor autoritzat.  
7. En relació als residus perillosos (com per exemple els olis usats de lubricants del càrter del motor) l'empresa haurà d'inscriure's en el Registre de Xicotets Productors de Residus si la quantitat produïda és inferior a 10 Tm/any, i en la sol·licitud d'inscripció haurà d'especificar-se a quin gestor autoritzat es farà entrega dels residus generats. No obstant això, si la producció total de residus perillosos fóra superior a les 10 Tm/any, haurà de sol·licitar la pertinent autorització administrativa a la corresponent autoritat ambiental.  
8. Prèviament a la posada en marxa de la instal·lació de cogeneració, s'haurà de realitzar una auditoria acústica, a fi de conéixer el nivell de soroll en l'estat preoperacional de l'entorn de l'activitat, tant en el període diürn com a nocturn. Així mateix haurà de realitzar-se la preceptiva auditoria acústica almenys cada cinc anys, segons l'article 37 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de Protecció contra la contaminació acústica. En cas de superar els nivells establits per llei, es prendran les mesures correctores necessàries. L'auditoria acústica haurà de ser realitzada per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de contaminació acústica, d'acord amb el que establix el Decret 229/2004, del Consell de la Generalitat.  
9. Haurà de seguir-se un registre documentat del Programa de Vigilància Ambiental als efectes d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
10. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detecta algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, haurà de ser comunicat a l'òrgan ambiental competent que establirà, si fa el cas, l'aplicació de noves condicions.»  
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i, podrà interposar-se recurs d'alçada en contra d'esta, davant del director general d'Energia en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
Castelló de la Plana, 13 de desembre de 2011.- El cap del Servici Territorial d'Energia: Esteban Santamaría Coria.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6685, del 04-01-2012 (2011/13145)

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011, del Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, a la empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA (TISSAT), para la planta de tricogeneración para suministro en el TIER IV, sita en el edificio Wallhalla del campus de la Universidad Jaume I en el término municipal de Castellón de la Plana. (ATREGI/2011/8/12).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6685

Fecha DOGV
:   04-01-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/13145

CVE


Fecha del documento
:   13-12-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011, del Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, a la empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA (TISSAT), para la planta de tricogeneración para suministro en el TIER IV, sita en el edificio Wallhalla del campus de la Universidad Jaume I en el término municipal de Castellón de la Plana. (ATREGI/2011/8/12). [2011/13145]  
Visto el expediente con referencia ATREGI/2011/8/12 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Castellón, a instancia de la empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA, en adelante TISSAT, con domicilio a efectos de notificaciones en Paterna, av. Leonardo da Vinci nº 5, provincia de Valencia, relativo a la solicitud de 25 de mayo de 2011 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado electrónicamente con el número VA10430/11 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, para la planta de tricogeneración para suministro en el TIER IV, sita en el edificio Wallhalla del campus de la Universidad Jaume I en el término municipal de Castellón de la Plana, provincia de Castellón.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se sometió a información pública la petición efectuada, publicándose el correspondiente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 27 de junio de 2011. No habiéndose presentado alegaciones a la petición efectuada.  
Resultando que por parte del Servicio Territorial de Energía de Castellón y de conformidad con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, único afectado por el proyecto, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico.  
En contestación a la mencionada petición el Ayuntamiento referido remitió informe manifestando, su conformidad a la autorización solicitada.  
El referido informe es conocido y aceptado por la empresa solicitante.  
Resultando que con fecha 16 de noviembre de 2011 del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente dictó resolución de declaración de impacto ambiental aceptable sobre el proyecto de la planta de tricogeneración para suministro en el TIER IV, sita en el edificio Wallhalla del campus de la Universidad Jaume I en el término municipal de Castellón de la Plana titularidad de la empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA, expediente 111/11-AIA  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es la generación de energía eléctrica, refrigeración y calor para el edificio Wallhalla del campus de la Universidad Jaume I de Castellón.  
Considerando que este Servicio Territorial de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme el artículo 24 del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, aprobado por Decreto 122/2011, de 16 de septiembre, del Consell de la Generalitat,  
Este Servicio Territorial de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA, para la construcción de la planta de tricogeneración para suministro en el TIER IV, sita en el edificio Wallhalla del campus de la Universidad Jaume I en el término municipal de Castellón de la Plana, provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:  
- Potencia eléctrica 3000 kWe  
- Potencia frigorífica 3000 kWf  
- Potencia de calefacción 1500 kWt  
- Presupuesto: 2.557.100 euros.  
La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado electrónicamente con el número VA10430/11 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, para la planta de tricogeneración para suministro en el TIER IV, sita en el edificio Wallhalla del campus de la Universidad Jaume I en el término municipal de Castellón de la Plana, provincia de Castellón, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1) Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2) El plazo de ejecución de la obra será de seis meses desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo la empresa autorizada podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
  
3) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a la que se acompañará un certificado técnico de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas y visado por el colegio oficial correspondiente.  
4) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5) Se reproducen a continuación los condicionantes medioambientales de la Resolución de fecha 16 de noviembre de 2011 del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente mediante la que se dictó resolución de declaración de impacto ambiental aceptable sobre el proyecto de la planta de tricogeneración para suministro en el TIER IV, sita en el edificio Wallhalla del campus de la Universidad Jaume I en el término municipal de Castellón de la Plana titularidad de la empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA, expediente 111/11-AIA  
«Se supedita la ejecución del citado proyecto al cumplimiento de los siguientes condicionantes:  
1. Los focos de emisión de gases a la atmósfera deberán ajustarse a lo estipulado en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y cumplir con los límites de emisión fijados por el instrumento de intervención administrativa ambiental. La empresa deberá solicitar la autorización administrativa prevista en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.  
Los valores límites de emisión correspondientes a los contaminantes emitidos que deberá cumplir la actividad será de 616 mg/Nm³ de NOx (expresado como NO2), 625 mg/Nm³ de CO y 2 E. Bach. de opacidad; expresado en condiciones normales de presión y temperatura y con un porcentaje de referencia de O2 en las condiciones habituales de funcionamiento. En la instalación se inspeccionarán los gases de escape del motor y la caldera por una entidad colaboradora con periodicidad trienal.   
2. De acuerdo con lo indicado en el informe emitido por el Área de Calidad Ambiental, la planta deberá contar con un programa de vigilancia y un libro de control de las mediciones de emisiones a la atmósfera, en el que se harán constar los resultados de mediciones y análisis de contaminantes que estará a disposición de la autoridad competente. El libro de control estará constituido por la autorización administrativa, referida anteriormente, así como sus posteriores modificaciones, un plano de ubicación, de todos los focos de emisión de la instalación, y todos los informes de las mediciones reglamentarias realizadas por entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación atmosférica. En el libro de control se anotarán también todas las incidencias que se produzcan por los funcionamientos anómalos de la instalación.  
El titular de la instalación deberá realizar un autocontrol en continuo de los gases de escape del motor y de la caldera con una frecuencia trienal. Todas las operaciones de autocontrol y sus resultados deberán figurar reseñados en un registro propio que estará a disposición de cualquier autoridad debidamente acreditada que los solicite.  
El Programa de Vigilancia Ambiental de las emisiones a la atmósfera deberá realizarse en todos y cada uno de los focos.  
3. El motor de gasoil, que según el proyecto se utilizará como emergencias, será considerado foco de emisión si existieran emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año natural, con una duración superior a una hora, o, con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.  
4. Se comprobará, de forma periódica, el estado de los cubetos de retención de fugas y de la impermeabilización del suelo para los posibles vertidos accidentales que se pudieran producir.  
5. Se deberá obtener el preceptivo permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la extracción de agua del pozo y no se excederá, en ningún caso, la capacidad de suministro certificado del pozo.  
6. Se podrá realizar el vertido de los efluentes líquidos producidos en las operaciones de purga de la caldera y las aguas residuales del sistema depurador de agua de caldera o de los rechazos de la planta de tratamiento del agua a la red de alcantarillado en caso de disponer del preceptivo permiso y cumplirse lo expuesto en la Ordenanza Municipal Reguladora de vertidos líquidos residuales de Castellón de la Plana o, dichas aguas, se acumularán en una fosa séptica estanca e impermeabilizada para su posterior recogida por gestor autorizado.  
7. En relación a los residuos peligrosos (como por ejemplo los aceites usados de lubricantes del cárter del motor) la empresa deberá inscribirse en el Registro de Pequeños Productores de Residuos si la cantidad producida es inferior a 10 Tm/año y en la solicitud de inscripción deberá especificarse a qué gestor autorizado se va a hacer entrega de los residuos generados. No obstante, si la producción total de residuos peligrosos fuera superior a las 10 Tm/año deberá solicitar la pertinente autorización administrativa a la correspondiente autoridad ambiental.  
8. Previo a la puesta en marcha de la instalación de cogeneración se deberá realizar una auditoría acústica a fin de conocer el nivel de ruido en el estado preoperacional del entorno de la actividad, tanto en el periodo diurno como nocturno. Asimismo deberá realizarse la preceptiva auditoría acústica al menos cada cinco años, según el artículo 37 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica. En caso de superar los niveles establecidos por ley, se tomarán las medidas correctoras necesarias. La auditoría acústica deberá ser realizada por una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de contaminación acústica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, del Consell de la Generalitat.  
9. Deberá seguirse un registro documentado del Programa de Vigilancia Ambiental a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
10. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevos condicionantes.»  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el director general de Energía en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Castellón de la Plana, 13 de diciembre de 2011.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Esteban Santamaría Coria.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML