Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6861, del 13-09-2012 (2012/8383)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, una autorització administrativa per a l'ampliació i modificació de les instal·lacions de distribució de la subestació transformadora 400/220/132/20 kV denominada ST Beneixama, ubicada al terme municipal de Beneixama, província d'Alacant, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública (ATRCCT/2011/55/03).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6861

Data del DOGV
:   13-09-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/8383

CVE


Data del document
:   18-07-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, una autorització administrativa per a l'ampliació i modificació de les instal·lacions de distribució de la subestació transformadora 400/220/132/20 kV denominada ST Beneixama, ubicada al terme municipal de Beneixama, província d'Alacant, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública (ATRCCT/2011/55/03). [2012/8383]  
Vista la sol·licitud presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada als efectes de notificacions a Alacant (03006), carrer d'Ausó y Monzó 16, 5, en data 7 de novembre de 2011, complementada en data 13 de febrer de 2012, davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, per a la concessió de l'autorització administrativa per a l'ampliació de les actuals instal·lacions elèctriques de distribució de 132 kV de la subestació transformadora 400/220/132/20 kV ST Beneixama, ubicada al km 45 de la carretera comarcal de Villena a Ontinyent, a la parcel·la número 31 del polígon 4, al terme municipal de Beneixama, província d'Alacant, així com de l'aprovació del projecte tècnic d'execució aportat, firmat per un tècnic titulat competent, i de la declaració, en concret, de la seua utilitat pública.   
Vist que consta com a antecedent l'última ampliació de la subestació transformadora denominada ST Beneixama, autoritzada per la resolució d'esta Direcció General d'Energia de data 9 de febrer de 2009.  
  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la sol·licitud esmentada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 27 de març de 2012, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del dia 26 de març de 2012, en el diari La Verdad de data 2 d'abril de 2012 i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Beneixama, únic municipi afectat pel projecte, als efectes disposats en l'article 9 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Atés que conforme a l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va traslladar a l'Ajuntament de Beneixama la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada perquè afectava béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa entitat, a l'efecte que n'hi donara la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar a l'Ajuntament esmentat, d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, sol·licitant un informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga aplicable.  
  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, no han sigut presentades al·legacions a la instal·lació projectada per part de l'Ajuntament, a pesar de la reiteració efectuada per part del Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
Vist que en la documentació que consta en l'expedient hi ha un informe favorable del Servici Territorial d'Urbanisme d'Alacant de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, respecte a la compatibilitat amb el planejament urbanístic.   
Vist que el Servici Territorial d'Energia d'Alacant ha emés un informe favorable sobre la instal·lació sol·licitada.  
Vist que figura en l'expedient una còpia de la resolució emesa en data 5 de setembre de 2011 pel director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per mitjà de la qual es considera que el projecte proposat, consistent en l'ampliació de la subestació elèctrica denominada ST Beneixama, promoguda per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, no requerix una avaluació d'impacte ambiental, sempre que aquell es desenrotlle d'acord amb les previsions de la documentació tècnica presentada, i els condicionants i modificacions establits en la DIA 50/09-AIA que s'hi apliquen.  
Vist que el projecte presentat disposa entre la seua documentació dels plànols pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Vist que la sol·licitud i la documentació adjunta reunixen una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i que estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que puguen representar a tercers, i això sense perjuí d'indemnitzar-les adequadament.  
Atés que, d'acord amb la documentació que consta en l'expedient, la remodelació sol·licitada s'executarà als mateixos terrenys on actualment està ubicada la subestació transformadora ST Beneixama.   
  
Vist que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de l'ampliació de la subestació transformadora és connectar una nova línia de 132 kV de doble circuit, des de la ST Beneixama, fins a la nova subestació de distribució denominada ST Alhorines, ubicada al voltant de la central termoelèctrica propietat d'Enerstar Villena, SA Unipersonal, a través de la qual està evacuarà l'energia generada a la xarxa de distribució.  
  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, les instal·lacions per a les quals se sol·licita l'autorització constituïxen instal·lacions de les xarxes de distribució d'energia elèctrica.  
Atés que esta instal·lació, pel fet d'estar radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada dins de les establides en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que corresponen a l'Administració general de l'Estat, la Generalitat Valenciana és la competent per a tramitar-la i autoritzar-la.  
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Atés que esta Direcció General és competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció que en fa el Decret 122/2011, de 16 de setembre.  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, una autorització administrativa per a l'ampliació i modificació de les actuals instal·lacions elèctriques de distribució de 132 kV de la subestació transformadora 400/220/132/20 kV ST Beneixama, ubicada al km 45 de la carretera comarcal de Villena a Ontinyent, a la parcel·la número 31 del polígon 4, al terme municipal de Beneixama, província d'Alacant.  
Sistema de distribució de 132 kV:  
· A l'actual parc d'intempèrie, de configuració en doble barra (DB) amb adaptament transversal, s'afegiran dos (2) noves posicions de línia, denominades Alhorines 1 i Alhorines 2, a les quatre existents (Villena 1, Villena 2, Ontinyent 1 i Ontinyent 2).  
· Estes dos noves posicions de línia seran dotades cadascuna amb l'aparellatge següent:   
- Un (1) transformador de tensió capacitiu connectat a la fase central, de tensió nominal d'aïllament 145 kV, relació de transformació (primer debanat) 132 000: v3/110: v3 V, potència i classe de precisió (no simultànies), primer debanament 30 VA Cl. 0,5-3P, factor de tensió 1,5·Un (30 s), tensió suportada a impuls tipus raig (cresta) de 650 kV, tensió suportada a freqüència industrial de 275 kV i servici tipus intempèrie.  
- Un (1) seccionador de línia de comandament elèctric, amb posada a terra de comandament manual, tipus tripolar (tres pols independents sobre estructura comuna), de tipus intempèrie, de tensió nominal d'aïllament 145 kV, intensitat nominal 1.600 A, intensitat admissible de curta duració (1 s) de 40 kA (valor eficaç) i de 100 kA (valor de cresta).  
- Un (1) interruptor automàtic amb comandament tripolar i cambra de tall per autobufament en hexafluorur de sofre (SF6) per a intempèrie, de tensió nominal d'aïllament 145 kV, intensitat de servici en continu 3.150 A, poder de tall 40 kA, duració nominal del corrent de curtcircuit 3 s, de reenganxament trifàsic i servici tipus intempèrie.  
  
- Tres (3) transformadors d'intensitat, per a l'alimentació dels circuits de mesura i protecció, amb tensió nominal d'aïllament 145 kV, amb relació de transformació 400-800/5-5-5 A, de potència i classe 30 VA, Cl. 0,5 del debanament de mesura i 2x(50 VA 5P20) dels debanaments de protecció, sobre intensitat de permanència 1,2x en primària i tipus intempèrie.  
- Sis (6) pantògrafs selectors de barres, unipolars d'intempèrie muntats cada un sobre una estructura independent, amb tensió nominal d'aïllament 145 kV, tensió d'assaig de 50 Hz (1 minut) de 275 kV, intensitat nominal 2 500 A, intensitat admissible de curta duració (1 s) de 40 kA (valor eficaç) i de 100 kA (valor de cresta), de comandament elèctric i servici tipus intempèrie.  
- S'ampliarà l'embarrat principal per al muntatge d'estes dos posicions de línia, amb un tub d'alumini de 150/136 mm, equivalent a 3.145 mm² de secció nominal, d'intensitat admissible 3.378 A. Per a la sustentació de l'embarrat (tant principal com de línia) s'instal·laran díhuit (18) aïlladors suport, tipus C10-650, de 145 kV de tensió nominal, 275 kV de tensió suportada sota línia i 650 kV (valor de cresta) de tensió suportada d'ona de xoc. A més, com a peces de connexió, l'embarrat d'entrada de línia es realitzarà per mitjà d'un tub d'alumini de 100/90 mm, equivalent a 1.495 mm² de secció nominal, d'intensitat admissible 2.230 A. En les dos posicions, els conductors d'unió entre l'embarrat d'entrada de línia i els elements de l'aparellatge, i entre estos mateixos, es realitzarà amb un cable d'alumini homogeni de 36 mm de diàmetre equivalent a 766,50 mm² de secció i intensitat admissible 1.430 A.  
  
· Pel fet de ser necessari per a l'embarrat actual per a incloure estes dos noves posicions de línia, es modificarà la subestació, a la part de 132 kV, reculant les dos posicions de mesura existents, ampliant la superfície esplanada i desplaçant el tancament, però sempre dins de la parcel·la que actualment ocupa la ST Beneixama.  
  
Control i proteccions:  
· S'instal·laran dos nous armaris de control integrat, un per a cada una de les dos noves posicions de línia, situats a l'edifici de control on està el sistema de control integrat existent.  
Pressupost: cinc-cents setanta-quatre mil sis-cents quaranta-huit euros i huitanta-sis cèntims (574.648,86 €)  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) Conforme al títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments tècnics aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran d'executar-se segons el projecte aprovat. En cas que calga introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular d'esta resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta Direcció General l'aprovació corresponent.  
  
d) El termini d'execució de l'obra serà de quatre mesos comptador des de l'endemà del dia que s'obtinga la disponibilitat legal, per a procedir d'acord amb els efectes d'esta autorització administrativa i aprovació de projecte. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del termini esmentat, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació concreta per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, acompanyant la documentació justificativa de la demora i del nou termini previst que sol·licite.   
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant als efectes de la sol·licitud d'una autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final   
Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ampliació ST Beneixama 400/220/132/66 kV .Terme municipal de Beneixama, província Alacant.  
(Instal·lacions de distribució)  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
Anexo I  
  
Relación de Bienes y Derechos Afectados del proyecto: Ampliación ST Benejama 400/220/132/66 kV .Término municipal de Beneixama, provincia Alicante.  
(instalaciones de distribución)  
  
d'obra subscrit per un tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'Administració deixarà sense efecte la esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi han imposat.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de les instal·lacions elèctriques de distribució autoritzades en el punt primer d'esta resolució, cosa que du implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i n'implica l'ocupació urgent, als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació de l'annex I, amb l'abast i els efectes establits en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, fent saber que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells a qui, després d'haver-se intentat la notificació, no s'haja pogut efectuar.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Economia, Indústria i Comerç, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà del dia que es notifique, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 18 juliol de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6861, del 13-09-2012 (2012/8383)

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación y modificación de las instalaciones de distribución de la subestación transformadora 400/220/132/20 kV denominada ST Benejama, ubicada en el término municipal de Beneixama, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2011/55/03).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6861

Fecha DOGV
:   13-09-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/8383

CVE


Fecha del documento
:   18-07-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación y modificación de las instalaciones de distribución de la subestación transformadora 400/220/132/20 kV denominada ST Benejama, ubicada en el término municipal de Beneixama, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATRCCT/2011/55/03). [2012/8383]  
Vista la solicitud presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 03006 Alicante, c/ Ausó y Monzó 16, 5, en fecha 7 de noviembre de 2011, complementada en fecha 13 de febrero de 2012, ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, para la concesión de la autorización administrativa para la ampliación de las actuales instalaciones eléctricas de distribución de 132 kV de la subestación transformadora 400/220/132/20 kV ST Benejama, ubicada en el km. 45 de la carretera comarcal de Villena a Ontinyent, en la parcela núm. 31 del Polígono 4, en el termino municipal de Beneixama, provincia de Alicante, así como de la aprobación del proyecto técnico de ejecución aportado, firmado por técnico titulado competente, y su declaración, en concreto, de su utilidad pública.   
Resultando que, consta como antecedente la última ampliación de la subestación transformadora denominada ST Benejama, autorizada por resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 9 de febrero de 2009.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 27 de marzo de 2012, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del día 26 de marzo de 2012, en el diario La Verdad de fecha 2 de abril de 2012 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Beneixama, único municipio afectado por el proyecto, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril se dio traslado al Ayuntamiento de Beneixama de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada por parte del Ayuntamiento, pese a la reiteración practicada por parte del Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente consta informe favorable del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, respecto a la compatibilidad con el planeamiento urbanístico.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, ha informado favorablemente la instalación solicitada.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 5 de septiembre de 2011 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que se considera que el proyecto propuesto, consistente en la ampliación de la subestación eléctrica denominada ST Benejama, promovida por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, no requiere evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando el mismo se desarrolle de acuerdo con las previsiones de la documentación técnica presentada, y los condicionantes y modificaciones establecido en la DIA 50/09-AIA que le sean de aplicación.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la remodelación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora ST Benejama.   
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la ampliación de la subestación transformadora lo es a efectos de conectar una nueva línea de 132 kV de doble circuito, desde la ST Benejama, hasta la nueva subestación de distribución denominada ST Alhorines, ubicada en las proximidades de la central termoeléctrica propiedad de Enerstar Villena, SA Unipersonal, a través de la cual está evacuará la energía generada a la red de distribución.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de las redes de distribución de energía eléctrica.  
Considerando que la presente instalación al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la ampliación y modificación de las actuales instalaciones eléctricas de distribución de 132 kV de la subestación transformadora 400/220/132/20 kV ST Benejama, ubicada en el km. 45 de la carretera comarcal de Villena a Ontinyent, en la parcela núm. 31 del Polígono 4, en el termino municipal de Beneixama, provincia de Alicante.  
Sistema de distribución de 132 kV:  
· En el actual parque de intemperie, de configuración en doble barra (DB) con acoplamiento transversal, se añadirán dos (2) nuevas posiciones de línea, denominadas (Alhorines 1 y Alhorines 2), a las cuatro existentes (Villena 1, Villena 2, Onteniente 1 y Onteniente 2).  
· Estas dos nuevas posiciones de línea se dotarán cada una de ellas con la siguiente aparamenta:   
- un (1) transformador de tensión capacitivo conectado a la fase central, de tensión nominal de aislamiento 145 kV, relación de transformación (primer devanado) 132 000:v3/110:v3 V, potencia y clase de precisión (no simultáneas), primer devanado 30 VA Cl. 0,5-3P, factor de tensión 1,5·Un (30 s), tensión soportada a impulso tipo rayo (cresta) de 650 kV, tensión soportada a frecuencia industrial de 275 kV y servicio tipo intemperie.  
- un (1) seccionador de línea de mando eléctrico, con puesta a tierra de mando manual, tipo tripolar (tres polos independientes sobre estructura común), de tipo intemperie, de tensión nominal de aislamiento 145 kV, intensidad nominal 1 600 A, intensidad admisible de corta duración (1 s) de 40 kA (valor eficaz) y de 100 kA (valor de cresta).  
- un (1) interruptor automático con mando tripolar y cámara de corte por autosoplado en hexafluoruro de azufre (SF6) para intemperie, de tensión nominal de aislamiento 145 kV, intensidad de servicio en continuo 3 150 A, poder de corte 40 kA, duración nominal de la corriente de cortocircuito 3 s, de reenganche trifásico y servicio tipo intemperie.  
- tres (3) transformadores de intensidad, para la alimentación de los circuitos de medida y protección, con tensión nominal de aislamiento 145 kV, con relación de transformación 400-800/5-5-5 A, de potencia y clase 30 VA, Cl. 0,5 del devanado de medida y 2x(50 VA 5P20) de los devanados de protección, sobre intensidad de permanencia 1,2x In primaria y tipo intemperie.  
- seis (6) pantógrafos selectores de barras, unipolares de intemperie montados cada uno sobre una estructura independiente, con tensión nominal de aislamiento 145 kV, tensión de ensayo a 50 Hz (1 minuto) de 275 kV, intensidad nominal 2 500 A, intensidad admisible de corta duración (1 s) de 40 kA (valor eficaz) y de 100 kA (valor de cresta), de mando eléctrico y servicio tipo intemperie.  
- Se ampliará el embarrado principal para el montaje de estas dos posiciones de línea, con tubo de aluminio de 150/136 mm, equivalente a 3 145 mm² de sección nominal, de intensidad admisible 3 378 A. Para la sustentación del embarrado (tanto principal como de línea) se instalarán dieciocho (18) aisladores soporte, tipo C10-650, de 145 kV de tensión nominal, 275 kV de tensión soportada bajo línea y 650 kV (valor de cresta) de tensión soportada a onda de choque. Además, como piezas de conexión, el embarrado de entrada de línea se realizará mediante tubo de aluminio de 100/90 mm, equivalente a 1 495 mm² de sección nominal, de intensidad admisible 2 230 A. En las dos posiciones, los conductores de unión entre el embarrado de entrada de línea y los elementos de la aparamenta, y entre ellos mismos, se realizará con cable de aluminio homogéneo de 36 mm de diámetro equivalente a 766,50 mm² de sección e intensidad admisible 1 430 A.  
· Por ser necesario para la realización del embarrado actual para incluir estas dos nuevas posiciones de línea se modificará la subestación, en la parte de 132 kV, retranqueando las dos posiciones de medida existentes, ampliando la superficie explanada y desplazando el cerramiento, pero siempre dentro de la parcela que actualmente ocupa la ST Benejama.  
Control y protecciones:  
· Se instalarán dos nuevos armarios de control integrado, uno para cada una de las dos nuevas posiciones de línea, situados en el edificio de control donde se encuentra el sistema de control integrado existente.  
Presupuesto: Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos de euros (574.648,86 €)  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Conforme el Titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos técnicos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto aprobado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de cuatro meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal, para proceder de acuerdo a los efectos de esta autorización administrativa y aprobación de proyecto. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando la documentación justificativa de la demora y del nuevo plazo previsto que solicite.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de   
Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ampliació ST Beneixama 400/220/132/66 kV .Terme municipal de Beneixama, província Alacant.  
(Instal·lacions de distribució)  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
Anexo I  
  
Relación de Bienes y Derechos Afectados del proyecto: Ampliación ST Benejama 400/220/132/66 kV .Término municipal de Beneixama, provincia Alicante.  
(instalaciones de distribución)  
  
dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de las instalaciones eléctricas de distribución autorizadas en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del Anexo I, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 18 julio de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML