Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 10052, del 21-02-2025 (2025/1802)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2024, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'atorguen a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció de les línies aèries de transport d'energia elèctrica a 220 kV d'entrada/eixida a la nova subestació Saguntum 220 kV, des de les línies 220 kV l'Eliana - Morvedre B i 220 kV Morvedre B - Sagunt, i es declara, en concret, la utilitat pública d'estes instal·lacions. Expedient ATLINE/2024/81/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   10052

Data del DOGV
:   21-02-2025

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2025/1802

CVE
:   DOGV-V-2025-1802

Data del document
:   20-11-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

*Antecedents*

Amb data 25 d'abril de 2024, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, un imprés normalitzat en què sol·licitava:

–  autorització administrativa prèvia de les línies aèries de transport d'energia elèctrica a 220 kV d'entrada/eixida a la nova subestació Saguntum 220 kV, des de les línies 220 kV l'Eliana - Morvedre B i 220 kV Morvedre B - Sagunt (canvis topològics de les dos), que discorren en el terme municipal de Sagunt, província de València,

– autorització administrativa de construcció de les referides instal·lacions,

– i declaració d'utilitat pública, en concret, de les instal·lacions.

Juntament amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'acompanyava la documentació següent, la qual va ser perfeccionada mitjançant noves entregues en dates posteriors, en resposta al requeriment realitzat pel Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València:

– document de sol·licitud normalitzada firmada en data 21 de maig de 2024,

– projecte tècnic administratiu, denominat «E/S en l'ES Saguntum 220 kV de la línia 220 kV Saguntum - Morvedre DC i les línies 220 kV Saguntum - l'Eliana i Saguntum - Sagunt SC», de data 18 d'abril de 2024, visat pel col·legi oficial corresponent, en data 19 d'abril de 2024,

– declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte, conforme establix l'article 53.1.b) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric,

– cartografia de la instal·lació georeferenciada en el sistema de referència ETRS89, i

– documentació ambiental a l’efecte de tramitar l’avaluació ambiental corresponent.

Així mateix, en resposta al requeriment esmentat, aclarixen que el projecte està sotmés a avaluació ambiental ordinària, que no afecta zones forestals i que se situa fora dels 100 metres. Per tant, ni afecta el PATFOR, ni el Pla de l'Horta, ni el Pla del litoral (PATIVEL), i no cal que continga el plec general de prevenció d'incendis forestals. Així mateix, indiquen que les distàncies dels suports al ferrocarril són reglamentàries i els encreuaments amb línies elèctriques s'han dissenyat de manera que la distància entre els conductors siga superior al que s'establix en la ITC-LAT 07.

Consta en l’expedient l’acreditació, en data 21 de maig de 2024, de l’abonament de les taxes administratives associades al tràmit instat.

Les instal·lacions de transport d'energia elèctrica per a la construcció de la qual se sol·licita autorització, s'executaran en el terme municipal de Sagunt, província de València, com així consta en el projecte tècnic administratiu.

Els punts de connexió, origen i final, de les instal·lacions sol·licitades són titularitat de Red Eléctrica de España, SAU, en concret l'ST l'Eliana i l'ST Sagunt, origen de les línies la modificació de les quals es pretén, i l'ST Morvedre B, final d'estes, que faran les entrades i eixides en 220 kV en la futura ST Saguntum.

La configuració plantejada en el projecte tècnic presentat es concreta en la construcció i, si és el cas, desmantellament de les instal·lacions de transport següents:

– construcció de tram de línia 220 kV Saguntum - Sagunt, simple circuit des del suport existent T-6 de la línia 220 kV Morvedre B - Sagunt fins a la nova ST Saguntum, amb una longitud de 0,589 km, compartint l'últim tram en doble circuit des del nou suport T-11N fins al pòrtic de la subestació amb el nou tram de línia 220 kV Saguntum - l'Eliana,

– construcció de tram de línia 220 kV Saguntum - l'Eliana, simple circuit des del suport existent T-8 de la línia 220 kV l'Eliana - Morvedre B fins a la nova ST Saguntum, amb una longitud de 0,662 km, compartint l'últim tram en doble circuit des del nou suport T-11N fins al pòrtic de la subestació amb el nou tram de línia 220 kV Saguntum - Sagunt,

– construcció de la línia Saguntum - Morvedre B, doble circuit, des del pòrtic de la nova ST Saguntum fins al suport existent T-2B, amb una longitud de 0,602 km,

– baixa de la línia Morvedre B - Sagunt i desmuntatge del tram entre els suports existents T-6 i T-2B, amb una longitud de 0,770 km, i

– baixa de la línia l'Eliana - Morvedre B i desmuntatge del tram entre els suports existents T-8 i T-2B, amb una longitud d'1,06 km.

El procediment administratiu corresponent a esta sol·licitud s’ha tramitat amb l’expedient de referència ATLINE/2024/81/46, incoat a este efecte pel Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València.

En virtut de la condició de transportista únic, derivada de l’article 34.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com de l’habilitació expressa per a executar, en tot cas, l’activitat de transport d’energia elèctrica que conté l’article 4.2 del citat Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, és procedent considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, disposa de la capacitat exigible per a promoure este projecte.

Consta com a antecedent relacionat amb la instal·lació a autoritzar, el següent acte administratiu:

Resolució de 15 d'octubre de 2024, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'atorguen a Red Eléctrica d'España, SA Unipersonal, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220 kV denominada «ST Saguntum», situada en el terme municipal de Sagunt, província de València, i es declara, en concret, la utilitat pública d'estes instal·lacions [expedient de referència Atasct/2024/50/46].

La sol·licitud d’autorització administrativa ha sigut objecte d’informació pública als efectes que preveu l’article 9 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana; l’article 144 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica; l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental; els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental, i el Decret 32/2006, de 10 de març, pel qual es modifica el Decret 162/1990, durant el termini reglamentari en:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 25 de juny de 2024, [DOGV núm. 9877](https://dogv.gva.es/datos/2024/06/25/pdf/2024_5680.pdf),

– el *Butlletí Oficial de la Província de València*, del 21 de juny de 2024, [BOPB núm. 120](https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/08188&lang=es), i

– diari *Levante*-*El Mercantil Valenciano*, de 10 de juliol de 2024.

Així mateix, el projecte ha sigut exposat per a consulta pública en les adreces electròniques [https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia2](https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia2), en castellà, i <https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia2>, en valencià, en l'apartat «Informació pública».

Amb la mateixa finalitat i termini, el Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València va remetre a l'Ajuntament de Sagunt, per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica, així com el projecte i la part relativa de la documentació necessària per a l'avaluació ambiental del projecte, això és estudi d'impacte ambiental i document de síntesi per al seu anunci, fent remissió per a la consulta d'estos a les adreces web esmentades anteriorment. Consta en l’expedient una diligència de l’Ajuntament acreditativa de l’exposició.

D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, no s'hi han presentat al·legacions.

Conforme al procediment reglamentàriament establit, disposat en els articles 9 i 11 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, i l'article 146 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, a fi que, en el termini de trenta dies, presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si fora procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, així com, a l'efecte de la declaració d'utilitat pública de la instal·lació, el servici territorial va remetre a les administracions i organismes següents un escrit juntament amb la URL de la informació pública per a la consulta dels documents presentats, amb el resultat que en síntesi es detalla: Ajuntament de Sagunt. Consta un informe, de data 2/7/2024, del Departament d'Urbanisme, en el qual s'indica que el projecte d'execució de les línies aèries de transport d'energia elèctrica a 220 kV en general és similar al pla 16.1-Instal·lacions elèctriques, planta general de subministraments i alimentació del pla d'actuació integrada Parc Sagunt II, aprovat per la Resolució de 4 de maig de 2023, del director general d'Urbanisme, amb lleugeres variacions quant al traçat i la ubicació dels suports, per la qual cosa es deixa en mans de l'administració competent, d'acord amb l'esmentada Resolució de 4 de maig de 2023, donar-hi el vistiplau i fer les operacions d'ajust que siguen necessàries. Remés a la interessada, consta en l'expedient la seua conformitat a este.

Espacios Económicos Empresariales, SL. Consta en l'expedient la conformitat d'Espacios Económicos Empresariales, SL, de data 19/06/2024, a la sol·licitud d'autorització administrativa.

Enagás Transporte, SAU. Consta en l’expedient un escrit amb data 13/6/2024, en el qual s’indica que hi ha afecció de l’obra projectada en el gasoducte BVV d’Enagás i la fibra òptica annexa a este, i haurà de dirigir-se a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana. En este sentit, es procedix a formular consulta a l'organisme esmentat.

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF). Consta en l'expedient un escrit de data 19/07/2024, firmat per la gerent de l'Àrea de Zones d'Afecció, en el qual s'indica que s'identifiquen encreuaments afectats, però que els nous suports complixen les distàncies verticals i la separació horitzontal requerides, necessitant els encreuaments aeris 2.1 i 6.1 autorització d'ADIF perquè estan afectats per les zones d'afecció del ferrocarril i, d'acord amb la documentació tècnica que done suport al projecte de les obres o instal·lacions a materialitzar, o de l'activitat a desplegar, s'establiran, per part d'eixa entitat, les prescripcions de naturalesa tècnica específica i els condicionants econòmics que resulten d'aplicació, per a garantir la correcta implementació dels treballs o de les activitats objecte d'autorització. Remés a la interessada, consta en l'expedient la seua conformitat a este.

No figuren en l'expedient els informes sol·licitats al Servici Territorial d'Urbanisme de València, a la Séquia Major de la Ciutat de Sagunt, a la Comunitat de Regants de Sagunt, a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes i a la Delegació del Govern, per la qual cosa ha d'entendre's la conformitat amb la sol·licitud d'autorització de la instal·lació, d'acord amb els articles 9.4 i 11.2 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, així com la no objecció amb la declaració d'utilitat pública de la instal·lació, d'acord amb l'article 146 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.

D’acord amb el que preveu l’article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat Valenciana, i l’article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d’autorització administrativa que regula el Decret 88/2005, de 29 d’abril, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València va remetre un escrit juntament amb la URL de la informació pública per a la consulta dels documents presentats per la titular a les següents administracions i organismes, perquè emetera, en el termini de trenta dies, un informe sobre l’adaptació del projecte de la instal·lació al planejament urbanístic que resultara aplicable, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

D’acord amb el procediment establit reglamentàriament i a fi que, en el termini de trenta dies, prestaren conformitat o oposició als documents ambientals i/o establiren els condicionants ambientals procedents, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, va remetre a les següents administracions i organismes, escrit juntament amb la URL de la informació pública per a la consulta dels documents presentats, amb el resultat que es detalla:

Instruït el tràmit d’informació pública i consultes, d’acord amb les previsions del Decret 88/2005, de 29 d’abril, i amb la legislació en matèria d’avaluació d’impacte ambiental, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, va remetre al Servici d’Avaluació d’Impacte Ambiental el projecte tècnic, l’estudi d’impacte ambiental i el document de síntesi, així com els informes de caràcter ambiental rebuts durant la fase de consultes i les respostes a estos per la interessada, a l’efecte del pronunciament ambiental de la instal·lació objecte d’esta autorització.

En relació amb el pronunciament ambiental, consta en l'expedient una copia de la declaració d'impacte ambiental (DIA), de data 15 d'octubre de 2024 (expedient 272/2024-AIA de les línies d'entrada-eixida a la subestació Sagunt, objecte de la present resolució, resolta conjuntament per acumulació amb els expedients 271/2024-AIA i 273/2024-AIA referits a la nova ST Saguntum i a la línia subterrània d'interconnexió amb la futura ST Palància de distribució, respectivament), de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, en la qual s'estima acceptable, únicament als efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicables, el projecte d'execució de les línies aèries de transport d'energia elèctrica a 220 kV E/S en l'ST Saguntum 220 kV de la línia 220 kV Saguntum - Morvedre DC i les línies 220 kV Saguntum - l'Eliana i Saguntum - Sagunt SC, canvi de topologia de les línies 220kV l'Eliana - Morvedre B i Morvedre B - Sagunt, promogut per Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a Sagunt (València), sempre que este es desenrotlle d'acord amb el que s'establix en l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic i la resta de documentació que consta en l'expedient i de conformitat amb els condicionats establits en esta DIA.

En data 11 de juny de 2024, la Direcció General de Política Energètica i Mines (DGPEM) del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va emetre un informe favorable sol·licitat per esta direcció general a fi de consignar les possibles afeccions de la instal·lació projectada als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la normativa elèctrica vigent, als efectes que preveuen l’article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 114 del Reial decret 1955/2000, i de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d’abril.

Respecte a la necessitat d'esta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, ve determinada, d'acord amb allò que manifesta la interessada, per la finalitat de posar en servici les noves línies que faran les entrades i eixides en 220 kV en la subestació de Saguntum, connectant esta amb la xarxa de transport, millorant els nivells de seguretat i fiabilitat en la xarxa emmallada de transport i, alhora, permetent el suport a la distribució i a les noves plantes industrials previstes en la zona de desenrotllament de Parc Sagunt des de la nova ST Saguntum.

Cal indicar que, pel fet de tractar-se d'una instal·lació de la xarxa de transport, esta es troba recollida, en este cas, en les modificacions d'aspectes puntuals (MAP) al Pla de desenrotllament de la xarxa de transport d'energia elèctrica en l'horitzó 2026, en concret, dins de les actuacions definides com a «Nova demanda a Sagunt 220/400 kV (MAP-Demanda Sagunt), que comprén el canvi topologia DC Saguntum - Morvedre 220 kV i el canvi topologia Saguntum - l'Eliana / Sagunt 220 kV, aprovades mitjançant l'Acord de Consell de Ministres de 16 d'abril de 2024, i publicades per la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia de data 22 d'abril de 2024 (BOE núm. 100, de 24 d'abril de 2024), tenint prevista la seua realització per a l'any 2026.

Ha d'advertir-se que la instal·lació objecte de la present resolució no s'identifica que estiga inclosa en l'últim pla d'inversió anual i plurianual per al període 2025-2027, presentat davant esta direcció general, d'acord amb l'article 11 del Reial decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel qual s'establix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de transport d'energia elèctrica i a l'efecte de la determinació de la seua retribució, i de conformitat amb el que s'establix en l'article 34.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

Cal considerar que la instal·lació de transport sol·licitada no genera incidències negatives en el sistema, i haurà de remetre’s al pronunciament favorable de l’informe, d'11 de juny de 2024, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, s’avaluen les possibles afeccions de la instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa i a la gestió tècnica del sistema.

Consta en l'expedient una proposta del Servici d'Infraestructures i Subministraments Energètics, la qual ha sigut elevada per la Subdirecció General d'Energia i Mines a este centre directiu per a la seua resolució.

*Fonaments de dret*

La instrucció i resolució d’este procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte d’este radica íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana, i no s’emmarca en les que preveu l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

D’acord amb el que disposa l’article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l’article 16 del Decret 226/2023, de 19 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, desplegat mitjançant l’Orde 3/2024, de 16 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, i de conformitat amb el títol IX del Decret 81/2024, de 12 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d’Energia i Mines d’este departament resoldre este procediment.

D’acord amb l’article 35.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l’article 4 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constituïx part de les xarxes de transport.

D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constituïx part de la xarxa de transport secundari d’energia elèctrica.

D’acord amb el que disposen l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 121 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, els sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de distribució d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a realitzar cada un dels projectes que presenten. Tot això, sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l’exempció d’acreditació d’estes capacitats que potestativament puga atorgar l’Administració per als qui estiguen exercint l’activitat.

D’acord amb els articles 35 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d’abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d’instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció.

De conformitat amb l’epígraf 2.g de l’annex I del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, vigent i aplicable de conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat, i en concordança amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per a la instal·lació objecte s’establix que serà objecte d’una avaluació d’impacte ambiental ordinària, per la qual cosa el projecte observarà els tràmits que preveu la secció primera, capítol 2, títol II, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

D’acord amb l’incís a) de l’article 3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, ja que es tracta d’una instal·lació de la xarxa de transport secundari.

Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, perquè la instal·lació elèctrica objecte d'este procediment està classificada dins del grup primer.

D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

Per referir-se este procediment a l’autorització administrativa d’una subestació de transformació elèctrica amb alguna de les tensions igual o superior a 132 kV, declarada en concret d’utilitat pública, d’acord amb l’article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat Valenciana, és aplicable el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic» d’esta norma legal.

Conforme al que es disposa en l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, la instal·lació objecte d'esta autorització requerirà sol·licitar informe a l'administració urbanística competent sobre l'adaptació de la instal·lació al planejament urbanístic que resulte aplicable.

D’acord amb el que s’establix en l’article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, els projectes d’execució d’instal·lacions elèctriques que se sotmeten a aprovació s’hauran d’elaborar d’acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en este cas, en concret amb el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, així com el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

D’acord amb l’article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les instal·lacions de transport d’energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d’utilitat pública, a l’efecte d’expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. Segons l’article 55.1 d’esta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i per a fer-ho han d’incloure una llista concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren d’expropiació necessària.

Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar són aplicables el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, segons prevé la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.

En virtut del que es disposa en l'article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en el que resulte d'aplicació dels articles 158 i 162.3 del Reial decret 1955/2000, la servitud de pas aeri d'energia elèctrica tindrà la consideració de servitud legal i comprendrà: el vol sobre el predi servent, l'establiment de pals, torres o suports fixos per a la sustentació de cables conductors d'energia, tot això incrementat en les distàncies de seguretat que reglamentàriament s'establisquen, així com el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys o altres béns necessaris per a l'establiment, vigilància, conservació i reparació de la línia elèctrica i tall d'arbratge, si fora necessari. En tot cas, i per a les línies elèctriques aèries, queda limitada la plantació d’arbres i prohibida la construcció d’edificis i instal·lacions industrials en la franja definida per la projecció sobre el terreny dels conductors extrems en les condicions més desfavorables, incrementada amb les distàncies reglamentàries a banda i banda d’esta projecció.

En consideració a tot això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable,

RESOLC

*Primer. Atorgament d'autorització administrativa prèvia*

Atorgar autorització administrativa prèvia a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, entesa com el dret a realitzar les instal·lacions de transport d'energia elèctrica de les línies aèries a 220 kV d'entrada/eixida a la nova subestació Saguntum 220 kV, des de les línies 220 kV l'Eliana - Morvedre B i 220 kV Morvedre B - Sagunt (canvis topològics de les dos), situades en el terme municipal de Sagunt, província de València, amb l'abast que es desenrotlla a continuació:

– construcció de tram de línia 220 kV Saguntum - Sagunt, simple circuit des del suport existent T-6 de la línia 220 kV Morvedre B - Sagunt fins a la nova ST Saguntum, amb una longitud de 0,589 km, compartint l'últim tram en doble circuit des del nou suport T-11N fins al pòrtic de la subestació amb el nou tram de línia 220 kV Saguntum - l'Eliana,

– construcció de tram de línia 220 kV Saguntum - l'Eliana, simple circuit des del suport existent T-8 de la línia 220 kV l'Eliana - Morvedre fins a la nova ST Saguntum, amb una longitud de 0,662 km, compartint l'últim tram en doble circuit des del nou suport T-11N fins al pòrtic de la subestació amb el nou tram de línia 220 kV Saguntum - Sagunt,

– construcció de la línia Saguntum - Morvedre B, doble circuit, des del pòrtic de la nova ST Saguntum fins al suport existent T-2B, amb una longitud de 0,602 km,

– baixa de la línia Morvedre B - Sagunt i desmuntatge del tram entre els suports existents T-6 i T-2B, amb una longitud de 0,770 km, i

– baixa de la línia l'Eliana - Morvedre B i desmuntatge del tram entre els suports existents T-8 i T-2B, amb una longitud d'1,06 km.

Després de les actuacions de muntatge i desmuntatge, la línia existent l'Eliana - Morvedre B farà entrada-eixida en la ST Saguntum i es convertirà en les línies Saguntum - l'Eliana i Saguntum - Morvedre B. D'igual manera, la línia existent Morvedre B - Sagunt es convertirà Saguntum - Sagunt i Saguntum - Morvedre B.

Les línies objecte d'este projecte tenen com a principals característiques les següents:

|  |  |
| --- | --- |
| Sistema | Corrent altern trifàsic |
| Freqüència | 50 Hz |
| Tensió nominal | 220 kV |
| Tensió més elevada de la xarxa | 245 kV |
| Temperatura màxima de servici del conductor | 85 oC |
| Nre. de conductors per fase | 2 |
| Tipus de conductor | CONDUCTOR AL/AW GULL |
| Aïllament | Bastó de goma silicona |
| Suports | Torres metàl·liques de gelosia |
| Fonamentacions | Sabates individuals |
| Connexions a terra | Anells tancats d'acer descarburat |
| Província afectada | València |
| Municipi afectat | Sagunt |

  

Tram línia Saguntum - Sagunt:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de circuits | 1 |
| Nre. i tipus de cables compost terra-òptic | 1, OPGW 48 tipus 1  1, OPGW 96 tipus 1 |
| Origen tram de la línia | ST Saguntum |
| Final tram de la línia | T-6 (existent de la línia 220 kV Morvedre B - Sagunt) |
| Capacitat tèrmica de transport per circuit | Estiu: 657,0 MVA/circuit  Hivern: 754,8 MVA/circuit |
| Longitud total | 0,589 km |
| Suports nous a instal·lar | 2 |
| Tipus | 22A60 i 22A60 especial |

  

Tram línia Saguntum - l'Eliana:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de circuits | 1 |
| Nre. i tipus de cables compost terra-òptic | 1, 7n8 AW |
| Origen tram de la línia | ST Saguntum |
| Final tram de la línia | T-8 (existent de la línia 220 kV l'Eliana - Morvedre) |
| Capacitat tèrmica de transport per circuit | Estiu: 657,0 MVA/circuit  Hivern: 754,8 MVA/circuit |
| Longitud total | 0,662 km |
| Suports nous a instal·lar | 3 |
| Tipus | 22A42 especial, S2A2 i 22A60 especial |

  

Els trams de les línies Saguntum - l'Eliana i Saguntum - Sagunt s'unixen en l'obertura final (T11N-Pòrtic Saguntum) i es convertixen en un doble circuit en esta última obertura fins al pòrtic de la subestació.

Tram línia Saguntum - Morvedre B:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de circuits | 2 |
| Nre. i tipus de cables compost terra-òptic | 1, OPGW 48 tipus 1  1, OPGW 96 tipus 1 |
| Origen tram de la línia | ST Saguntum |
| Final tram de la línia | T-2B (existent) |
| Capacitat tèrmica de transport per circuit | Estiu: 657,0 MVA/circuit  Hivern: 754,8 MVA/circuit |
| Longitud total | 0,602 km |
| Suports nous a instal·lar | 2 |
| Tipus | 22A60 |

  

El tram de la línia existent a desmantellar, objecte d'esta resolució, té com a principals característiques les següents:

|  |  |
| --- | --- |
| Sistema | Corrent altern trifàsic |
| Freqüència | 50 Hz |
| Tensió nominal | 220 kV |
| Tensió més elevada de la xarxa | 245 kV |
| Temperatura màxima de servici del conductor | 50 oC |
| Nre. de conductors per fase | 2 |
| Tipus de conductor | Gull |
| Aïllament | Goma silicona |
| Suports | Torres metàl·liques de gelosia |
| Fonamentacions | Sabates individuals |
| Connexions a terra | Anells tancats d'acer descarburado |
| Província afectada | València |
| Municipi afectat | Sagunt |

  

Tram línia l'Eliana - Morvedre B:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de circuits | 1 |
| Nre. i tipus de cables terra convencional | 2, Ac 50 |
| Suport origen desmantellament | T-2B (a mantindre) |
| Suport final desmantellament | T-8 (a mantindre) |
| Suports a desmuntar (fins i tot fonamentacions) | T-9  T-1B\* |
| Capacitat tèrmica de transport per circuit | Estiu: 300 MVA/circuit  Hivern: 460 MVA/circuit |
| Longitud total | 1,06 km |

  

\*Compartit amb L/220 kV Morvedre B - Sagunt

Trams línia Morvedre B - Sagunt:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de circuits | 1 |
| Nre. i tipus cables compost terra-opticoencional | 2, OPGW Tipus 1 |
| Suport origen desmantellament | T-2B (a mantindre) |
| Suport final desmantellament | T-6 (a mantindre) |
| Suports a desmuntar (fins i tot fonamentacions) | T-1B\* |
| Capacitat tèrmica de transport per circuit | Estiu: 520 MVA/circuit  Hivern: 530 MVA/circuit |
| Longitud total | 0,77 km |

  

\*Compartit amb L/220 kV l'Eliana - Morvedre B

El pressupost total del projecte de modificació de la instal·lació objecte d'esta autorització és d'un milió tres-cents setanta-cinc mil cent trenta-quatre euros (1.375.134 €), valor al qual ascendix el projecte tècnic administratiu, tal com s'ha indicat en els antecedents.

De conformitat amb l’últim paràgraf de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siga necessari obtindre per part de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient.

D’acord amb el que es preveu en l’article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, esta autorització s’atorga tenint en compte el que es disposa en l’informe, de data 11 de juny de 2024, de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El titular d’esta autorització estarà subjecte a les condicions d’orde mediambiental que establix en la declaració d’impacte ambiental (exp. 272/2024-AIA) emesa respecte d’este projecte, de data 15 d’octubre de 2024.

El titular d’esta autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l’activitat de transport d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits establits en esta autorització o la variació substancial dels pressupòsits que han determinat l’atorgament podran donar lloc a la revocació.

*Segon. Atorgament d'autorització administrativa de construcció.*

Atorgar autorització administrativa de construcció dels elements i/o parts de la instal·lació del projecte tècnic de data 18 d'abril de 2024, redactat per persona tècnica titulada competent i visat pel col·legi oficial corresponent, presentats per a la construcció de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'esta resolució, habilitant Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:

La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'esta.

En cas que fora necessari introduir modificacions en la instal·lació, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar, prèviament a la seua execució, les autoritzacions corresponents. En cas de tractar-se de modificacions no substancials segons l’article 13 del Decret 88/2005, no es requerirà autorització administrativa prèvia ni autorització administrativa de construcció de la modificació, i només s’haurà d’obtindre l’autorització d’explotació. Per a la sol·licitud d’autorització d’explotació es procedirà segons el que disposa l’article 12 del Decret 88/2005, a més d’aportar la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l’element modificat.

La instal·lació que s’ha d’executar complirà, en tot cas, el que s’establix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, així com el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

El titular d’esta autorització estarà subjecte a les condicions d’orde mediambiental que establix l’estudi d’impacte ambiental, el projecte tècnic i la resta de documentació que conste en l’expedient de la declaració d’impacte ambiental (exp. 272/2024-AIA) de data 15 d’octubre de 2024, de la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, i en particular amb les condicions que establix el resolc segon del pronunciament referit, que es transcriuen:

Les mesures correctores i d’integració paisatgística hauran de resultar concordes amb les propostes en el projecte d’urbanització de l’àrea logística de Sagunt i l’informe d’impacte ambiental emés respecte d’este.

La terra vegetal sobrant que no es puga reutilitzar en futures actuacions del sector s’entregarà a un gestor autoritzat.

Si durant l’execució de l’obra apareixen enclavaments de sòls contaminats, es caracteritzaran i es gestionaran d’acord amb la legislació vigent en matèria de sòls contaminats.

Tots els préstecs necessaris hauran de procedir únicament de pedreres autoritzades per l’organisme competent de la Generalitat Valenciana.

Els residus de construcció i demolició (RCD) que es generen durant l’execució del projecte s’hauran de separar adequadament i entregar a una planta de reciclatge autoritzada per al seu tractament, complint en tot cas el que establix el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regulen la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.

L’enllumenat es resoldrà amb lluminàries de tipus led d’orientació adequada i baixa dispersió i, en qualsevol cas, que possibiliten disminuir la contaminació lumínica i l’afecció de les aus nocturnes.

El manteniment de la maquinària emprada en la fase de construcció es realitzarà en les zones habilitades per a este fi o en tallers fora de la zona d’obra (canvis d’oli, filtres, etc.) i s’evitaran els possibles abocaments accidentals al medi. Els olis usats i residus perillosos que puga generar la maquinària de l'obra s'arreplegaran i emmagatzemaran en recipients adequats per a la seua evacuació i tractament per un gestor autoritzat. En tot cas, es complirà la normativa relativa a residus.

Es realitzarà un seguiment arqueològic intensiu de les obres. Si durant l'execució de les obres es produïren troballes, el promotor haurà de paralitzar les obres i posar el fet en coneixement de l'òrgan competent en patrimoni cultural de manera immediata, adoptant les mesures pertinents per a la seua protecció i conservació, de conformitat amb allò previst en els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià.

Les accions que s’inclouen en el programa de vigilància i seguiment ambiental s’hauran de documentar per a acreditar l’adopció i l’execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de l’eficàcia d’estes. La documentació estarà a la disposició de les autoritats competents.

El termini d'execució de la instal·lació serà de dènou (19) mesos, des de l'endemà de la seua notificació. En tot cas, la construcció de la instal·lació que per la present s'autoritza haurà de ser coordinada amb l'autorització administrativa prèvia i de construcció de la nova ST Saguntum autoritzada, tramitada en l'expedient ATASCT/2024/50/46, de manera que puga produir-se de manera racional i òptima per als costos retribuïbles del sistema elèctric la posada en servici efectiva d'estes instal·lacions, tant per la interdependència funcional entre estes com per a complir la finalitat a la qual estan destinades, podent estar prevista la posada en servici per fases als efectes de garantir la seguretat i fiabilitat de la xarxa a la qual es connecta. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, acompanyant a este efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

Als efectes que preveu l’article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, comunicarà a l’òrgan ambiental la data de començament d’execució d’este projecte autoritzat.

El titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb la diligència adequada les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

Sense perjuí del que es preveu en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines podrà realitzar les comprovacions i les proves que es consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'estes a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.

Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils ho comunicarà al servici territorial competent en matèria d’energia a l’efecte de la sol·licitud de l’autorització d’explotació prevista en l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril. Amb esta sol·licitud s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per una persona facultativa competent, que acredite que és conforme als reglaments tècnics en la matèria i a esta autorització administrativa i autorització de construcció del projecte d'execució, al qual acompanyarà la resta de documentació exigida per la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial aplicable a la instal·lació. Quan el mencionat certificat de direcció i final d’obra no vinga visat pel col·legi professional corresponent, s’acompanyarà de l’oportuna declaració responsable d’acord amb el que indica la Resolució de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010. S’indicarà el pressupost real d’execució, i la part que haja sigut sufragada per tercers distints del sol·licitant d’esta autorització.

Una vegada atorgada l’autorització d’explotació de la instal·lació interessada en este procediment, en el termini màxim de deu dies, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València ho comunicarà a esta direcció general, així com a l’òrgan ambiental, a l’efecte de l’article 52 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en nom d’esta direcció general com a òrgan substantiu.

Esta direcció general, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en el qual observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en esta.

*Tercer. Declaració d'utilitat pública*

Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la instal·lació elèctrica de transport autoritzada en el punt primer de la present resolució, que es concreta en una afecció a les finques particulars incloses en la relació de l'Annex I de la present resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000.

Esta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d’ocupació dels béns o d’adquisició dels drets afectats i implicarà l’ocupació urgent a l’efecte de l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, adquirirà la condició de beneficiari en l’expedient expropiatori, en la part corresponent al parc de transport.

Igualment, la declaració porta implícita l’autorització per a l’establiment o el pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l’Estat, o de les comunitats autònomes, o d’ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d’estos i zones de servitud pública.

D'acord amb l'incís a de l'article 155 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, queda extingida la servitud de pas de la instal·lació autoritzada i declarada d'utilitat pública en concret d'aquelles finques que, a conseqüència de la modificació autoritzada en el present acte administratiu, deixen d'estar-hi afectades. Així mateix, el primitiu amo o els seus causahavents d'estes finques, conforme prevé l'article 54 i concordants de la Llei d'expropiació forçosa i el seu reglament de desplegament, podran exercir el dret de reversió.

*Quart. Notificació de la present resolució*

Ordenar:

– La publicació d’esta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  i en el *Butlletí Oficial de la Província de València*.

– La notificació d’esta resolució a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal; a totes les administracions o els organismes públics i empreses del servici públic o servicis d’interés general que han intervingut, o han pogut intervindre, en el procediment d’autorització; les que han emés, o hagueren d’emetre, un condicionat tècnic al projecte d’execució, i les que van informar, o hagueren d’informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública, als titulars de béns i drets afectats, així com a la resta d’interessats en l’expedient, d’acord amb el que preveu l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa.

– Donar trasllat de la present resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 11.3 i 17 del Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Indústria, Comerç i Consum d'esta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'establix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

València, 20 de novembre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general d'Energia i Mines

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 10052, del 21-02-2025 (2025/1802)

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorgan a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica a 220 kV de entrada/salida a la nueva subestación Saguntum 220 kV, desde las líneas 220 kV L'Eliana - Morvedre B y 220 kV Morvedre B - Sagunto, y se declara, en concreto, la utilidad pública de dichas instalaciones. Expediente ATLINE/2024/81/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   10052

Fecha DOGV
:   21-02-2025

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2025/1802

CVE
:   DOGV-C-2025-1802

Fecha del documento
:   20-11-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

*Antecedentes*

Con fecha 25 de abril de 2024, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:

–  autorización administrativa previa de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica a 220 kV de entrada/salida a la nueva subestación Saguntum 220 kV, desde las líneas 220 kV L'Eliana Morvedre B y 220 kV Morvedre B - Sagunto (cambios topológicos de ambas), que discurren en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia,

– autorización administrativa de construcción de las referidas instalaciones,

– y declaración de utilidad pública, en concreto, de las instalaciones.

Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación, la cual fue perfeccionada mediante nuevas entregas en fechas posteriores, en respuesta al requerimiento realizado por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia:

– documento de solicitud normalizada firmada en fecha 21 de mayo de 2024,

– proyecto técnico administrativo, denominado «E/S en la SE Saguntum 220 kV de la línea 220 kV Saguntum-Morvedre DC y las líneas 220 kV Saguntum-L'Eliana y Saguntum-Sagunto SC», de fecha 18 de abril de 2024, visado por el colegio oficial correspondiente, en fecha 19 de abril de 2024,

– declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto, conforme establece el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,

– cartografía de la instalación georreferenciada en el sistema de referencia ETRS89, y

– documentación ambiental a los efectos de tramitar la evaluación ambiental correspondiente.

Asimismo, en respuesta al citado requerimiento, aclaran que el proyecto está sometido a evaluación ambiental ordinaria, y que no afecta a zonas forestales, y se ubica fuera de los 100 metros, por lo tanto, ni afecta al PATFOR, ni al Plan de la Huerta, ni al Plan del litoral (PATIVEL) y no procede contener el Pliego General de Prevención de Incendios Forestales. Asimismo, indican que las distancias de los apoyos al ferrocarril son reglamentarias y los cruzamientos con líneas eléctricas se han diseñado de manera que la distancia entre los conductores sea superior a lo establecido en la ITC-LAT 07.

Consta en el expediente la acreditación, en fecha 21 de mayo de 2024, del abono de las tasas administrativas asociadas al trámite instado.

Las instalaciones de transporte de energía eléctrica para cuya construcción se solicita autorización, se ejecutarán en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, como así consta en el proyecto técnico administrativo.

Los puntos de conexión, origen y final, de las instalaciones solicitadas son titularidad de Red Eléctrica de España, SAU., en concreto la ST L'Eliana y la ST Sagunto, origen de las líneas cuya modificación se pretende y la ST Morvedre B, final de las mismas, que harán las entradas y salidas en 220 kV en la futura ST Saguntum.

La configuración planteada en el proyecto técnico presentado se concreta en la construcción y, en su caso, desmantelamiento de las instalaciones de transporte siguientes:

– construcción de tramo de línea 220 kV Saguntum - Sagunto, simple circuito desde el apoyo existente T-6 de la línea 220 kV Morvedre B – Sagunto hasta la nueva ST Saguntum, con una longitud de 0,589 km, compartiendo el último tramo en doble circuito desde el nuevo apoyo T-11N hasta el pórtico de la subestación con el nuevo tramo de línea 220 kV Saguntum – L'Eliana,

– construcción de tramo de línea 220 kV Saguntum - L'Eliana, simple circuito desde el apoyo existente T-8 de la línea 220 kV L'Eliana – Morvedre B hasta la nueva ST Saguntum, con una longitud de 0,662 km, compartiendo el último tramo en doble circuito desde el nuevo apoyo T-11N hasta el pórtico de la subestación con el nuevo tramo de línea 220 kV Saguntum – Sagunto,

– construcción línea Saguntum - Morvedre B, doble circuito, desde el pórtico de la nueva ST Saguntum hasta el apoyo existente T-2B, con una longitud de 0,602 km,

– baja de la línea Morvedre B - Sagunto y desmontaje del tramo entre los apoyos existentes T-6 y T-2B, con una longitud de 0,770 km, y

– baja de la línea L'Eliana - Morvedre B y desmontaje del tramo entre los apoyos existentes T-8 y T-2B, con una longitud de 1,06 km.

El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2024/81/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.

En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, dispone de la capacidad exigible para promover el presente proyecto.

Consta como antecedente relacionado con la instalación a autorizar, el siguiente acto administrativo:

Resolución de 15 de octubre de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorgan a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, de las instalaciones de transporte de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220 kV denominada «ST Saguntum», ubicada en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia y se declara, en concreto, la utilidad pública de dichas instalaciones [Expediente de referencia Atasct/2024/50/46][1].

La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana; en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, y en el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 162/1990, durante el plazo reglamentario en:

el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de fecha 25 de junio de 2024, [DOGV núm. 9877](https://dogv.gva.es/datos/2024/06/25/pdf/2024_5680.pdf),

el del 21 de junio de 2024, [BOPV núm. 120](https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/08188&lang=es), y

el diario de prensa *Levante*, el *Mercantil Valenciano*, de 10 de julio de 2024.

Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en las siguientes direcciones electrónicas <https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia2>, en castellano y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia2>, en valenciano, en el apartado Información pública.

Con la misma finalidad y plazo, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia remitió al Ayuntamiento de Sagunto, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, así como, el proyecto y la parte relativa de la documentación precisa para la evaluación ambiental del proyecto, esto es estudio de impacto ambiental y documento de síntesis para su anuncio, haciendo remisión para la consulta de estos a las direcciones web citadas anteriormente. Consta en el expediente diligencia del ayuntamiento acreditativa de la exposición.

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, dispuesto en los artículos 9 y 11 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, y artículo 146 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, al objeto de que, en el plazo de treinta días, presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, así como, a los efectos de la declaración de utilidad pública de la instalación, el servicio territorial remitió a las siguientes administraciones y organismos, escrito junto a la URL de la información pública para la consulta de los documentos presentados, con el resultado que en síntesis se detalla: Ayuntamiento de Sagunto. Consta informe, de fecha 2/7/2024, del Departamento Urbanismo en el que se indica que el Proyecto de Ejecución de las Líneas Aéreas de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV en general es similar al plano 16.1-Instalaciones eléctricas, planta general de suministros y alimentación del Plan de Actuación Integrada Parc Sagunt II, aprobado por la Resolución de 4 de mayo de 2023 por el director general de Urbanismo, con ligeras variaciones en cuanto al trazado y la ubicación de los apoyos, por lo que se deja en manos de la Administración competente, de acuerdo con la citada Resolución de 4 de mayo de 2023, dar el visto bueno y hacer las operaciones de ajuste que sean precisas. Remitido a la interesada, consta en el expediente su conformidad al mismo.

Espacios Económicos Empresariales, SL. Obra en el expediente la conformidad de Espacios Económicos Empresariales, SL, de fecha 19/06/2024, a la solicitud de autorización administrativa.

Enagás Transporte, SAU. Obra en el expediente escrito de fecha 13/6/2024, en el que se indica que existe afección de la obra proyectada con el gasoducto BVV de Enagás y la fibra óptica anexa al mismo, debiendo dirigirse a la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana. En este sentido, se procede a formular consulta al citado organismo.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Obra en el expediente escrito de fecha 19/07/2024, firmado por la Gerente de Área de Zonas de Afección, en el que se indica que se identifican cruzamientos afectados pero que los nuevos apoyos cumplen las distancias verticales y la separación horizontal requeridas, precisando los cruzamientos aéreos 2.1 y 6.1 de autorización de ADIF por estar afectados por las Zonas de Afección del Ferrocarril y, en razón a la documentación técnica que dé soporte al proyecto de las obras o instalaciones a materializar, o de la actividad a desplegar, se establecerán, por parte de esa Entidad, las prescripciones de naturaleza técnica específica y los condicionantes económicos que resulten de aplicación, para garantizar la correcta implementación de los trabajos o de las actividades objeto de autorización. Remitido a la interesada, consta en el expediente su conformidad al mismo.

No figuran en el expediente los informes solicitados al Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia, a la Acequia Mayor de la Ciudad de Sagunto, a la Comunidad de Regantes de Sagunto, a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes y a la Delegación de Gobierno, por lo que debe entenderse la conformidad con la solicitud de autorización de la instalación, de acuerdo con los artículos 9.4 y 11.2 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, así como, la no objeción con la declaración de utilidad pública de la instalación, de acuerdo con el artículo 146 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia remitió escrito junto a la URL de la información pública para la consulta de los documentos presentados por la titular, a las siguientes administraciones y organismos, para que emitiesen, en el plazo de treinta días, informe sobre la adaptación del proyecto de la instalación al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido y al objeto de que, en el plazo de treinta días, prestasen su conformidad u oposición a los documentos ambientales y/o estableciesen los condicionantes ambientales procedentes, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, remitió a las siguientes administraciones y organismos, escrito junto a la URL de la información pública para la consulta de los documentos presentados, con el resultado que se detalla:

Instruido el trámite de información pública y consultas, de acuerdo con las previsiones del Decreto 88/2005, de 29 de abril y con la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, remitió al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental el Proyecto Técnico, el Estudio de impacto ambiental y documento de síntesis, así como los informes de carácter ambiental recibidos durante la fase de consultas y las respuestas a los mismos por la interesada, a los efectos del pronunciamiento ambiental de la instalación objeto de esta autorización.

En relación con el pronunciamiento ambiental, consta en el expediente copia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de fecha 15 de octubre de 2024 (Expediente 272/2024-AIA de las líneas de entrada-salida a la subestación Sagunto, objeto de la presente resolución, resuelta conjuntamente por acumulación con los expedientes 271/2024-AIA y 273/2024-AIA referidos a la nueva ST Saguntum y a la línea subterránea de interconexión con la futura ST Palancia de distribución, respectivamente), de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ejecución de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica a 220 kV E/S en la ST Saguntum 220 kV de la línea 220 kV Saguntum-Morvedre DC y las líneas 220 kV Saguntum-L'Eliana y Saguntum-Sagunto SC, cambio de topología de las líneas 220kV L'Eliana-Morvedre B y Morvedre B-Sagunto, promovido por Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en Sagunto (Valencia), siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y de conformidad con los condicionados establecidos en esta DIA.

Con fecha 11 de junio de 2024, la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, emitió informe favorable solicitado por esta dirección general a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril.

Respecto a la necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada, de acuerdo con lo manifestado por la interesada, con la finalidad de poner en servicio las nuevas líneas que harán las entradas y salidas (EE/SS) en 220 kV en la subestación de Saguntum, conectando esta con la red de transporte, mejorando los niveles de seguridad y fiabilidad en la Red Mallada de Transporte y, al mismo tiempo, permitiendo el apoyo a la distribución y a las nuevas plantas industriales previstas en la zona de desarrollo de Parc Sagunt desde la nueva ST Saguntum.

Cabe indicar que, al tratarse de una instalación de la red de transporte, la misma se encuentra recogida, en este caso, en las modificaciones de aspectos puntuales (MAP’s) al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026, en concreto, dentro de las actuaciones definidas como «Nueva demanda en Sagunto 220/400 kV (MAP-Demanda Sagunto), que comprende el cambio topología DC Saguntum-Morvedre 220 kV y el cambio topología Saguntum-L'Eliana/Sagunto 220 kV, aprobadas Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de abril de 2024, y publicadas por Resolución de la Secretaria de Estado de Energía de fecha 22 de abril de 2024 (BOE n.º 100, de 24 de abril de 2024), teniendo prevista su realización para el año 2026.

Debe advertirse que la instalación objeto de la presente resolución no se identifica que esté incluida en el último Plan de Inversión anual y plurianual para el periodo 2025-2027, presentado ante esta dirección general, de acuerdo con el artículo 11 del Real decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica y a los efectos de la determinación de su retribución, y de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Debe considerarse que la instalación de transporte solicitada no genera incidencias negativas en el sistema, debiendo remitirse al pronunciamiento favorable del informe, de 11 de junio de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evalúa las posibles afecciones de la instalación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema.

Consta en el expediente propuesta del Servicio de Infraestructuras y Suministros Energéticos, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.

*Fundamentos de derecho*

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 16 del Decreto 226/2023, de 19 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, desarrollado mediante la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y de conformidad con el título IX del Decreto 81/2024, de 12 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.

De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y con el artículo 4 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de transporte.

De acuerdo con el artículo 34.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de transporte secundario de energía eléctrica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 121 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.

De acuerdo con los artículos 35 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a) y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

De conformidad con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, vigente y de aplicación de conformidad con la disposición transitoria primera del Decreto ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat, y en concordancia con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, para la instalación objeto se establece que será objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por lo que el proyecto observará los trámites previstos en la sección primera, capítulo 2 del título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero al tratarse de una instalación de la red de transporte secundario.

Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una subestación de transformación eléctrica con alguna de las tensiones igual o superior a 132 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, la instalación objeto de la presente autorización, requerirá solicitar informe a la administración urbanística competente sobre la adaptación de la instalación al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, en concreto con el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, así como, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de transporte de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.

Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en lo que resulte de aplicación del artículo 158 y 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal y comprenderá: el vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan, así como, el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para el establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario. En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable,

RESUELVO

*Primero. Otorgamiento de autorización administrativa previa*

Otorgar autorización administrativa previa a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, entendida como el derecho a realizar las instalaciones de transporte de energía eléctrica de las líneas aéreas a 220 kV de entrada/salida a la nueva Subestación Saguntum 220 kV, desde las líneas 220 kV L'Eliana – Morvedre B y 220 kV Morvedre B – Sagunto (cambios topológicos de ambas), ubicadas en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, con el alcance que se desarrolla a continuación:

– construcción de tramo de línea 220 kV Saguntum - Sagunto, simple circuito desde el apoyo existente T-6 de la línea 220 kV Morvedre B – Sagunto hasta la nueva ST Saguntum, con una longitud de 0,589 km, compartiendo el último tramo en doble circuito desde el nuevo apoyo T-11N hasta el pórtico de la subestación con el nuevo tramo de línea 220 kV Saguntum – L'Eliana,

– construcción de tramo de línea 220 kV Saguntum - L'Eliana, simple circuito desde el apoyo existente T-8 de la línea 220 kV L'Eliana – Morvedre hasta la nueva ST Saguntum, con una longitud de 0,662 km, compartiendo el último tramo en doble circuito desde el nuevo apoyo T-11N hasta el portico de la subestación con el nuevo tramo de línea 220 kV Saguntum – Sagunto,

– construcción línea Saguntum - Morvedre B, doble circuito, desde el pórtico de la nueva ST Saguntum hasta el apoyo existente T-2B, con una longitud de 0,602 km,

– baja de la línea Morvedre B - Sagunto y desmontaje del tramo entre los apoyos existentes T-6 y T-2B, con una longitud de 0,770 km, y

– baja de la línea L'Eliana - Morvedre B y desmontaje del tramo entre los apoyos existentes T-8 y T-2B, con una longitud de 1,06 km.

Tras las actuaciones de montaje y desmontaje, la línea existente L'Eliana - Morvedre B hará entrada-salida en la ST Saguntum, convirtiéndose en las líneas Saguntum - L'Eliana y Saguntum Morvedre B. De igual manera, la línea existente Morvedre B - Sagunto se convertirá Saguntum - Sagunto y Saguntum - Morvedre B.

Las líneas objeto del presente proyecto tienen como principales características las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| Sistema | Corriente alterna trifásica |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión nominal | 220 kV |
| Tensión más elevada de la red | 245 kV |
| Temperatura máxima de servicio del conductor | 85 oC |
| N.º de conductores por fase | 2 |
| Tipo de conductor | CONDUCTOR AL/AW GULL |
| Aislamiento | Bastón de goma silicona |
| Apoyos | Torres metálicas de celosía |
| Cimentaciones | Zapatas individuales |
| Puestas a tierra | Anillos cerrados de acero descarburado |
| Provincia afectada | Valencia |
| Municipio afectado | Sagunto |

  

Tramo Línea Saguntum - Sagunto:

|  |  |
| --- | --- |
| Número de circuitos | 1 |
| N.º y tipo de cables compuesto tierra-óptico | 1, OPGW 48 Tipo 1  1, OPGW 96 Tipo 1 |
| Origen tramo de la línea | ST Saguntum |
| Final tramo de la línea | T-6 (existente de la línea 220 kV Morvedre B – Sagunto) |
| Capacidad térmica de transporte por circuito | Verano: 657,0 MVA/circuito  Invierno: 754,8 MVA/circuito |
| Longitud total | 0,589 km |
| Apoyos nuevos a instalar | 2 |
| Tipo | 22A60 y 22A60 especial |

  

Tramo Línea Saguntum - L'Eliana:

|  |  |
| --- | --- |
| Número de circuitos | 1 |
| N.º y tipo de cables compuesto tierra-óptico | 1, 7n8 AW |
| Origen tramo de la línea | ST Saguntum |
| Final tramo de la línea | T-8 (existente de la línea 220 kV L'Eliana – Morvedre) |
| Capacidad térmica de transporte por circuito | Verano: 657,0 MVA/circuito  Invierno: 754,8 MVA/circuito |
| Longitud total | 0,662 km |
| Apoyos nuevos a instalar | 3 |
| Tipo | 22A42 especial, S2A2 y 22A60 especial |

  

Los tramos de las líneas Saguntum-L'Eliana y Saguntum-Sagunto se unen en el vano final (T11N-Pórtico Saguntum) convirtiéndose en un doble circuito en este último vano hasta el pórtico de la Subestación.

Tramo Línea Saguntum - Morvedre B:

|  |  |
| --- | --- |
| Número de circuitos | 2 |
| N.º y tipo de cables compuesto tierra-óptico | 1, OPGW 48 Tipo 1  1, OPGW 96 Tipo 1 |
| Origen tramo de la línea | ST Saguntum |
| Final tramo de la línea | T-2B (existente) |
| Capacidad térmica de transporte por circuito | Verano: 657,0 MVA/circuito  Invierno: 754,8 MVA/circuito |
| Longitud total | 0,602 km |
| Apoyos nuevos a instalar | 2 |
| Tipo | 22A60 |

  

El tramo de la línea existente a desmantelar, objeto de la presente resolución, tiene como principales características las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| Sistema | Corriente alterna trifásica |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión nominal | 220 kV |
| Tensión más elevada de la red | 245 kV |
| Temperatura máxima de servicio del conductor | 50 oC |
| N.º de conductores por fase | 2 |
| Tipo de conductor | Gull |
| Aislamiento | Goma silicona |
| Apoyos | Torres metálicas de celosía |
| Cimentaciones | Zapatas individuales |
| Puestas a tierra | Anillos cerrados de acero descarburado |
| Provincia afectada | Valencia |
| Municipio afectado | Sagunto |

  

Tramo Línea L'Eliana - Morvedre B:

|  |  |
| --- | --- |
| Número de circuitos | 1 |
| N.º y tipo de cables tierra convencional | 2, Ac 50 |
| Apoyo origen desmantelamiento | T-2B (a mantener) |
| Apoyo final desmantelamiento | T-8 (a mantener) |
| Apoyos a desmontar (incluso cimentaciones) | T-9  T-1B\* |
| Capacidad térmica de transporte por circuito | Verano: 300 MVA/circuito  Invierno: 460 MVA/circuito |
| Longitud total | 1,06 km |

  

\*Compartido con L/220 kV Morvedre B-Sagunto

Tramos Línea Morvedre B-Sagunto:

|  |  |
| --- | --- |
| Número de circuitos | 1 |
| N.º y tipo cables compuesto tierra-ópticoencional | 2, OPGW Tipo 1 |
| Apoyo origen desmantelamiento | T-2B (a mantener) |
| Apoyo final desmantelamiento | T-6 (a mantener) |
| Apoyos a desmontar (incluso cimentaciones) | T-1B\* |
| Capacidad térmica de transporte por circuito | Verano: 520 MVA/circuito  Invierno: 530 MVA/circuito |
| Longitud total | 0,77 km |

  

\*Compartido con L/220 kV L'Eliana-Morvedre B

El presupuesto total del proyecto de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón trescientos setenta y cinco mil ciento treinta y cuatro euros (1.375.134 €), valor al que asciende el Proyecto Técnico Administrativo, tal y como se ha indicado en los Antecedentes.

De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 35.2 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, la presente autorización se otorga teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe, de fecha 11 de junio de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El titular de la presente autorización estará sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (Exp. 272/2024-AIA) emitida respecto al presente proyecto, de fecha 15 de octubre de 2024.

El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

*Segundo. Otorgamiento de autorización administrativa de construcción*

Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de fecha 18 de abril de 2024, redactado por persona técnica titulada competente visado por el colegio oficial correspondiente, presentados para la construcción de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:

La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma.

En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a su ejecución las autorizaciones correspondientes. En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación. Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado.

La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, así como, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El titular de la presente autorización estará sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente de la Declaración de impacto Ambiental (Exp. 272/2024-AIA) de fecha 15 de octubre de 2024, de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, y en particular con las condiciones establecidas en el resuelvo segundo del citado pronunciamiento, que se transcriben:

Las medidas correctoras y de integración paisajística deberán resultar acordes con las propuestas en el proyecto de urbanización del Área Logística de Sagunt y el Informe de Impacto Ambiental emitido con respecto al mismo.

La tierra vegetal sobrante que no pueda ser reutilizada en futuras actuaciones del sector se entregará a gestor autorizado.

Si durante la ejecución de la obra apareciesen enclaves de suelos contaminados, serán caracterizados y gestionados de acuerdo con la legislación vigente en materia de suelos contaminados.

Todos los préstamos necesarios deberán proceder únicamente de canteras autorizadas por el organismo competente de la Generalitat Valenciana.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en el Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

El alumbrado se resolverá con luminarias de tipo LED de orientación adecuada y baja dispersión y, en cualquier caso, que posibiliten disminuir la contaminación lumínica y la afección de las aves nocturnas.

El mantenimiento de la maquinaria empleada en la fase de construcción se realizará en las zonas habilitadas para tal fin o en talleres fuera de la zona de obra (cambios de aceite, filtros, etc.) evitando los posibles vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá la normativa relativa a residuos.

Se realizará un seguimiento arqueológico intensivo de las obras. Si durante la ejecución de las obras se produjeran hallazgos, el promotor tendrá que paralizar las obras y poner el hecho en conocimiento del órgano competente en patrimonio cultural de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, en conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.

El plazo de ejecución de la instalación será de diecinueve (19) meses, desde el día siguiente a su notificación. En todo caso, la construcción de la instalación que por la presente se autoriza deberá ser coordinada con la autorización administrativa previa y de construcción de la nueva ST Saguntum autorizada, tramitada en el expediente ATASCT/2024/50/46, de modo que pueda producirse de forma racional y óptima para los costes retribuibles del Sistema Eléctrico la puesta en servicio efectiva de estas instalaciones, tanto por la interdependencia funcional entre ellas como para cumplir la finalidad a la que están destinadas, pudiendo estar prevista la puesta en servicio por fases a los efectos de garantizar la seguridad y fiabilidad de la red a la que se conecta. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

A los efectos previstos en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, comunicará al órgano ambiental, la fecha de comienzo de ejecución del presente proyecto autorizado.

El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV n.º 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010. Se indicará el presupuesto real de ejecución, y la parte que haya sido sufragada por terceros distintos del solicitante de dicha autorización.

Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia lo comunicará a esta Dirección General, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.

Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.

*Tercero. Declaración de utilidad pública*

Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la instalación eléctrica de transporte autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000.

Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, en la parte correspondiente al parque de transporte.

Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

De acuerdo con el inciso a del artículo 155 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, queda extinguida la servidumbre de paso de la instalación autorizada y declarada de utilidad pública en concreto de aquellas fincas que como consecuencia de la modificación autorizada en el presente acto administrativo dejen de estar afectadas. Asimismo, el primitivo dueño o sus causahabientes de estas fincas, conforme previene el artículo 54 y concordantes de la Ley de expropiación forzosa y su reglamento de desarrollo, podrán ejercer el derecho de reversión.

*Cuarto. Notificación de la presente resolución*

Ordenar:

– La publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*.

– La notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública, a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.

– Dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.3 y 17 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

  

València, 20 de noviembre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general de Energía y Minas

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML