Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9915, del 14-08-2024 (2024/7821)

RESOLUCIÓN de 25 de juny de 2024, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'atorga a Grupotec SPV 20, SL, autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i aprovació del pla de desmantellament i restauració de l'entorn per a la central fotovoltaica “PSF Villasol” a Villena, de potència instal·lada 44,215 MW, inclosa la infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu constituïda per tres línies subterrànies de 30 kV fins a la subestació col·lectora “SET Valle 30/132 kV”. [Exp. ATALFE/2020/26].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9915

Data del DOGV
:   14-08-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2024/7821

CVE
:   DOGV-V-2024-7821

Data del document
:   25-06-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

*Antecedents*

Sol·licitud

GRUPOTEC SPV 20 SL, va presentar una instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana el 19/10/2020, amb el número de registre GVRTE/2020/1535975, en la qual va sol·licitar l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, l’autorització administrativa prèvia, l’autorització administrativa de construcció, així com l’avaluació d’impacte ambiental ordinària, i l’aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l’entorn afectat, relatius a una central de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, denominada PSF VILLASOL, d’una potència nominal de 37 MWn i d’una potència dels mòduls fotovoltaics de 44,99 MWp, que se situarà en el terme municipal de Villena (Alacant), que abasta la infraestructura d’evacuació exclusiva d’esta fins a la subestació transformadora SET col·lectora Valle 132/30 kV.

D’acord amb les característiques i la ubicació de la instal·lació que s’ha sol·licitat, està sotmesa al procediment integrat d’autorització de centrals fotovoltaiques que s’han d’emplaçar sobre sòl no urbanitzable que establix el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (d’ara en avant, Decret llei 14/2020). Per a esta tramitació s’incoa, per part del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant (d’ara en avant, STIEMA) l’expedient ATALFE/2020/26.

Hi consta el pagament de la taxa que correspon al pressupost del projecte de la instal·lació objecte d’esta resolució.

El 22/12/2020, en vista de la documentació presentada, l’STIEMA acorda l’admissió a tràmit de la sol·licitud d’autorització per instal·lar la producció d’energia elèctrica d’una potència instal·lada de 44.990 kW, segons la definició vigent en eixe moment, promoguda per GRUPOTEC SPV 20, SL, que se situarà en el municipi de Villena, província d’Alacant, únicament als efectes del que s’estipula en l’article 1.1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

INFORMACIÓ PÚBLICA

La sol·licitud d’autorització administrativa de la instal·lació, juntament amb la documentació que s’ha presentat, han sigut objecte d’informació pública durant el termini de trenta (30) dies, als efectes previstos en l’article 23 del Decret llei 14/2020; en l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, així com en els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental, en els mitjans següents:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/punto.gif)     El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de data 01/12/2021, (DOGV núm. 9227, pàg. 49.824).

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     El *Butlletí Oficial de la Província d’Alacant*  del 19/11/2021, (BOP núm. 221, pàg. 11.230).

L’STIEMA, en virtut de l’article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l’Ajuntament de Villena la instància d’exposició en el tauler d’anuncis de la sol·licitud d’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, d’autorització administrativa prèvia i d’autorització administrativa de construcció, en el qual requeria que se li remetera la diligència acreditativa de l’exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l’expedient. L’anunci s’ha publicat en el tauler d’anuncis i edictes de l’Ajuntament de Villena (Alacant) des del 25/01/2022 fins al 07/03/2022.

Així mateix, s’ha posat la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web

[https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica](https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica)  (en valencià) i

[https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica](https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica)  (en castellà).

La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Projecte d’execució de planta solar fotovoltaica Villasol.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Estudi d’impacte ambiental.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Estudi d’integració paisatgística.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Pla de desmantellament i restitució del terreny i l’entorn afectat.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Separates dirigides a:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Ajuntament de Villena,

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     DG de Cultura i Patrimoni,

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     CHX,

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     DG de Medi natural i Avaluació Ambiental,

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Diputació d’Alacant, i

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

AL·LEGACIONS

D’acord amb la documentació que obra en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública es van presentar les al·legacions següents, els fonaments de les quals s’indiquen de manera resumida a continuació:

1. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA ENCINA.

L’Associació al·lega que, en representació de tots els veïns d’esta pedania, “s’oposa rotundament a la instal·lació massiva de projectes solars, com el que ens referim en este moment, el de la PSF VILLASOL de 37 MW. EXP. ATALFE/2020/26, en el terme de Villena, un projecte que afecta negativament el nostre entorn”.

El promotor indica que la pedania La Encina es troba a una distància de més de 20 quilòmetres del projecte que es planteja, per la qual cosa els efectes d’este sobre esta són inexistents.

L’Associació no concreta quins incompliments imputa ni en prova cap, per la qual cosa és procedent desestimar esta l’al·legació per l’absència de contingut.

2. ASSOCIACIÓ SALVATIERRA.

La interessada formulava diferents al·legacions al projecte en relació amb les afeccions mediambientals i paisatgístiques, que es van traslladar a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental.

El 24/02/2023 l’òrgan ambiental esmentat va formular una declaració d’impacte ambiental en la qual s’arreplega l’al·legació que es va presentar, i s’establia un condicionat amb mesures preventives, correctores i compensatòries dels efectes adversos sobre el medi ambient. Igualment, es disposa d’un informe favorable del Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge.

3. AJUNTAMENT DE VILLENA.

El 05/01/2023 té entrada una comunicació de l’Alcaldia de Villena sobre el que entén és un possible fraccionament dels projectes PSF Frutasol, PSF Villasol i PSF Atalaya Solar, que es justifica sobre la base que els tres projectes tenen la mateixa empresa matriu, el mateix domicili fiscal i les dos últimes compartixen parcel·la cadastral.

Una vegada consultat el promotor, este respon justificant que els tres projectes disposen d’equips independents per a generar energia elèctrica, amb punts d’accés i connexió propis. A més, el projecte de la PSF Atalaya Solar el va tramitar i desenvolupar, inicialment, un tercer, i el va adquirir el promotor actual amb posterioritat. Argumenta també que, sobre la base de la normativa del sector actual, no hi ha cap benefici retributiu en la fragmentació de projectes.

Sobre la base del que s’ha exposat, l’STIEMA, respon a l’Ajuntament indicant que:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Els tres projectes disposen de declaració d’impacte ambiental, en les quals s’han valorat, entre altres documents, els estudis d’impacte ambiental que van presentar els promotors, en els quals s’inclou un estudi de sinergies amb altres plantes fotovoltaiques dins de la zona d’actuació.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Els tres projectes disposen de permisos d’accés i connexió diferents, els quals va concedir el gestor de la xarxa.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Les persones jurídiques dels tres expedients no són les mateixes, ja que PSF Atalaya Solar la promou Iniciativa y Desarrollo Energético Planta 4, SL, mentres que PSF Frutasol la promou Grupotec SPV 4, SL, i PSF Villasol, Grupotec SPV 20, SL.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     La infraestructura d’evacuació la compartixen els tres promotors juntament amb altres, la tramitació de la qual és competència estatal o autonòmica. Este fet és conforme amb el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, que arreplega, en l’article 8.3.*g*, com a criteri general de localització, compartir les infraestructures d’evacuació quan resulte possible tècnicament i econòmicament, i és el cas.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, entén que la tramitació dels expedients esmentats no constituïx un cas de fragmentació de projectes.

Sobre la base del que s’ha exposat, les al·legacions que s’han presentat s’han de considerar valorades adequadament per part dels òrgans administratius.

CONDICIONATS AFECTATS

D’acord amb el procediment reglamentàriament que s’establix, amb la finalitat que, en el termini de trenta (30) dies, presentaren la conformitat o l’oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si fora el cas, els condicionats tècnics oportuns al projecte de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general, els béns del qual o els drets seu càrrec, esta poguera afectar, i es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla (es relacionen solament els que fan referència a la central fotovoltaica i a la infraestructura d’evacuació exclusiva):

1. AJUNTAMENT DE VILLENA

Hi consta un informe amb referència 2022/14K del departament d’arqueologia del museu de Villena, del 03/01/2022, en el qual es conclou que, per a la preservació del llegat que està vinculat a les pràctiques agrícoles del terme municipal de Villena, es considera necessària la neteja i la documentació dels elements que s’esmenten en l’informe d’impacte ambiental (séquies, canalitzacions d’aigua, basses, magatzems, casetes de ferramentes i construccions domèstiques) que es vegen afectats per les obres de construcció de la planta solar fotovoltaica Villasol.

GRUPOTEC SPV 20, SL va presentar un escrit, el 07/02/2021, en què respon que es tindrà en compte la recomanació duta a terme per a executar la instal·lació, i en cas de resolució definitiva de l’organisme competent en la matèria que incloga les actuacions referides, es procedirà en conseqüència.

2. CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER

Es va rebre l’informe de la confederació hidrogràfica del Xúquer (CHX), el 02/02/2022, en el qual indica les faltes en la separata que va presentar el promotor, en el qual s’esmenten els factors que cal tindre en compte, que són els següents:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Sol·licitar l’autorització corresponent per a ocupar la zona de policia de llits.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Aplicar l’article 127 del Reglament del domini públic hidràulic en els encreuaments de les línies elèctriques amb els llits.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Executar els encreuaments subterranis de llit públic a una profunditat mínima d’un metre.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Obtindre prèviament l’autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer abans de dur a terme qualsevol actuació en un llit públic o en la zona de policia d’este.

GRUPOTEC SPV 20, SL va presentar un escrit de conformitat el 28/02/2022 amb les condicions a complir de l’informe que va emetre la CHX.

3. DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL I D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

Informe de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de 04/05/2022, conjunt per a les centrals fotovoltaiques Villasol, Atalaya Solar i Sax I, en el qual indiquen els aspectes que cal tindre en compte, que són els següents:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Mantindre les infraestructures dels bancals.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Adaptar els seguidors als desnivells del terreny per tal d’evitar els moviments de terres

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     El clavament al terreny dels seguidors s’haurà de fer de manera directa per a evitar fer fonamentacions sempre que el tipus de geologia que hi ha ho permeta.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Dur a terme un informe mitjançant un perit enginyer forestal independent de l’empresa dels individus arboris i adoptar les mesures protectores en conseqüència.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Informar els titulars dels vedats de caça A-10034 (BOCON) i A-10032 (LLOMA DE LAS CARBONERAS) del canvi d’ús del sòl i de l’activitat que es desenvoluparà.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Adoptar les mesures de control que determina l’Orde de l’11 de juny de 2009, de les directrius extraordinàries per a l’aprofitament, la gestió i el control del conill de muntanya. Evitar les mesures que proposen els promotors de fer clapers per a conills.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Es recomana que, en la proximitat dels clapers per als rèptils, s’instal·len abeuradors de dimensions xicotetes o punts d’aigua.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Fer un clos perimetral segons el que establix el Decret 178/2005, de 18 de novembre, amb mesures anticol·lisió. Es revisaran de manera quotidiana i es reposaran les que hagen caigut.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Excloure l’ús d’herbicides i la plantació, la sembra o la dispersió d’espècies exòtiques.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Mantindre una capa herbàcia en tota la superfície de les instal·lacions i sembrar varietats de cereal, la qual cosa permet completar el cicle reproductiu del sebel·lí, mantindre l’estructura edàfica i la presència d’insectes pol·linitzadors.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Dur a terme un estudi dels efectes de les escorrenties per a evitar les erosions del terreny. És convenient fer una canalització que arreplegue estes aigües i les deposite d’una manera més dispersa, o bé les acumule o les redirigisca per a utilitzar-les posteriorment.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Dur a terme la barrera d’integració paisatgística amb diferents espècies autòctones en forma de bosquet.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Per a reparar les pèrdues en la qualitat de l’hàbitat de les aus, s’han de mantindre els cultius que hi ha en les zones sense panells solars. Adquirir o arrendar parcel·les de cultiu, tant fora com dins dels espais de les ZEPA, amb la intenció de mantindre els cultius de cereals, que permeten el desenvolupament de les postes d’avifauna. Esta esmena d’afeccions es faria en una proporció, d’almenys, el 25 % de la superfície afectada.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Instal·lar caixes niu per a espècies rapaces en una proporció d’una per cada 5 hectàrees.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Agrupar les plaques en zones que no superen les 10 hectàrees i deixar corredors de vegetació entre estes.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     El pla de vigilància ambiental ha d’incloure el seguiment d’aus, que s’enviarà anualment al Servei de Vida Silvestre.

> GRUPOTEC SPV 20, SL, el 27/05/2022, es mostra conforme amb açò.

4. DIPUTACIÓ D’ALACANT. CARRETERES

L’informe condicionat favorable, de 25/01/2024, observa que no hi ha afeccions sobre la via CV-813, de Villena a Portichuelo LP, Múrcia. No obstant això, s’ha de presentar la documentació tècnica que definisca l’únic accés a la planta, que se situa en el marge esquerre del PK 10 + 000 i la sol·licitud expressa d’autorització davant d’eixa diputació provincial per a poder fer les obres. La pavimentació i l’adequació d’este accés i la clausura de la resta s’ha de fer a l’inici dels treballs generals de la planta.

El promotor aporta la declaració responsable el 29/01/2024, en la qual indica que este informe favorable l’ha sol·licitat esta administració, mitjançant la presentació d’un document tècnic/separata, el contingut del qual s’ajusta literalment, en la part afectada, al projecte, així com que es declara la conformitat amb el condicionat que s’establix.

Dels organismes notificats no s’ha rebut cap contestació d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. Una vegada transcorregut el termini sense que hi haja una resposta, d’acord amb la legislació aplicable, s’ha d’entendre que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

AVALUACIÓ AMBIENTAL

Hi consta que s’ha formulat la declaració d’impacte ambiental favorable del projecte de planta solar fotovoltaica Villasol 44,99 MWp, en el terme municipal de Villena (Alacant), mitjançant la Resolució, de 24/02/2023, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, (exp. 174/2022-AIA), amb eficàcia retroactiva a data 16/01/2023, publicada en el DOGV de 08/05/2023 (Núm. 9590, pàg. 28444). Els condicionats que arreplega esta, d’acord amb la legislació d’avaluació ambiental, s’incorporen en el punt SEGON, relatiu a l’autorització administrativa prèvia, de la part dispositiva d’esta resolució.

IMPLANTACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE

Hi consta l’informe de compatibilitat urbanística municipal relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament i les ordenances municipals que va emetre l’Ajuntament de Villena el 29/07/2020, en els termes que preveu l’article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana, respecte a les parcel·les en les quals se situaran els grups generadors d’energia elèctrica.

Hi consten, en l’expedient, els informes favorables del Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge (SIVP), de 13/02/2023, i del Servei de Gestió Territorial (SGT), d’11/01/2023, respectivament, els quals depenen de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge. Els condicionats que estos arrepleguen els ha acceptat l’entitat promotora i s’incorporen en el punt PRIMER de la part dispositiva d’esta resolució.

ADAPTACIÓ ALS CONDICIONANTS I A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL

A causa dels condicionants que indiquen els diferents organismes, la part promotora va presentar els projectes refosos:

PROJECTE TÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA VILLASOL AMB CAPACITAT DE PRODUCCIÓ DE 37 MWn (desembre/2023),

PROJECTE TÈCNIC CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I XARXA INTERNA DE MITJANA TENSIÓ PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA VILLASOL AMB CAPACITAT DE PRODUCCIÓ DE 37 MWn (desembre/2023) i

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA VILLASOL ANNEX: MESURES AMBIENTALS, PAISATGÍSTIQUES I TERRITORIALS (gener/2024) (amb la declaració responsable de la persona tècnica projectista amb data 02/01/2024), en el qual, segons manifesta, s’han inclòs tots els condicionants que es deriven del conjunt d’informes rebuts. Les modificacions principals consistixen a:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Mantindre els bancals i els murs de contenció.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Col·locar les plaques anticol·lisió en les tanques perimetrals.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Plantar espècies arbòries autòctones.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Mantindre una coberta vegetal en tota la planta.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Generar illes de panells solars no superiors a 10 ha amb corredors de connexió.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Crear zones de transició.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Separar el tancat deixant una banda de 50 metres de les zones forestals contigües.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Respectar la rambla d’escolament que es genere en el límit amb les parcel·les 7,10, 11 i 23.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Preservar un margalló que se situa entre la subparcel·la cadastral h i la parcel·la 24.

Una vegada s’ha revisat, no s’observen modificacions que, d’acord amb l’article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, s’hagen de considerar substancials. Per tant, d’acord amb l’article 23.5 del Decret llei 14/2020, no ha sigut necessari sotmetre de nou al tràmit d’informació pública estos canvis, ja que compta també amb la cessió del dret corresponent de les persones propietàries afectades per estos, si és el cas.

EVACUACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA

L’evacuació exclusiva del projecte PSF VILLASOL inclosa en l’abast d’esta resolució es durà a terme mitjançant tres línies subterrànies de 18/30 kV, des dels centres de transformació de la planta fins a la subestació col·lectora SET Valle 132/30 kV i exclourà, expressament, esta subestació que forma part de la infraestructura d’evacuació compartida i es tramita en altres procediments.

Constituïxen les instal·lacions de la infraestructura comuna o compartida amb altres projectes de centrals fotovoltaiques, fins a arribar a la xarxa de transport on es connectarà el projecte PSF VILLASOL, sense estar-ne cap inclosa en les autoritzacions que comprén esta resolució, les següents:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     L’esmentada subestació col·lectora SET Valle 132/30 kV, compartida amb els projectes de centrals fotovoltaiques en tramitació següents:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     FV Salinas (exp. PFot-256), competència de l’Administració general de l’Estat.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     FV Solar Fotovoltaica Villena (exp. PFot-291), competència de l’Administració general de l’Estat.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     FV Frutasol (exp. ATALFE/2020/22), competència de la Generalitat Valenciana.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     FV SAX I (exp. ATALFE/2020/68), competència de la Generalitat Valenciana.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     FV Atalaya Solar (exp. ATALFE/2020/27), competència de la Generalitat Valenciana.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     La línia aerosubterrània de 132 kV que, partint de la subestació col·lectora SET Valle 132/30 kV, passarà pel parc de 132 kV de la subestació col·lectora SE Atalaya (a la qual es connecta el projecte FV La Atalaya (exp. PFot-242), competència de l’Administració general de l’Estat), continuant de manera subterrània primer i, després, aèria en esta tensió de 132 kV, fins a la subestació col·lectora SET Sax 30/132/400 kV, a la qual també arribaran dos projectes nous de centrals fotovoltaiques:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     FV Argos (exp. PFot-258), competència de l’Administració general de l’Estat.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     FV Fotovoltaica Prados (exp. ATALFE/2020/80), competència de la Generalitat Valenciana. Este projecte s’ha desestimat per resolució, amb data 29/12/2022.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     La línia aèria, de 400 kV, que unix el parc de 400 kV de la subestació col·lectora SET Sax 30/132/400 kV amb la subestació ST Sax 400 kV, propietat de REE.

Estes estan representades gràficament en l’annex II d’esta resolució.

Esta infraestructura d’evacuació compartida disposa de les autoritzacions administratives següents, mitjançant les resolucions subseqüents:

1. Resolució, de 17/04/2023, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’atorga a Sistemas Fotovoltaico de Levante, SAU, l’autorització administrativa prèvia per a la instal·lació fotovoltaica FV Salinas, de 137,94 MW de potència instal·lada, i les seues infraestructures d’evacuació a Villena, Alacant (PFot-256), incloent-hi la subestació elèctrica Valle 30/132 kV i la línia aerosubterrània a 132 kV SET Valle 30/132 kV – SET Col·lectora Sax 30/132/400 kV (BOE núm. 101, de 28 d’abril de 2023).

2. Resolució, de 24/04/2024, de la Direcció General de Política Energètica i Mines per la qual s’atorga a Sistemas Fotovoltaico de Levante, SAU, l’autorització administrativa de construcció per a la instal·lació fotovoltaica FV Salinas, de 137,55 MW de potència instal·lada, i la seua infraestructura d’evacuació, en el terme municipal de Villena, a la província d’Alacant. (PFot-256). Incloent-hi la subestació elèctrica Valle 30/132 kV i la línia aerosubterrània a 132 kV SET Valle 30/132 kV – SET Col·lectora Sax 30/132/400 kV.

3. Resolució, de 14/04/2023, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, atorgada a Argos Desarrollo Empresarial, SLU (PFot-258), d’autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, per a la instal·lació FV Argos, de 84 MW de potència instal·lada, i la seua infraestructura d’evacuació, a Salinas i Villena (Alacant), i es declara, en concret, la utilitat pública de la línia subterrània a 30 kV. Esta inclou la subestació col·lectora Sax 30/132/400 kV i la línia aèria a 400 kV per a evacuació d’energia elèctrica SET Colectora Sax – SET Sax 400 kV REE (BOE núm. 99, de 26 d’abril de 2023).

En estes autoritzacions consta l’acord vinculant per a les parts en relació amb l’ús compartit de les infraestructures d’evacuació, al qual es referix l’article 123.2 del Reial decret 1955/2000.

Consta en l’expedient la justificació dels criteris energètics que s’establix en l’article 11 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, per a les infraestructures d’evacuació de la central fotovoltaica fins a la connexió amb la xarxa de transport o distribució.

Hi consten dos garanties econòmiques inicials, números 462019V262 i 462019V263, per a la tramitació de la sol·licitud d’accés a la xarxa de transport, depositada per GRUPOTEC SPV 20, SL, el 15/03/2019, davant de l’Agència Tributària Valenciana, per a una instal·lació de producció denominada PSF Villasol de tecnologia fotovoltaica / B.1.1 que se situarà en el terme municipal de Villena i de 50 MW instal·lats, per imports d’un milió d’euros cada una (1.000.000 €) que corresponen a una quantia equivalent a 40 €/kW instal·lats en virtut de l’article 59 bis del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.

El promotor disposa de permís d’accés que li ha atorgat l’empresa transportista el 24/06/2019 (codi de procés RCR\_989\_19. Ref.: DDS.DAR.19\_3686), relatiu a la sol·licitud de la instal·lació FV VILLASOL, amb una potència d’accés concedida de 44,99 MW/37 MWn  en la ST Sax 400 kV.

El promotor disposa del permís de connexió que li ha concedit l’empresa transportista, el 22/07/2020 (codi de procés RCR\_989\_19. Ref.: DDS.DAR.20\_2943), relatiu a la sol·licitud de connexió realitzada per COBRA CONCESIONES, SL, en qualitat d’interlocutor únic de nuc (IUN), informe de compliment de condicions tècniques per a la connexió (ICCTC) i informe de verificació de les condicions tècniques de connexió (IVCTC), relatius a la sol·licitud de connexió de les instal·lacions FV Salinas, FV Solar Salinas, FV CSF La Atalaya, FV PSF Sax I, FV Argos, FV Fotovoltaica Prados, FV Frutasol, FV Villasol i FV Atalaya Solar a l’ST Sax 400 kV.

Consta comunicació de REE, amb data 24/11/2021 (ref.: DDS.DAR.21\_1639), favorable a l’actualització dels permisos d’accés i connexió, pel canvi en la potència instal·lada, la solució de connexió i la ubicació de les instal·lacions.

A la vista del contingut i els pronunciaments d’estos permisos, ha de considerar-se que les instal·lacions no generaran incidències negatives en el sistema elèctric.

El 31/03/2023 l’REE comunica al promotor la caducitat automàtica dels permisos d’accés i connexió a la xarxa de transport de la central per incompliment de la fita administrativa 2 del Reial decret llei 23/2020, malgrat disposar d’una declaració d’impacte ambiental amb efectes de data anterior al venciment de la fita esmentada. Per este motiu, el promotor va plantejar un conflicte d’accés davant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que va emetre una resolució (exp.: CFT/DE/139/23) en la qual feia la mateixa estimació i deixava sense efecte les declaracions de caducitat esmentades, per tant, els permisos d’accés i connexió de la central fotovoltaica PSF VILLASOL estan en vigor.

Com que la potència instal·lada (44,99 MW) és superior a la capacitat d’accés atorgada (37 MW), segons s’indica en la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, la instal·lació haurà de disposar d’un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació que la integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d’accés que se li ha concedit.

ACREDITACIONS PRÈVIES A LA RESOLUCIÓ

L’agent promotor acredita els aspectes següents, d’acord amb el que establix l’article 30.1 del Decret llei 14/2020, prèviament a la resolució del procediment:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte, així com la disponibilitat efectiva dels recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d’execució que s’ha sol·licitat.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Disposar dels terrenys on s’implantarà la instal·lació, mitjançant acords amb els titulars particulars de les parcel·les en les quals s’implantarà la instal·lació.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     Disposar dels permisos d’accés i connexió per a la instal·lació que s’han indicat anteriorment.

Consta en l’expedient una proposta inicial de resolució del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant, l’òrgan encarregat de la instrucció de l’expedient, així com proposta definitiva conjunta del Servici d’Energies Renovables, Eficiència Energètica i Instal·lacions Radioactives i de la Subdirecció General d’Energia i Mines, qui l’ha elevat a este centre directiu.

*Fonaments de dret*

COMPETÈNCIA AUTONÒMICA I ÒRGAN D’ESTA QUE HA DE RESOLDRE LA SOL·LICITUD

La instrucció i la resolució d’este procediment administratiu corresponen a la Generalitat Valenciana, ja que la instal·lació elèctrica objecte d’este es troba íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana i no s’enquadra en les que preveu l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

D’acord amb el que es disposa en l’article 4.1.*a*  i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en concordança amb el Decret 226/2023, de 19 de desembre de 2023, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, desenvolupat en l’Orde 3/2024, de 16 d’abril, de la Conselleria esmentada, correspon a esta direcció general la resolució d’este procediment.

SOBRE LA NECESSITAT D’AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES DEL SECTOR ELÈCTRIC

D’acord amb l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 7 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció.

SOBRE LA NECESSITAT DE PRONUNCIAMENT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

De conformitat amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d’impacte ambiental, la instal·lació objecte d’este procediment constituïx un projecte sotmés a avaluació d’impacte ambiental ordinària (annex I, apartat *j*, Instal·lacions per a la producció d’energia elèctrica a partir de l’energia solar destinada a vendre a la xarxa, que no se situen en cobertes o teulades d’edificis existents i que ocupen més de 100 ha de superfície).

SOBRE LA NECESSITAT D’INFORME FAVORABLE EN MATÈRIA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL, PAISATGE I URBANISME

Segons el que indica l’article 25 del Decret llei 14/2020, l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant i haurà de ser favorable a l’efecte de poder atorgar l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supòsits en els quals l’autorització esmentada no es requerisca d’acord amb la legislació d’ordenació del territori, urbanística i del paisatge.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC APLICABLE A ESTA SOL·LICITUD

Com que es tracta d’una central fotovoltaica que s’implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que establix l’article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, és aplicable el procediment que establix el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.

SOBRE L’ABAST MATERIAL, EL CONTINGUT I ELS REQUISITS SECTORIALS DE LES AUTORITZACIONS SUBSTANTIVES ELÈCTRIQUES

A més, d’acord amb l’article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d’energia elèctrica.

D’acord amb l’article 123.2 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, en el cas de línies que complisquen funcions d’evacuació d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, en cap cas podrà atorgar-se l’autorització administrativa prèvia de les infraestructures d’evacuació d’una instal·lació de generació sense l’aportació prèvia d’un document, subscrit per tots els titulars d’instal·lacions amb permisos d’accés i de connexió atorgats en la posició de línia d’arribada a la subestació de la xarxa de transport o distribució, segons siga procedent en cada cas, que acredite l’existència d’un acord vinculant per a les parts en relació amb l’ús compartit de les infraestructures d’evacuació. A este efecte, el document esmentat es podrà aportar en el moment de dur a terme la sol·licitud a la qual es referix l’apartat anterior o en qualsevol moment del procediment d’obtenció de l’autorització administrativa prèvia.

D’acord amb l’article 53.1.*a*  de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l’autorització administrativa d’instal·lacions de generació no es pot atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d’accés i de connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.

A més, este article disposa que les autoritzacions administratives d’instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d’accés que figure en el permís d’accés. En este sentit, la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, establix que les instal·lacions de generació d’electricitat amb una potència total instal·lada que supere la capacitat d’accés atorgada en el permís d’accés d’estes han de disposar d’un sistema de control coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d’emmagatzematge que les integren, que impedisca que la potència activa que puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d’accés.

D’acord amb la redacció vigent de l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada serà la inferior d’entre les dos següents:

a. La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

b. La potència màxima de l’inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.

Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que, una vegada es comencen a tramitar, encara no hagen obtingut l’autorització d’explotació definitiva, segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia s’ha de justificar la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

SOBRE LA REGULACIÓ APLICABLE EN MATÈRIA DE SEGURETAT I QUALITAT INDUSTRIALS

D’acord amb l’art. 53.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions de producció d’energia elèctrica s’han d’ajustar a les normes tècniques de seguretat i qualitat industrials corresponents, d’acord amb el que es preveu en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i la resta de normativa que hi resulte aplicable.

Com que esta sol·licitud es referix a una instal·lació elèctrica fotovoltaica que genera en baixa tensió i injecta a la xarxa elèctrica en alta tensió, són aplicables els reglaments de seguretat industrial següents:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     El Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     El Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les ITC-RAT 01 a 23.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     El Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     La resta de disposicions tècniques aplicables.

SOBRE ELS REQUISITS SUBJECTIUS QUE HA D’ACREDITAR LA PERSONA SOL·LICITANT

D’acord amb el que disposen l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, les persones sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica han d’acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a dur a terme cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l’exempció d’acreditació d’estes capacitats que, potestativament, puga atorgar l’Administració per als qui estiguen exercint l’activitat.

SOBRE L’OBLIGACIÓ I LES GARANTIES DE DESMANTELLAMENT I RESTAURACIÓ DE LA CENTRAL EN FINALITZAR L’ACTIVITAT

Segons el que establix el capítol III del títol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i l’entorn en finalitzar l’activitat, i ha de constituir una garantia econòmica a favor de l’òrgan competent en matèria d’energia per a autoritzar la instal·lació, l’import de la qual serà la capitalització del pressupost de desmantellament de la central fotovoltaica i de restauració del terreny i l’entorn afectat al tipus d’interés legal dels diners, considerant una vida útil de la instal·lació de 30 anys. En cap cas este import serà inferior al 5 % del pressupost d’execució material del projecte tècnic. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

En consideració de tot això, una vegada complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris que s’establixen en la legislació vigent aplicable i, en concret, d’acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, i en la resta de les disposicions d’aplicació general i particular en esta resolució, la Direcció General d’Energia i Mines, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes,

RESOL

*Primer*

Autorització d’implantació en sòl no urbanitzable del projecte de central fotovoltaica VILLASOL per a dur a terme l’activitat de producció d’energia elèctrica.

Atorgar l’autorització d’implantació de la central fotovoltaica FV VILLASOL en sòl no urbanitzable, a GRUPOTEC SPV 20, SL, perquè desenvolupe l’activitat de producció d’energia elèctrica, en les parcel·les següents:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipi: Villena | Polígon: 36 | Parcel·la: 32 |
| Àrea de la superfície ocupada (m2) | 1.208.000 | |
| Àrea de la superfície tancada (m2) | 565.200 | |

  

Una vegada sotmesa a les condicions següents:

Direcció Territorial de Política Territorial i Paisatge. Gestió Territorial.

1. Es mantindran les condicions d’infiltració amb els canvis de pendents, per a la qual cosa es disposarà d’una estratificació en forma de taules del terreny (nivells de topografia) entre zones de plaques solars i zones de pas, que es faran en sentit transversal al pendent, disminuiran l’escolament i augmentaran la infiltració. És a dir, la disposició de les plaques solars haurà d’acompanyar les corbes de nivell.

2. S’han de plantar i conservar zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la infiltració amb la disminució dels escolaments.

3. Es duran a terme faenes del sòl que en mantinguen la textura esponjosa perquè es facilite la infiltració o, si és el cas, faenes agrícoles com a activitats complementàries.

4. El tancament perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable al flux.

Direcció General de Política Territorial i Paisatge. Infraestructura Verda i Paisatge:

1. S’ha conformat una zona de transició en l’àrea sud de la instal·lació en la qual, principalment, es mantindran els cultius preexistents (s’introduiran noves plantacions en un tram reduït), d’acord amb el que s’indica en l’informe previ d’este servici. Es considera admissible l’àrea que es proposa per a configurar la zona de transició, no obstant això, les noves zones de cultiu que s’introduïsquen hauran de seguir un patró de plantació similar a l’entorn.

2. Pel que fa a la mesura que fa referència al tancament de la instal·lació, el promotor exposa determinats aspectes a fi de mantindre el tancament actual. En este sentit, aporta una justificació respecte a la carretera CV-813, que no té relació amb el tancat nord de la PF Villena Solar; al seu torn, en este mateix tancat (que dividirà la parcel·la cadastral per a PF Atalaya Solar i PF Villena Solar), s’ha de seguir el límit d’abancalament en lloc de travessar-lo en diagonal sense cap relació amb el patró paisatgístic. D’altra banda, es considera admissible el traçat de la tanca en el límit amb el Barranco del Baretal (que, al seu torn, manté la distància amb línia elèctrica aèria que hi ha). Finalment, no s’ha atés la necessitat de la reculada del tancament respecte al perímetre sud (zona de transició amb terreny forestal), per la qual cosa, el tancat s’haurà de recular i no conformarà el tancat entre la zona de transició i el terreny forestal (deixant lliure d’instal·lacions la zona de transició que garantisca una connectivitat correcta al costat de la zona del peu de mont).

3. S’han incrementat les zones de conservació de cultiu tal com s’indicava en l’informe anterior. No obstant això, esta condició s’ha complit parcialment, en ocupar les zones del límit exterior oest instal·lacions solars. Estes zones hauran de mantindre l’ús agrari, de manera que es conformarà, així, un espai de transició entre esta i la instal·lació fotovoltaica proposada a l’oest de Villena Solar.

4. S’hi aporta l’esmena sobre el manteniment de bancals (respectant els terraplens i les divisòries de les subparcel·les). Esta mesura ha de mantindre els murs de construcció tipus pedra seca i mantindre la morfologia que els conformen.

5. Es considera admissible l’esmena respecte a les MIP relacionades amb els elements auxiliars de la instal·lació. Estes s’hauran d’executar amb acabats de color similar a l’entorn.

6. S’indica que no serà necessària cap il·luminació en la instal·lació.

7. Finalment, no s’especifica cap consideració respecte als vials interiors nous que es proposen amb acabat de grava. Únicament en el document d’esmena del pla de desmantellament s’indica que es retirarà la grava durant el desmantellament del parc solar. Cal indicar que esta grava s’ha de retirar quan finalitze la construcció de les instal·lacions auxiliars i no durant el desmantellament de la planta, de manera que durant l’etapa de funcionament, els acabats han de ser concordes amb l’entorn, tal com s’indicava en l’informe anterior d’este servici. Esta indicació s’ha de considerar una MIP addicional a executar.

Vist el que s’indica anteriorment, s’hauran d’executar les MIP següents, que són complementàries a les que s’arrepleguen en la documentació ja presentada:

• S’haurà d’ajustar el tancament d’acord amb el que indica el punt 2.

• S’hauran de conservar les zones agrícoles d’acord amb el punt 3.

• Els terraplens i les divisòries de les subparcel·les es mantindran en cas que es corresponguen amb murs de construcció de tipus pedra seca. En tot cas, la morfologia que els conformen no s’ha d’eliminar.

• Els vials interiors no tindran un acabat de grava durant el funcionament de la planta. L’acabat d’estos haurà de ser amb acabat de llast o, en tot cas, en tons i d’un material similar a l’entorn, segons el que indica el punt 7.

El període de vigència d’esta autorització d’implantació serà de 30 anys, sense perjuí de les possibles pròrrogues que s’atorguen, amb sol·licitud prèvia per la titular amb anterioritat al final del termini esmentat, i que estiguen plenament justificades.

La caducitat de l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable suposarà la caducitat de les autoritzacions energètiques concedides i l’obligació per part de la titular de desmantellar la instal·lació i de restaurar el terreny i l’entorn afectat.

De la mateixa manera, en cas que la instal·lació es tanque de manera definitiva, es produirà la caducitat de l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, la qual cosa s’especificarà en l’autorització del tancament.

En el plànol que consta en l’annex I es reflectix la zona delimitada pel tancament perquè l’ocupen els grups convertidors d’energia solar a electricitat, així com les coordenades geogràfiques que la definixen.

*Segon*

Autorització administrativa prèvia del projecte de central fotovoltaica VILLASOL, en la qual s’inclou la part de la infraestructura d’evacuació exclusiva d’esta.

Atorgar l’autorització administrativa prèviament a la mercantil GRUPOTEC SPV 20, SL, per a instal·lar una central fotovoltaica i part de la seua infraestructura d’evacuació exclusiva, la qual es detalla a continuació:

DADES GENERALS DE LA CENTRAL ELÈCTRICA AUTORITZADA I ACCÉS A LA XARXA D’ESTA

|  |  |
| --- | --- |
| Denominació | VILLASOL |
| Titular | GRUPOTEC SPV 20, SL |
| Tecnologia | Fotovoltaica |
| Termes municipals grups (PROVÍNCIA) | Villena (ALACANT) |
| Termes municipals evacuació fins al punt de connexió amb la xarxa (PROVÍNCIA) | Villena (ALACANT) |
| Potència nominal dels inversors (MWn) | 44,215 (0.185x239) |
| Potència pic dels mòduls fotovoltaics (MWp) | 44,99 (56,26 considerant-hi la bifacialitat) |
| Potència instal·lada (MW) (segons l’art. 3 del RD 413/2014) | 44,215 |
| Capacitat d’accés a la xarxa concedida (MW) | 37,00 |
| Necessitat de sistema de control coordinat de potència (segons la DA 1a de l’RD 1183/2020) | Sí, perquè és inferior la capacitat d’accés que se li concedix a la potència instal·lada. |
| Xarxa a la qual es connecta: | Transport |
| Punt de connexió /Titular de la xarxa | SE Sax 400 kV / REE |

  

EMPLAÇAMENT DE LA PART DE LA CENTRAL AMB TANCAT PERIMETRAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Villena | Polígon: 36 | Parcel·la: 32 |
| Nre. de zones | 1 | |
| Àrea de la superfície del tancat (m2) | 652.000 | |
| Àrea de la superfície ocupada per mòduls (m2) | 224.318,77 | |

  

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DINS DEL TANCAT

|  |  |
| --- | --- |
| CAMP GENERADOR | |
| Nre. de mòduls FV | 98.880 |
| Àrea unitària del mòdul (m2) | 2,27 |
| Potència unitària màxima (Wp) | 455 (569, per a un guany del 25 %, factor de bifacialitat 70 %) |
| Potència total mòduls (kWp) | 44.990,40 (56.262,72) |
| Tipus de cèl·lules | Silici monocristal·lí |
| Cares actives dels mòduls | Bifacial |
| Inclinació (°) | +60/-60é |
| Orientació | Nord-sud |
| Seguidor FV | Monofila 1V, a un eix en sentit est-oest. |
| Ancoratge de l’estructura al terreny | Clavat directe al terreny |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONNEXIÓ MÒDULS - INVERSORS | | |
|  | Tipus 1 | Tipus 2 |
| Strings | 3515 | 23 |
| Nre. mòduls/*string* | 28 | 20 |
| Cablejat | Mòduls: cable de coure d’aïllament XLPE i coberta de PVC de 4 mm2.  String – inversor: cable solar de coure H1Z2Z2-K | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| INVERSORS | |
| Nre. inversors | 239 |
| Potència de l’inversor (kVA) | 185 |
| Nre. *strings*/inversor | 15 (màx.) |
| CONNEXIÓ INVERSORS – CENTRE TRANSFORMACIÓ | |
| Núm. inversors per caixa de connexió | 15 (excepte la 2a caixa de l’inversor 7, que disposarà de 14) |
| Núm. de caixes de connexió per centre de transformació | 2 |
| Cablejat | Inversor-caixes de connexió-centre de transformació: cable d’alumini de 240mm2 |

  

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRES DE TRANSFORMACIÓ | | | | | | | | |
| Núm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Potència trafo(s) (MVA) ONAN | 4,63 | | | | | | | |
| Relació transform. (kV) | 0,80/30 | | | | | | | |
| Tipologia cel·les CT SF6 | 2L + 1P | 2L + 1P | 1L + 1P | 2L + 1P | 2L + 1P | 1L + 1P | 2L + 1P | 1L + 1P |

  

INFRAESTRUCTURA D’EVACUACIÓ D’ÚS EXCLUSIU FINS A

LA SUBESTACIÓ SE2-VALLE 30/132 kV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LÍNIES 30 KV | | |
| Villena | Polígon: 36 | Parcel·la: 32 |
| Tipologia línies | Subterrànies, per baix d’un tub corrugat d’HDPE amb un diàmetre de 200 mm. | |
| Nre. línies | 3 | |
| Nre. conductors per fase | 1 | |
| Origen | Cada una de les 3 agrupacions (des dels centres de transformació TX6, TX8 i TX3). | |
| Final | Subestació col·lectora Valle 132/30 kV | |
| Traçat i longitud (m) | Tram 1.1 (inici TX6, fi TX5): cable 3 x 1x 120 mm2  Al.  Tram 1.2 (inici TX5, fi TX4): cable 3 x 1 x 185 mm2  Al.  Tram 1.3 (inici TX4, fi ES): cable 3 x 1 x 300 mm2  Al.  L= 2.602 m  Tram 2.1 (inici TX8, fi TX7): cable 3 x 1 x 120 mm2  Al.  Tram 2.2 (inici TX7, fi ES): cable 3 x 1 x 240 mm2  Al.  L= 2.554 m  Tram 3.1 (inici TX3, fi TX2): cable 3 x 1 x 120 mm2  Al.  Tram 3.2 (inici TX2, fi TX1): cable 3 x 1 x 185 mm2  Al.  Tram 3.2 (inici TX1, fi ES): cable 3 x 1 x 300 mm2  Al.  L=2.434 m | |
| Tensions nominals cable (U0/Un) kV | 18/30kV | |
| Tipus de cable | RHZ1-OL-H | |

  

En l’annex I es reflectix la disposició dels mòduls fotovoltaics, així com la infraestructura d’evacuació exclusiva associada al projecte autoritzat.

En l’annex II es representa gràficament la infraestructura d’evacuació comuna o compartida amb altres projectes de centrals fotovoltaiques en tramitació davant d’esta comunitat autònoma o l’Administració general de l’Estat fins al punt de connexió en la posició de 400 kV de la subestació Sax titularitat d’REE.

Per a esta autorització es compliran les determinacions que es reflectixen en la declaració d’impacte ambiental, de 24/02/2023; en concret, les condicions del projecte i les mesures preventives, les correctores i les compensatòries dels efectes adversos sobre el medi ambient, que s’establixen en els termes següents:

1. El promotor haurà de complir totes les mesures preventives i correctores que preveu l’estudi d’impacte ambiental, el projecte tècnic i la resta de documentació que conste en l’expedient, i les acceptades després de la informació pública o incloses en la informació complementària, mentres no contradiguen el que establix esta resolució.

2. Es recorda el compliment de tota la legislació rellevant que siga aplicable i que afecte els elements del medi que arreplega esta resolució.

3. La viabilitat ambiental del projecte quedarà supeditada al que determine l’avaluació ambiental de l’expedient d’autorització que preveu la línia d’evacuació comuna.

4. En els termes que preveu l’article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, esta declaració d’impacte ambiental perdrà la vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s’ha començat l’execució del projecte en el termini de quatre anys. A este efecte, el promotor ha de notificar a l’òrgan ambiental el començament de les obres.

5. S’executaran les mesures d’integració paisatgístiques que s’han desenrotllat en l’estudi d’integració paisatgística, addendes al projecte i les altres addicionals que en esta matèria informe favorablement l’òrgan competent en ordenació del territori i el paisatge. Per a l’execució real i efectiva, estes mesures s’hauran d’incorporar al projecte d’execució en la memòria, els planatges i el pressupost, i les verificarà l’òrgan substantiu en fases posteriors de la tramitació, prèviament a l’autorització de l’explotació.

6. S’utilitzarà la superfície de sòl mínima possible. Només es retirarà o remourà el sòl en els casos imprescindibles i justificats, de manera que es mantindran en estos casos adequadament per a restaurar-los posteriorment. Es mantindrà una coberta vegetal baix dels panells i es farà el control de la vegetació per mitjans mecànics o pasturatge.

7. Atesa la proximitat amb la ZEPA Sierra de Salinas i la ZEPA Moratillas-Almela, se seguiran les indicacions que s’especifiquen en els informes que ha emés la Subdirecció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental. Abans del començament de les obres, es comprovarà que no hi ha nius o ventrades d’espècies protegides. En cas que hi haja, s’informarà els agents mediambientals perquè disposen les actuacions necessàries per a la millor conservació.

8. Si durant l’execució de les obres apareixen restes paleontològiques, arqueològiques o etnogràfiques, el promotor haurà de posar el fet en coneixement de la Conselleria de Cultura de manera immediata i adoptar les mesures pertinents per a protegir-les i conservar-les, d’acord amb el que es preveu en els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià.

9. Durant l’execució de l’obra s’habilitaran zones d’apilament de materials i emmagatzematge de maquinària impermeabilitzades degudament per a evitar les possibles fugides d’olis o combustibles, o els vessaments de qualsevol altre material contaminant. Els residus generats s’han de gestionar segons la normativa vigent i mitjançant un gestor autoritzat; s’han d’establir les zones d’arreplega de residus i no s’han d’apilar en zones amb pendents elevats o amb perillositat d’inundació.

10. Es respectarà la zona de flux preferent dels barrancs confrontants a la planta. Si és el cas, s’obtindrà abans de l’execució de l’obra l’autorització preceptiva de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a l’ocupació de les zones de policia d’este (d’acord amb l’article 9.d del Reglament del domini públic hidràulic).

11. S’executaran les mesures relacionades amb la disminució dels escolaments de les aigües superficials i el manteniment de la capacitat d’infiltració del sòl que es preveuen en la documentació que ha presentat el promotor i en els informes del Servici de Gestió Territorial. El tancament cinegètic haurà de ser permeable, de manera que no interrompa el règim fluvial dels llits circumdants.

12. Pel que fa a l’execució i l’explotació, es respectarà el que s’indica en el Decret 7/2004, de 23 de gener, sobre mesures de seguretat i prevenció en incendis forestals a observar en l’execució d’obres i treballs que es duen a terme en terrenys forestals o voltants.

13. L’ús d’aigua en la planta queda condicionat al fet que es dispose de subministrament per part d’una empresa autoritzada o la concessió de l’organisme de conca.

14. No es podran utilitzar fitosanitaris, zoosanitaris o altres productes químics que puguen contaminar o alterar les condicions del medi i provocar-ne danys. Tampoc s’utilitzarà en el procés de neteja dels mòduls fotovoltaics cap mena de sabó, dissolvent o substància que puga contaminar el sòl o l’aqüífer.

15. Una vegada finalitzada la vida útil de la instal·lació fotovoltaica, l’emissió de l’autorització administrativa del tancament definitiu de la central obligarà el promotor a desmantellar-la en els termes que es preveuen en el pla de desmantellament dissenyat.

16. Les accions que s’inclouen en el Programa de vigilància i seguiment ambiental s’han de documentar per a acreditar l’adopció i l’execució de les mesures preventives i correctores proposades i comprovar l’eficàcia que tenen. La documentació ha d’estar a la disposició de les autoritats competents.

17. Es durà a terme un control i seguiment de l’avifauna, per a la qual cosa s’enviarà, anualment, un informe sobre l’evolució d’esta a l’òrgan competent en matèria de biodiversitat i fauna.

PRESSUPOSTOS DE LES INSTAL·LACIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Pressupost global d’execució (€) | 13.937.829,71 |
| Pressupost de desmantellament i restauració (€) | 927.871,93 |

  

Les autoritzacions que es referixen s’atorguen condicionades al compliment de les determinacions que preveuen els condicionats imposats per les diferents administracions i organismes, i que han acceptat els titulars d’esta autorització.

La persona titular d’esta autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que s’arrepleguen en el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el desplegament reglamentari d’esta; en particular, els que s’establixen en els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que establisca la legislació aplicable en cada moment a l’activitat de producció d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits que establix l’autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s’atorgue podran ocasionar que es revoque.

D’acord amb el paràgraf segon de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d’obtindre necessàriament la part titular, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica autoritzades hauran d’inscriure’s en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, amb una acreditació prèvia del compliment dels requisits i segons el procediment establit reglamentàriament.

*Tercer*

Autorització administrativa de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt SEGON.

Atorgar autorització administrativa de construcció per a les instal·lacions descrites en el punt SEGON d’esta resolució, sobre la base dels projectes d’execució, i annexos a estos, que es detallen a continuació i consten en l’expedient instruït:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     PROJECTE TÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA VILLASOL AMB CAPACITAT DE PRODUCCIÓ DE 37 MWn (desembre/2023),

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     PROJECTE TÈCNIC CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I XARXA INTERNA DE MITJANA TENSIÓ PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA VILLASOL AMB CAPACITAT DE PRODUCCIÓ DE 37 MWn (desembre/2023) i

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203363/circulo.gif)     PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA VILLASOL ANNEX: MESURES AMBIENTALS, PAISATGÍSTIQUES I TERRITORIALS (gener/2024)

Estos projectes compten amb la declaració responsable de la persona tècnica projectista amb data 18/12/2023.

Esta autorització habilita la persona titular d’esta a construir estes instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d’acord amb les condicions següents:

1. Serà condició prèvia obtindre l’autorització administrativa de construcció de les infraestructures compartides per a l’evacuació de l’energia generada, en la mesura que l’afecte, que s’indiquen en el punt d’EVACUACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA.

2. Les instal·lacions s’han d’executar segons el projecte o els projectes presentats, els annexos, si és el cas, i d’acord amb els condicionats tècnics que establixen les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general afectats per estes instal·lacions i que la part sol·licitant ha acceptat. En cas que, per a fer-ho, calga introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular d’esta autorització ha de sol·licitar a este òrgan l’autorització corresponent prèviament a l’execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

3. Les instal·lacions que s’executaran han de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries. Així mateix, el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en les línies elèctriques d’alta tensió.

4. Com que la potència total instal·lada i autoritzada (44,215 MW) és superior a la capacitat d’accés a la xarxa concedida (37,00 MW) s’haurà d’instal·lar el sistema de control coordinat autoritzat en el punt segon d’esta resolució per a tots els mòduls de generació autoritzats per esta que impedisca que la potència activa que la instal·lació puga injectar a la xarxa supere la capacitat d’accés esmentada. Amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, serà un requisit imprescindible per a atorgar-la que la persona titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la instal·lació del sistema de control esmentat, acompanyat de la documentació justificativa del fabricant de les característiques del sistema esmentat i del compliment per este de la funcionalitat limitadora del fet que en cap règim de funcionament de la central s’injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d’accés atorgada.

5. La central elèctrica objecte d’esta resolució, d’acord amb la potència instal·lada d’esta, haurà de complir les prescripcions tècniques i d’equipament que, sobre esta qüestió, establix l’article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de normativa de desplegament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesurament en temps real i la resta d’obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d’instal·lacions en què estes s’enquadren.

6. Conforme a l’article 28 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials que es deriven dels conflictes a Ucraïna i l’Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no superior a 3 mesos des de l’obtenció d’esta autorització administrativa de construcció, l’extensió del termini per a complir amb la fita que s’arreplega en l’article 1.1.b 5é del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, d’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l’autorització administrativa d’explotació supere els 8 anys. En esta sol·licitud s’ha d’indicar, almenys:

• el semestre de l’any natural en què la instal·lació obtindrà l’autorització administrativa d’explotació i

• el compromís d’acceptació expressa de la impossibilitat d’obtenció de l’autorització administrativa d’explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb anterioritat a l’inici del semestre indicat.

7. D’acord amb l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i al que s’indica en el projecte d’execució de les instal·lacions, el període d’execució de les instal·lacions no serà superior a onze (11) mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació d’esta resolució. No obstant això, abans que finalitze, es podrà sol·licitar una ampliació concreta d’este amb una sol·licitud motivada davant d’este òrgan, que s’haurà d’acompanyar, a este efecte, amb la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

Les pròrrogues de dates o ampliacions de terminis s’atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards produïts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l’autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudique tercers.

En cap cas es podran atorgar pròrrogues o ampliacions de termini que vagen més enllà de les dates de caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d’impacte ambiental per a l’inici de les obres o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.

Tampoc es podran atorgar quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l’execució i la posada en marxa d’este per no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a la realització, o quan l’entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d’ajornar-se perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.

La caducitat dels permisos d’accés i connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s’hagen atorgat i la necessitat d’obtindre’n de noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjuí que puguen convalidar-se certs tràmits, les quals només es podran tornar a atorgar després d’obtindre els nous permisos d’accés i connexió per part dels agents gestors i els titulars, respectivament, de les xarxes.

Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol mena o denominació vinculades a l’ocupació del sòl o edificacions.

En tot cas, s’haurà de complir amb el termini establit per a l’acreditació de l’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva establit en l’article 1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, sense perjuí de l’extensió excepcional que preveu l’article 28 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

Tot això, tenint en compte el que indica l’article 43 o 47, segons el cas, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, respecte a la vigència de la declaració d’impacte ambiental o informe d’impacte ambiental.

8. D’acord amb l’article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, l’agent promotor ha de comunicar a l’òrgan ambiental la data de començament de l’execució del projecte.

Per als treballs que es duguen a terme en terreny forestal o a una distància de menys o igual a 100 metres d’este, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessari presentar davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb 20 dies naturals d’antelació a l’inici dels treballs, una declaració responsable, acompanyada de la documentació que s’indica en l’article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana

9. La persona titular d’esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes d’esment que es produïsquen durant l’execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant.

10. La persona titular d’esta resolució ha de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

11. Sense perjuí del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d’energia podrà fer les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l’adequació d’esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

12. Una vegada finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular, en el termini màxim d’un (1) mes, sol·licitarà l’autorització d’explotació provisional per a proves d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus i en els termes que s’establixen en l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

13. Juntament amb esta sol·licitud, s’han de presentar els certificats de direcció i final d’obra, subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que s’adeqüen als reglaments tècnics en la matèria segons el que establix la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte d’esta autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d’obra esmentats no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s’acompanyaran de la declaració responsable oportuna, segons indica la Resolució de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOCV núm. 6389, de 3 de novembre de 2010.

14. Igualment, s’ha d’adjuntar la documentació requerida segons l’ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió; l’ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.

Així mateix, s’ha de presentar la cartografia de la instal·lació efectivament executada, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obertes compatible amb la cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià i segons el format establit per l’òrgan substantiu.

Es justificarà documentalment que el projecte executat s’ajusta als condicionats que s’imposen en esta resolució i als que indica la declaració d’impacte ambiental. Abans d’emetre l’informe previ a l’autorització d’explotació, el servici territorial competent en energia corresponent sol·licitarà de les administracions i els organismes que els han emesos la conformitat de l’obra executada respecte d’estos.

L’autorització d’explotació provisional no es podrà concedir si la totalitat de les instal·lacions d’evacuació, incloent-hi les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució, no es trobaren finalitzades i amb l’autorització d’explotació provisional. Tot això sense perjuí del que es preveu en l’article 28.3 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials que es deriven dels conflictes a Ucraïna i l’Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.

La persona titular d’esta autorització podrà sol·licitar l’autorització d’explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d’obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per a la qual cosa és igualment aplicable el que indica el paràgraf anterior.

15. La persona titular té l’obligació de constituir una garantia econòmica per complir amb l’obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i l’entorn. S’haurà d’acreditar que s’ha constituït degudament (aportant la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional de la instal·lació, la qual cosa és requisit indispensable perquè es puga atorgar.

Seguint les directrius que marca la instrucció de la Direcció General d’Energia i Mines en esta matèria, esta tindrà un import corresponent a la capitalització del pressupost de desmantellament de la instal·lació de nou-cents vint-i-set mil huit-cents setanta-un euros amb noranta-tres cèntims (927.871,93 €), al tipus d’interés legal dels diners, actualitzable cada cinc (5) anys i considerant una vida útil de la instal·lació de 30 anys.

La garantia haurà de depositar-se en l’Agència Tributària Valenciana, de la qual serà beneficiària la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines, en què han de constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada, municipis en què se situen els grups generadors) i que es deposita per al compliment de l’obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i l’entorn.

Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

16. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació provisional, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l’article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que s’indica en l’article 41 pel que fa a la caducitat i la cancel·lació d’esta inscripció.

Segons el que indica l’article 39.6 del Reial decret 413/2014 esmentat, la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d’esta.

17. Una vegada finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la persona titular, en el termini màxim d’un (1) mes sol·licitarà l’autorització d’explotació definitiva d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus i segons en el Decret 88/2005, de 29 d’abril. S’hi han d’adjuntar els certificats pertinents segons el que indiquen els punts anteriors.

18. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l’article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. No sol·licitar les autoritzacions d’explotació dins del termini podrà suposar la caducitat de les autoritzacions concedides.

19. La persona titular d’instal·lació té l’obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l’entorn afectat una vegada caducades les autoritzacions o pel tancament definitiu de la instal·lació. Ha d’obtindre l’autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l’article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.

20. La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia, d’acord amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat. Així mateix, no es podran transmetre les autoritzacions concedides mentres la central no estiga completament executada i haja obtingut l’autorització d’explotació.

21. Tal com indica l’article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l’exacció dels tributs que corresponga legalment per la prestació del servici municipal o per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.

22. El cànon d’ús i aprofitament respectiu l’establirà l’ajuntament en la llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos que s’estimen de les obres d’edificació i de les obres necessàries per a implantar la instal·lació, per la qual cosa el pressupost d’execució material del total de la instal·lació ascendirà a tretze milions nou-cents trenta-set mil huit centenars vint-i-nou euros amb setanta-un cèntims (13.937.829,71 €). El cànon es generarà d’una sola vegada en ocasió de l’atorgament de la llicència urbanística, i l’ajuntament podrà acordar, a sol·licitud de la part interessada, el fraccionament o l’ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L’atorgament d’una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.

L’Ajuntament podrà acordar la reducció de fins a un 50 % quan la instal·lació siga susceptible de crear ocupació de manera significativa en relació amb l’ocupació local. L’impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s’integraran en el patrimoni municipal del sòl.

23. Segons el que establix l’article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, els permisos d’accés i de connexió d’instal·lacions construïdes i en servei caducaran quan, per causes imputables a la titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze l’abocament d’energia a la xarxa per un període superior a tres anys.

*Quart*

Aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l’entorn afectat.

Aprovar el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l’entorn afectat referit a la instal·lació descrita en el RESOLC SEGON, el pressupost del qual ascendix a NOU-CENTS VINT-I-SET MIL HUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (927.871,93 €) i amb l’abast següent:

Fase de desmuntatge:

• Desconnexió elèctrica dels mòduls fotovoltaics.

• Desmuntatge i retirada dels mòduls fotovoltaics.

• Desmuntatge i retirada de les estructures metàl·liques de suport d’estos mòduls.

• Retirada dels circuits elèctrics i interconnexió.

• Desmuntatge del conjunt inversor-transformador.

• Retirada de la subestació d’evacuació.

• Desinstal·lació dels sistemes de seguretat, vigilància, control, enllumenat, etc.

• Demolició de les infraestructures i les fonamentacions i les plataformes.

• Retirada de les capes de llast i graves compactades que conformen el camí interior.

• Retirada del tancament perimetral.

• Restauració final.

Fase de restauració:

Després de desmuntar els components de la planta, es restaurà la parcel·la en què se situa la planta.

La superfície afectada a restaurar comprén les àrees següents:

• Vials interns de nova construcció i les seues cunetes.

• Rases després de retirar el cablejat subterrani.

• Superfícies d’ocupació dels panells fotovoltaics.

• Superfícies d’ocupació dels centres de transformació.

• Zones de casetes i emmagatzematge durant les obres de desmantellament

Els passos que comprén la fase de restauració són els que es descriuen a continuació:

• Omplir i compactar els buits en les parcel·les amb terreny natural que deixaran els elements següents:

• Fonamentacions dels imports del clos perimetral, així com dels imports de les portes d’accés.

• Arquetes i canalització subterrània per a la conducció de circuits en corrent continu des del generador solar fins a l’inversor.

• Arquetes i canalització subterrània per a la conducció de circuits en corrent altern des del transformador de mitjana tensió, fins a la subestació elèctrica.

• Plataformes (o lloses) en les quals es col·locarà el conjunt inversor-transformador.

• Aportació de terra vegetal en determinades zones més afectades de la planta, encara que no s’estima que siga estrictament necessari, i les posteriors passades amb aladre per a aconseguir la uniformitat i airejar sòl.

• Plantació de peus arboris de secà amb espècies similars a les de l’entorn que permeten replicar un estat de les parcel·les equivalents a les inicials i la instal·lació d’un sistema de reg per degoteig. Amb açò, s’aconseguirà mantindre el paisatge agrícola existent.

La persona titular constituirà la garantia econòmica que detalla el RESOLC TERCER d’esta resolució, relatiu a l’autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, segons el que indica el Decret llei 14/2020.

*Quint*

Publicacions, notificacions i comunicacions que es faran d’esta resolució.

Ordenar, de conformitat amb el que disposa l’article 31 del Decret llei 14/2020:

• La publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, i es fa constar que la publicació s’efectuarà igualment als efectes que determina l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d’esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a les que s’ha intentat notificar, però no s’ha aconseguit.

• La publicació en el lloc d’internet de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l’apartat d’Energia

([https://cindi.gva.es/va/web/energia/installacions-autoritzades](https://cindi.gva.es/va/web/energia/installacions-autoritzades ) en valencià i

[https://cindi.gva.es/es/web/energia/installacions-autoritzades](https://cindi.gva.es/es/web/energia/installacions-autoritzades ) en castellà).

• La notificació d’esta resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d’interés general que han intervingut o han hagut d’intervindre en el procediment d’autorització, les que han emés o hagueren d’emetre el condicionat tècnic al projecte d’execució, a les persones titulars de béns i drets afectats, així com a la resta de persones interessades en l’expedient.

• La notificació a l’òrgan ambiental als efectes que preveu la legislació d’avaluació ambiental sobre caducitat del pronunciament ambiental, així com als òrgans competents en ordenació del territori i paisatge.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l’Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

D’acord amb el paràgraf segon de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d’obtindre el sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix la resolució actual, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d’esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l’incompliment o la inobservança de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l’incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s’han tingut en compte per a l’atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d’accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s’atorguen en esta resolució.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Indústria, Comerç i Consum, en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació d’esta, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  

València, 25 de juny de 2024

Manuel Argüelles Linares

El director general d'Energia i Mines

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9915, del 14-08-2024 (2024/7821)

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a Grupotec SPV 20, SL, autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del entorno para la central fotovoltaica “PSF VILLASOL” en Villena, de potencia instalada 44,215 MW, incluida la infraestructura de evacuación de uso exclusivo constituida por tres líneas subterráneas de 30 kV hasta la subest. colectora “SET Valle 30/132 kV”. [Expte. ATALFE/2020/26].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9915

Fecha DOGV
:   14-08-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2024/7821

CVE
:   DOGV-C-2024-7821

Fecha del documento
:   25-06-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

*Antecedentes*

Solicitud

GRUPOTEC SPV 20 S.L., presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 19/10/2020, con número de registro GVRTE/2020/1535975, en la que solicitó autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, así como la evaluación de impacto ambiental ordinaria, y la aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado, relativos a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada “PSF VILLASOL”, de potencia nominal 37 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 44,99 MWp, a ubicar en el término municipal de Villena (Alicante), que abarca su infraestructura de evacuación exclusiva hasta la subestación transformadora “SET colectora Valle 132/30 kV”.

Conforme a las características y ubicación de la instalación solicitada, está sometida al procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (en adelante Decreto-ley 14/2020). Para la tramitación de esta se incoa por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante (en adelante STIEMA) el expediente ATALFE/2020/26.

Consta el pago de la tasa correspondiente al presupuesto del proyecto de la instalación objeto de la presente resolución.

Con fecha 22/12/2020, en vista de la documentación presentada, se acuerda la admisión a trámite por el citado STIEMA de la solicitud de autorización para la instalación de producción de energía eléctrica de 44.990 kW de potencia instalada, según definición vigente en ese momento, promovida por GRUPOTEC SPV 20, S.L. a ubicar en el municipio de Villena, provincia de Alicante, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1.1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Información pública

La solicitud de autorización administrativa de la instalación, junto con la documentación presentada han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto-ley 14/2020, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, en los siguientes medios:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/punto.gif)     el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* de fecha 01/12/2021, (DOGV nº 9227-pg. 49824),

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     el*Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 19/11/2021, (BOP nº221-pg. 11230)

El STIEMA, en virtud del artículo 23 del Decreto-ley 14/2020, remitió al Ayuntamiento de Villena la instancia de exposición en el tablón de anuncios de la solicitud de autorización de implantación en suelo no urbanizable, de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción, requiriendo de aquel le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, el cual consta en el expediente. El anuncio ha sido publicado en el tablón de anuncios y edictos de ayuntamiento de Villena (Alicante) desde el día 25/01/2022 hasta el día 07/03/2022.

Asimismo, se ha puesto la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano) y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valenciano).

La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Proyecto de ejecución de Planta solar fotovoltaica: “Villasol”.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Estudio de Impacto Ambiental.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Estudio de Integración Paisajística.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Separatas dirigidas a:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Ayuntamiento de Villena,

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     D.G. Cultura y Patrimonio,

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     CHJ,

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     D.G. Medio Natural y Evaluación Ambiental

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Diputación de Alicante,

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

ALEGACIONES

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se presentaron las siguientes alegaciones, cuyos fundamentos se indican de forma resumida a continuación:

1. ASOCIACIÓN DE VECINOS LA ENCINA.

La Asociación alega que, en representación de todos los vecinos de esta pedanía, “se opone rotundamente a la instalación masiva de proyectos solares, como el que nos referimos en este momento, el de la "PSF VILLASOL" de 37 MW. EXPTE. ATALFE/2020/26, en el término de Villena, proyecto que afecta negativamente a nuestro entorno”.

El promotor indica que la pedanía La Encina se encuentra a una distancia superior a 20 kilómetros del proyecto planteado, siendo los efectos del mismo sobre ésta inexistentes.

La alegante no concreta qué incumplimientos imputa ni prueba de ninguno, por lo que procede desestimar la alegación por su ausencia de contenido.

2. ASOCIACIÓN SALVATIERRA.

La interesada formulaba distintas alegaciones al proyecto en relación con las afecciones medioambientales y paisajísticas, que fueron trasladadas a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental.

En fecha 24/02/2023 se formuló Declaración de Impacto Ambiental por el citado órgano ambiental en la que se recoge la alegación presentada, estableciendo un condicionado con medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos adversos sobre el medio ambiente. Igualmente se dispone de informe favorable del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje.

3. AYUNTAMIENTO DE VILLENA.

El 05/01/2023 tiene entrada comunicación de la Alcaldía de Villena sobre lo que entiende un posible fraccionamiento de los proyectos PSF Frutasol, PSF Villasol y PSF Atalaya Solar, justificándose en base a que los tres proyectos tienen la misma empresa matriz, el mismo domicilio fiscal y las dos últimas comparten parcela catastral.

Consultado el promotor, este responde justificando que los tres proyectos disponen de equipos independientes para la generación eléctrica, con su propio punto de acceso y conexión. Además, el proyecto de la PSF Atalaya Solar fue inicialmente tramitado y desarrollado por un tercero, siendo adquirido por el promotor actual con posterioridad. Argumenta también que, en base a la normativa del sector actual, no existe ningún beneficio retributivo en la fragmentación de proyectos.

En base a todo ello el STIEMA, responde al ayuntamiento indicando que:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Los tres proyectos disponen de declaración de impacto ambiental, en las que se han valorado, entre otros documentos, los estudios de impacto ambiental presentados por los promotores en los que incluye un estudio de sinergias con otras plantas fotovoltaicas dentro de la zona de actuación.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Los tres proyectos disponen de permisos de acceso y conexión distintos concedidos por el gestor de la red.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Las personas jurídicas de los tres expedientes no son las mismas ya que PSF Atalaya Solar es promovida por Iniciativa y Desarrollo Energético Planta 4 S.L. mientras que PSF Frutasol está promovida por Grupotec SPV 4 S.L. y PSF Villasol por Grupotec SPV 20 S.L.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     La infraestructura de evacuación es compartida por los tres promotores junto con otros cuya tramitación es competencia estatal o autonómica. Este hecho es conforme con el Decreto-Ley 14/2020, de 7 de agosto, que recoge en su Artículo 8 - punto 3.g), como criterio general de localización el compartir las infraestructuras de evacuación cuando resulte posible técnica y económicamente, lo cual es el caso.

Por todo lo expuesto anteriormente, entiende que la tramitación de los citados expedientes no constituye un caso de fragmentación de proyectos.

En base a lo expuesto, deben considerarse adecuadamente valoradas por los órganos administrativos las alegaciones presentadas.

CONDICIONADOS AFECTADOS

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de treinta (30) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla (se relacionan solamente los referentes a la central fotovoltaica y a la infraestructura de evacuación exclusiva):

1. AYUNTAMIENTO DE VILLENA.

Consta informe con referencia 2022/14K del departamento de arqueología del museo de Villena, de fecha 03/01/2022, donde concluye que, para la preservación del legado vinculado a las prácticas agrícolas del término municipal de Villena, se considera necesaria la limpieza y documentación de aquéllos elementos mencionados en el informe de impacto ambiental -acequias, canalizaciones de agua, balsas, almacenes, casetas de aperos y construcciones domésticas- que se vean afectados por las obras de construcción de la planta solar fotovoltaica Villasol.

GRUPOTEC SPV 20, S.L. presentó escrito, con fecha del 07/02/2021, donde responde que se tendrá en cuenta la recomendación realizada para la ejecución de la instalación, y en caso de resolución definitiva del organismo competente en la materia que incluya las actuaciones referidas, se procederá en consecuencia.

2. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

Informe de la confederación hidrográfica del Júcar (CHJ), recibido el 02/02/2022, en el que indica las carencias en la separata presentada por el promotor, mencionando los siguientes factores a tener en cuenta:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Solicitar la autorización correspondiente para la ocupación de la zona de policía de cauces.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Aplicar el artículo 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en los cruces de líneas eléctricas con los cauces.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Ejecutar los cruces subterráneos de cauce público a una profundidad mínima de un metro.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Obtener previamente la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar antes de cualquier actuación en un cauce público o en su zona de policía.

GRUPOTEC SPV 20, S.L. presenta escrito de conformidad el 28/02/2022 a las condiciones a cumplir del informe emitido por CHJ.

3. DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de fecha 04/05/2022, conjunto para las centrales fotovoltaicas Villasol, Atalaya Solar y Sax I, apuntando los siguientes aspectos para tener en cuenta:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Mantener las infraestructuras de los bancales.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Adaptar los seguidores a los desniveles del terreno, evitando los movimientos de tierras

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     El hincado al terreno de los seguidores se deberá realizar de manera directa evitando realizar cimentaciones siempre que el tipo de geología presente lo permita

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Realizar informe por perito ingeniero forestal independiente a la empresa de los individuos arbóreos y adoptar las medidas protectoras en consecuencia.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Informar a los titulares de los cotos de caza A-10034 (BOCON) y A-10032 (LOMA DE CARBONERAS) del cambio de uso del suelo y de la actividad que se va a desarrollar.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Se deberán adoptar las medidas de control que determina la Orden del 11 de junio de 2009, de las directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y control del conejo de montaña. Se deberá evitar las medidas propuestas por los promotores de realización de majanos para conejos.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Se recomienda que en la cercanía de los majanos para los reptiles se instalen bebederos de pequeñas dimensiones o puntos de agua.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Realizar vallado perimetral según Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, con medidas anticolisión. Se revisarán de forma cotidiana y se repondrán las que se hayan caído.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Excluir el uso de herbicidas y la plantación, siembra o dispersión de especies exóticas.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Mantener una capa herbácea en toda la superficie de las instalaciones, con siembra de variedades de cereal, que permitan completar el ciclo reproductivo del alcaraván, el mantenimiento de la estructura edáfica y la presencia de insectos polinizadores.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Realizar estudio de los efectos de las escorrentías para evitar las erosiones del terreno. Sería conveniente realizar una canalización que recoja estas aguas y las deposite de manera más dispersa o bien las acumule o redirija para su uso posterior.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Realizar la barrera de integración paisajística con diferentes especies autóctonas en forma de bosquete.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Para reparar las pérdidas en la calidad del hábitat de las aves se deberán mantener los cultivos existentes en las zonas sin paneles solares. Se deberán adquirir o arrendar parcelas de cultivo, tanto fuera como dentro de los espacios de las ZEPAS, con la intención de mantener cultivos de cereales, que permitan el desarrollo de las puestas de avifauna. Esta subsanación de afecciones se realizaría en una proporción de al menos el 25% de la superficie afectada.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Instalar cajas nido para especies rapaces en una proporción de una por cada 5 hectáreas.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Agrupar las placas en zonas de no superiores a 10 hectáreas, dejando corredores de vegetación entre ellas.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     El plan de vigilancia ambiental deberá incluir el seguimiento de aves, enviándose anualmente al Servicio de Vida silvestre.

> GRUPOTEC SPV 20, S.L., en fecha 27/05/2022, muestra su conformidad al mismo.

4. DIPUTACIÓN DE ALICANTE.CARRETERAS

Informe condicionado favorable, de fecha 25/01/2024, observando que no existen afecciones sobre la vía CV-813, Villena al Portichuelo L.P. Murcia. No obstante, se deberá presentar la documentación técnica que defina el único acceso a la planta ubicado en el margen izquierdo del P.K. 10+000 y solicitud expresa de autorización ante esa Diputación Provincial para poder realizar las obras. La pavimentación y adecuación de este acceso y la clausura del resto se debe de realizar al inicio de los trabajos generales de la planta.

El promotor aporta declaración responsable de 29/01/2024, en la que indica que este informe favorable ha sido solicitado a dicha Administración, mediante la presentación de un documento técnico/separata, cuyo contenido se ajusta literalmente, en la parte afectada, al proyecto, así como que se declara la conformidad con el condicionado establecido.

De los organismos notificados no se ha recibido contestación de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Transcurrido el plazo sin que conste respuesta, de acuerdo con la legislación aplicable, debe entenderse que no existe objeción alguna a las autorizaciones.

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Consta formulada la Declaración de Impacto Ambiental favorable del proyecto de planta solar fotovoltaica “Villasol 44,99 MWp”, en el término municipal de Villena (Alicante), mediante resolución de fecha 24/02/2023 de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, (expte. 174/2022-AIA), con eficacia retroactiva a fecha 16/01/2023, publicada en el DOGV de fecha 08/05/2023 (Núm. 9590–pág. 28444). Los condicionados recogidos en la misma, de acuerdo con la legislación de evaluación ambiental se incorporan en el punto SEGUNDO, relativo a la autorización administrativa previa, de la parte dispositiva de la presente resolución.

IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

Consta informe de compatibilidad urbanística municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, emitido por el Ayuntamiento de Villena el 29/07/2020, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, respecto a las parcelas donde se ubicarán los grupos generadores de energía eléctrica.

Constan en el expediente informes favorables del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje (SIVP), de fecha 13/02/2023, y del Servicio de Gestión Territorial (SGT), de fecha 11/01/2023, respectivamente, ambos servicios dependientes de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje. Los condicionados recogidos en los mismos han sido aceptados por la entidad promotora y se incorporan en el punto PRIMERO de la parte dispositiva de la presente resolución.

ADAPTACION A CONDICIONADOS Y A EVALUACIÓN AMBIENTAL

Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos, la parte promotora presentó los proyectos refundidos:

“PROYECTO TÉCNICO DE BAJA TENSIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “VILLASOL” CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 37 MWn (Diciembre/2023)”,

“PROYECTO TÉCNICO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RED INTERNA DE MEDIA TENSIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “VILLASOL” CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 37 MWn (Diciembre/2023)” y

“PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “VILLASOL” ANEXO: MEDIDAS AMBIENTALES, PAISAJÍSTICAS Y TERRITORIALES” (Enero/2024)” (con declaración responsable de la persona técnica proyectista con fecha 02/01/2024), en el que según manifiesta se han incluido todos los condicionantes derivados del conjunto de informes recibidos. Las principales modificaciones consisten en:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Mantenimiento de bancales y muros de contención.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Colocación de placas anticolisión en las vallas perimetrales.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Plantación de especies arbóreas autóctonas.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Mantenimiento de una cubierta vegetal en toda la planta.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Generar islas de paneles solares no superiores a 10 ha con corredores de conexión.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Crear zonas de transición.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Se separa el vallado dejando una banda de 50 metros a las zonas contiguas forestales.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Se respeta la rambla de escorrentía generada en el linde con las parcelas 7,10, 11 y 23.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Se preserva un coscojar ubicado entre la subparcela catastral h y la parcela 24.

Revisado este no se observan modificaciones que, conforme al artículo 115.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se deban considerar como sustanciales. Por tanto, conforme el artículo 23.5 del Decreto ley 14/2020 no ha sido necesario someter de nuevo al trámite de información pública estos cambios, al contar también con la cesión del correspondiente derecho de las personas propietarias afectadas por estos, en su caso.

EVACUACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED

La evacuación exclusiva del proyecto “PSF VILLASOL” incluida en el alcance de la presente resolución se realizará mediante tres líneas subterráneas 18/30 kV, desde los centros de transformación de la planta hasta la Subestación Colectora “SET Valle 132/30 kV”, excluyéndose expresamente esta subestación que forma parte de la infraestructura de evacuación compartida y se tramita en otros procedimientos.

Constituyen las instalaciones de la infraestructura común o compartida con otros proyectos de centrales fotovoltaicas, hasta llegar a la red de transporte donde se conectará el proyecto “PSF VILLASOL”, no estando incluidas ninguna de ellas en las autorizaciones que comprende la presente resolución, las siguientes:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     La citada subestación colectora Subestación Colectora “SET Valle 132/30 kV”, compartida con los proyectos de centrales fotovoltaicas en tramitación siguientes:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     FV Salinas (expdte PFot-256), competencia de la Administración General del Estado.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     FV Solar Fotovoltaica Villena (expdte PFot-291), competencia de la Administración General del Estado.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     FV Frutasol (expdte ATALFE/2020/22), competencia de la Generalitat Valenciana.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     FV SAX I (expdte ATALFE/2020/68), competencia de la Generalitat Valenciana.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     FV Atalaya Solar (expdte ATALFE/2020/27), competencia de la Generalitat Valenciana.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     La línea aéreo-subterránea de 132 kV que, partiendo de la Subestación Colectora “SET Valle 132/30 kV”, pasará por el parque de 132 kV de la Subestación Colectora “SE Atalaya” (a la que se conecta el proyecto “FV La Atalaya” (expdte PFot-242), competencia de la Administración General del Estado), continuando en forma subterránea primero, y luego aérea en dicha tensión de 132 kV, hasta la subestación colectora “SET Sax 30/132/400 kV”, a la que también llegarán dos nuevos proyectos de centrales fotovoltaicas:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     FV Argos (expdte PFot-258), competencia de la Administración General del Estado.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     FV Fotovoltaica Prados (expdte ATALFE/2020/80), competencia de la Generalitat Valenciana. Este proyecto ha sido desestimado por resolución, de fecha 29/12/2022.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     La línea aérea, de 400 kV, que une el parque de 400 kV de subestación colectora “SET Sax 30/132/400 kV” con la Subestación “ST Sax 400 kV” propiedad de REE.

Las mismas están representadas gráficamente en el Anexo II de la presente resolución.

Esta infraestructura de evacuación compartida dispone de las siguientes autorizaciones administrativas, mediante las subsecuentes resoluciones:

1. Resolución de 17/04/2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorgada a Sistemas Fotovoltaico de Levante, S.A.U, autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica FV Salinas, de 137,94 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en Villena, Alicante (PFot-256), Incluye la subestación eléctrica Valle 30/132 kV y la línea aérea-subterránea a 132 kV “SET Valle 30/132 kV – SET Colectora Sax 30/132/400 kV” (BOE «Núm. 101», de 28 de abril de 2023).

2. Resolución de 24/04/2024 de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Sistemas Fotovoltaico de Levante, S.A.U. autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica “FV Salinas”, de 137,55 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Villena, en la provincia de Alicante. (PFot-256). Incluye la subestación eléctrica Valle 30/132 kV y la línea aérea-subterránea a 132 kV «SET Valle 30/132 kV – SET Colectora Sax 30/132/400 kV.

3. Resolución de 14/04/2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, otorgada a Argos Desarrollo Empresarial, S.L.U. (PFot-258), de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la instalación FV Argos, de 84 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en Salinas y Villena (Alicante) y se declara, en concreto, la utilidad pública de la línea subterránea a 30 kV. Incluye la subestación colectora Sax 30/132/400 kV y la línea aérea a 400 kV para evacuación de energía eléctrica “SET Colectora Sax – SET Sax 400 kV REE” (BOE «núm. Núm. 99», de 26 de abril de 2023).

En estas autorizaciones consta el acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de evacuación, al que se refiere el artículo 123.2 del Real Decreto 1955/2000.

Consta en el expediente justificación de los criterios energéticos establecidos en el artículo 11 del Decreto-Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, para las infraestructuras de evacuación de la central fotovoltaica hasta la conexión con la red de transporte o distribución.

Constan dos garantías económicas iniciales números 462019V262 y 462019V263 para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte, depositada por GRUPOTEC SPV 20, S.L. el 15/03/2019 ante la Agencia Tributaria Valenciana, para una instalación de producción denominada “PSF Villasol” de tecnología fotovoltaica / B.1.1 a ubicar en el término municipal de Villena y de 50 MW instalados, por importes de un millón de euros cada una (1.000.000 €) correspondientes a una cuantía equivalente a 40 €/kW instalados en virtud del artículo 59bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

El promotor dispone de permiso de acceso otorgado por la empresa transportista, de fecha 24/06/2019 (código de proceso RCR\_989\_19. Ref: DDS.DAR.19\_3686), relativo a la solicitud de la instalación “FV VILLASOL”, con una potencia de acceso concedida de 44,99 MW/37 MWn  en la ST Sax 400 kV.

El promotor dispone de permiso de conexión concedido por la empresa transportista, en fecha 22/07/2020 (código de proceso RCR\_989\_19. Ref: DDS.DAR.20\_2943), relativo a la solicitud de conexión realizada por COBRA CONCESIONES S.L. en su calidad de Interlocutor único de nudo (IUN), Informe de Cumplimiento de Condiciones Técnicas para la Conexión (ICCTC) e Informe de Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), relativos a la solicitud de conexión de las instalaciones FV Salinas, FV Solar Salinas, FV CSF La Atalaya, FV PSF Sax I, FV Argos, FV Fotovoltaica Prados, FV Frutasol, FV Villasol, FV Atalaya Solar, a la ST Sax 400 kV.

Consta comunicación de REE, con fecha 24/11/2021 (Ref.: DDS.DAR.21\_1639), favorable a la actualización de los permisos de acceso y conexión, por cambio en la potencia instalada, solución de conexión y ubicación de las instalaciones.

A la vista del contenido y pronunciamientos de dichos permisos, debe considerarse que las instalaciones no generarán incidencias negativas en el Sistema Eléctrico.

El 31/03/2023 REE comunica al promotor la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión a la red de transporte de la central por incumplimiento del hito administrativo 2 del Real decreto-ley 23/2020, pese a disponer de declaración de impacto ambiental con efectos de fecha anterior al vencimiento del mencionado hito. Por este motivo el promotor planteó conflicto de acceso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que emitió resolución (Exp: CFT/DE/139/23) estimando el mismo, dejando sin efecto las declaraciones de caducidad mencionadas y estando, por tanto, los permisos de acceso y conexión de la central fotovoltaica “PSF VILLASOL” en vigor.

Al ser superior la potencia instalada (44,99 MW) a la capacidad de acceso otorgada (37 MW), según se indica en la disposición adicional primera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, la instalación deberá disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación que la integran, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso concedida.

ACREDITACIONES PREVIAS A LA RESOLUCIÓN

El agente promotor acredita los siguientes aspectos, tal y como establece el artículo 30.1 del Decreto-ley 14/2020, de forma previa a la resolución del procedimiento:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto, así como la disponibilidad efectiva de recursos económicos y financieros necesarios para materializar el proyecto de ejecución solicitado.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación, mediante acuerdos con los titulares particulares de las parcelas donde se va a implantar la instalación.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente.

Consta en el expediente propuesta inicial de resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente, así como propuesta definitiva conjunta del Servicio de Energías Renovables, Eficiencia Energética e Instalaciones Radiactivas y de la Subdirección General de Energía y Minas, quien ha elevado la misma a este centro directivo.

*Fundamentos de derecho*

Competencia autonómica y órgano de esta que debe resolver la solicitud

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el Decreto 226/2023, de 19 de diciembre de 2023, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, desarrollado en la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la mencionada Conselleria, corresponde a esta dirección general la resolución del presente procedimiento.

SOBRE LA NECESIDAD DE AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

SOBRE LA NECESIDAD DE PRONUNCIAMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria (Anexo I, apartado j Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie).

SOBRE LA NECESIDAD DE INFORME FAVORABLE EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, PAISAJE Y URBANISMO

Según lo indicado en el artículo 25 del Decreto-ley 14/2020, el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje tendrá carácter vinculante y deberá ser favorable a efectos de poder otorgar la autorización de implantación en suelo no urbanizable de la instalación, excepto en los supuestos en los que la citada autorización no se requiera de acuerdo con la legislación de ordenación del territorio, urbanística y del paisaje.

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO APLICABLE A LA PRESENTE SOLICITUD

Al tratarse de una central fotovoltaica a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título II del Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

SOBRE EL ALCANCE MATERIAL, CONTENIDO Y REQUISITOS SECTORIALES DE LAS AUTORIZACIONES SUSTANTIVAS ELÉCTRICAS

De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

De acuerdo con el art. 123.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el caso de líneas que cumplan funciones de evacuación de instalaciones de producción de energía eléctrica, en ningún caso, podrá otorgarse la autorización administrativa previa de las infraestructuras de evacuación de una instalación de generación sin la previa aportación de un documento, suscrito por todos los titulares de instalaciones con permisos de acceso y de conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la subestación de la red de transporte o distribución, según proceda en cada caso, que acredite la existencia de un acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de evacuación. A estos efectos, el citado documento podrá ser aportado en el momento de realizar la solicitud a la que se refiere el apartado anterior o en cualquier momento del procedimiento de obtención de la autorización administrativa previa.

De acuerdo con el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.

Dicho artículo dispone además que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso. En este sentido, la disposición adicional primera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

a. la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.

b. la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.

Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

SOBRE LA REGULACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIALES

De acuerdo con el art. 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación.

Al referirse la presente solicitud a una instalación eléctrica fotovoltaica que genera en baja tensión e inyecta a la red eléctrica en alta tensión son de aplicación los reglamentos de seguridad industrial siguientes:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     Y resto de disposiciones técnicas de aplicación.

SOBRE LOS REQUISITOS SUBJETIVOS A ACREDITAR POR LA PERSONA SOLICITANTE

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.

SOBRE LA OBLIGACIÓN Y GARANTÍAS DE DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA CENTRAL AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Según lo establecido en el Capítulo III del Título III del Decreto-Ley 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe será la capitalización del presupuesto de desmantelamiento de la central fotovoltaica y de restauración del terreno y entorno afectado al tipo de interés legal del dinero, considerando una vida útil de la instalación de 30 años. En ningún caso este importe será inferior al 5 % del presupuesto de ejecución material del proyecto técnico. Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell en la redacción vigente en el momento de la solicitud, y demás disposiciones de general y particular aplicación en la presente resolución, esta Dirección General de Energía y Minas, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas,

RESUELVE

*Primero*

Autorización de implantación en suelo no urbanizable del proyecto de central fotovoltaica “VILLASOL” para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica.

Otorgar autorización de implantación de la central fotovoltaica “FV VILLASOL” en suelo no urbanizable, a GRUPOTEC SPV 20 S.L. para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica, en las siguientes parcelas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipio: Villena | Polígono: 36 | Parcela: 32 |
| Área de la superficie ocupada (m2) | 1.208.000 | |
| Área de la superficie vallada (m2) | 565.200 | |

  

Sometida a las siguientes condiciones:

Dirección territorial de Política Territorial y Paisaje. Gestión Territorial.

1. Se mantendrán las condiciones de infiltración con los cambios de pendientes, contando con una estratificación en forma de tablas del terreno (niveles de topografía) entre zonas de placas solares y zonas de paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la escorrentía y aumenten la infiltración. Es decir, la disposición de las placas solares deberá acompañar las curvas de nivel.

2. Se deberá plantar y conservar zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y generan condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las escorrentías.

3. Se deberán hacer labores del suelo que mantengan su textura esponjosa para que se facilite la infiltración o, en su caso, desarrollar tareas agrícolas como actividades complementarias.

4. El cerramiento perimetral de la parcela deberá ser permeable al flujo.

Dirección General de Política Territorial y Paisaje. Infraestructura Verde y Paisaje:

1. Se ha conformado una zona de transición en el área sur de la instalación en la que, principalmente, se mantendrán los cultivos preexistentes (se introducirán nuevas plantaciones en un tramo reducido) de acuerdo con lo indicado en el informe previo de este Servicio. Se considera admisible el área propuesta para configurar la zona de transición, no obstante, las nuevas zonas de cultivo que se introduzcan deberán seguir un patrón de plantación similar al entorno.

2. En cuanto a la medida referida al vallado de la instalación, el promotor expone determinados aspectos con objeto de mantener el vallado actual. En este sentido aporta justificación respecto a carretera CV-813 que no tiene relación con el vallado norte de la PF Villena Solar; a su vez, en este mismo vallado (que dividirá la misma parcela catastral para PF Atalaya Solar y PF Villena Solar) se debe seguir el linde de abancalamiento, en lugar de atravesarlo en diagonal sin ninguna relación con el patrón paisajístico. Por otra parte, se considera admisible la traza del vallado en el límite con el Barranco del Paretal (que a su vez mantiene distancia con línea eléctrica aérea existente) Por último, no se ha atendido la necesidad de retranqueo del vallado respecto al perímetro sur (zona de transición con terreno forestal) por lo que el vallado deberá retranquearse, no conformando vallado entre la zona de transición y el terreno forestal (dejando libre de instalaciones la zona de transición que garantice una correcta conectividad junto a la zona de piedemonte).

3. Se han incrementado las zonas de conservación de cultivo tal como se indicaba en el anterior informe. Sin embargo, esta condición se ha cumplido parcialmente, al ocuparse las zonas del límite exterior oeste por instalaciones solares. Estas zonas deberán mantener su uso agrario, conformándose así un espacio de transición entre esta y la instalación fotovoltaica propuesta al oeste de Villena Solar.

4. Se aporta subsanación sobre el mantenimiento de bancales (respetando los terraplenes y divisorias de subparcelas). Esta medida debe mantener aquellos muros de construcción tipo “piedra en seco” y mantener la morfología que conforman los mismos.

5. Se considera admisible la subsanación respecto a la MIP relacionada con los elementos auxiliares de la instalación. Estos deberán ejecutarse con acabados de color similar al entorno.

6. Se indica que no será necesaria iluminación alguna en la instalación.

7. Por último, no se especifica consideración alguna respecto a los nuevos viales interiores que se proponen con acabado de grava. Únicamente en el documento de subsanación del plan de desmantelamiento se indica que se retirará la grava durante el desmantelamiento del parque solar. Cabe indicar que esta grava debe retirarse una vez finalizada la construcción de las instalaciones auxiliares y no durante el desmantelamiento de la planta, de forma que durante la etapa de funcionamiento de la misma los acabados sean de acuerdo con el entorno existente, tal como se indicaba en el anterior informe de este Servicio. Esta indicación debe considerarse como MIP adicional a ejecutar.

Visto lo indicado anteriormente, se deberán ejecutar las siguientes MIP, complementarias a las ya recogidas en la documentación presentada:

• Se deberá ajustar el vallado de acuerdo con lo indicado en el punto 2.

• Se deberán conservar las zonas agrícolas de acuerdo con el punto 3.

• Los terraplenes y divisorias de subparcelas se mantendrán en caso de corresponderse con muros de construcción de tipo “piedra en seco”. En todo caso, la morfología que conforman los mismos no debe eliminarse.

• Los viales interiores no tendrán acabado de grava durante el funcionamiento de la planta. El acabado de estos deberá ser con acabado de zahorra o en todo caso, tonos y material similar a su entorno, según lo indicado en el punto 7.

El periodo de vigencia de esta autorización de implantación será de 30 años, sin perjuicio de las posibles prórrogas que se otorguen, previa solicitud por la titular con anterioridad al fin del citado plazo, y que estén plenamente justificadas.

La caducidad de la autorización de implantación en suelo no urbanizable supondrá la caducidad de las autorizaciones energéticas concedidas y la obligación por parte de la titular del desmantelamiento de la instalación y de restauración del terreno y entorno afectado.

Del mismo modo, en caso de cierre definitivo de la instalación, se producirá la caducidad de la autorización de implantación en suelo no urbanizable, lo cual se especificará en la autorización del cierre.

En el plano que consta en el Anexo I se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, así como las coordenadas geográficas que la definen.

*Segundo*

Autorización administrativa previa del proyecto de central fotovoltaica “VILLASOL”, incluida la parte de su infraestructura de evacuación exclusiva de esta.

Otorgar autorización administrativa previa a la mercantil GRUPOTEC SPV 20 S.L., para la instalación de una central fotovoltaica, y de la parte de su infraestructura de evacuación exclusiva, que a continuación se detalla:

DATOS GENERALES DE LA CENTRAL ELÉCTRICA AUTORIZADA Y SU ACCESO A LA RED

|  |  |
| --- | --- |
| Denominación | VILLASOL |
| Titular | GRUPOTEC SPV 20 S.L. |
| Tecnología | Fotovoltaica |
| Términos municipales grupos (PROVINCIA) | Villena (ALICANTE) |
| Términos municipales evacuación hasta punto de conexión con la red (PROVINCIA) | Villena (ALICANTE) |
| Potencia nominal inversores (MWn) | 44,215 (0.185x239) |
| Potencia pico módulos fotovoltaicos (MWp) | 44,99 (56,26 considerando bifacialidad) |
| Potencia instalada (MW) [según art 3 RD 413/2014] | 44,215 |
| Capacidad de acceso a la red concedida (MW) | 37,00 |
| Necesidad de sistema de control coordinado de potencia [según DA 1ª RD 1183/2020) | Sí, por ser inferior la capacidad de acceso concedida a la potencia instalada |
| Red a la que se conecta: | Transporte |
| Punto de conexión /Titular de la red | SE Sax 400 kV / REE |

  

EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DE LA CENTRAL CON VALLADO PERIMETRAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Villena | Polígono: 36 | Parcela: 32 |
| Nº zonas | 1 | |
| Área superficie de vallado (m2) | 652.000 | |
| Área de la superficie ocupada por módulos (m2) | 224.318,77 | |

  

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DENTRO DEL VALLADO

|  |  |
| --- | --- |
| CAMPO GENERADOR | |
| Núm. módulos FV | 98.880 |
| Área unitaria del módulo (m2) | 2,27 |
| Potencia unitaria máxima (Wp) | 455 (569, para una ganancia del 25%, factor de bifacialidad 70%) |
| Potencia total módulos (kWp) | 44.990,40 (56.262,72) |
| Tipo de células | Silicio monocristalino |
| Caras activas módulos | Bifacial |
| Inclinación (º) | +60/-60º |
| Orientación | Norte-Sur |
| Seguidor FV | Monofila 1V, a un eje en sentido Este-Oeste. |
| Anclaje estructura al terreno | Hincado directo al terreno |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONEXIONADO MÓDULOS - INVERSORES | | |
|  | Tipo 1 | Tipo 2 |
| Strings. | 3515 | 23 |
| Núm. módulos/string | 28 | 20 |
| Cableado | Módulos: cable de cobre aislamiento XLPE y cubierta de PVC 4 mm2.  String – inversor: cable solar de cobre H1Z2Z2-K | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| INVERSORES | |
| Núm. Inversores | 239 |
| Potencia inversor (kVA) | 185 |
| Núm. strings/inversor | 15 (máx.) |
| CONEXIONADO INVERSORES – CENTRO TRANSFORMACIÓN | |
| Nº inversores por caja de conexión | 15 (salvo la 2ª caja del inversor 7, que dispondrá de 14) |
| Nº de cajas de conexión por centro de transformación | 2 |
| Cableado | Inversor-cajas de conexión-centro de transformación: cable de aluminio de 240mm2 |

  

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | | | | | | | | |
| Núm. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Potencia trafo(s) (MVA) ONAN | 4,63 | | | | | | | |
| Relación transform. (kV) | 0,80/30 | | | | | | | |
| Tipología celdas CT SF6 | 2L+1P | 2L+1P | 1L+1P | 2L+1P | 2L+1P | 1L+1P | 2L+1P | 1L+1P |

  

INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE USO EXCLUSIVO HASTA

LA SUBESTACIÓN “SE2-VALLE” 30/132 kV”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINEAS 30 KV | | |
| Villena | Polígono: 36 | Parcela: 32 |
| Tipologías líneas | Subterráneas, bajo tubo corrugado de HDPE con diámetro 200 mm | |
| Nº líneas | 3 | |
| Nº conductores por fase | 1 | |
| Origen | Cada una de las 3 agrupaciones (desde los centros transformación TX6, TX8 y TX3). | |
| Final | Subestación Colectora Valle 132/30 kV | |
| Trazado y longitud (m) | Tramo 1.1 (inicio TX6, fin TX5): cable 3x1x120 mm2  Al.  Tramo 1.2 (inicio TX5, fin TX4): cable 3x1x185 mm2  Al.  Tramo 1.3 (inicio TX4, fin SE): cable 3x1x300 mm2  Al.  L= 2.602 m  Tramo 2.1 (inicio TX8, fin TX7): cable 3x1x120 mm2  Al.  Tramo 2.2 (inicio TX7, fin SE): cable 3x1x240 mm2  Al.  L= 2.554 m  Tramo 3.1 (inicio TX3, fin TX2): cable 3x1x120 mm2  Al.  Tramo 3.2 (inicio TX2, fin TX1): cable 3x1x185 mm2  Al.  Tramo 3.2 (inicio TX1, fin SE): cable 3x1x300 mm2  Al.  L=2.434 m | |
| Tensiones nominales cable (U0/Un) kV | 18/30kV | |
| Tipo de cable | RHZ1-OL-H | |

  

En el Anexo I se refleja la disposición de los módulos fotovoltaicos, así como la infraestructura de evacuación exclusiva asociada al proyecto autorizado.

En el Anexo II se grafía la infraestructura de evacuación común o compartida con otros proyectos de centrales fotovoltaicas en tramitación ante esta comunidad autónoma o la Administración General del Estado hasta el punto de conexión en la posición de 400 kV de la subestación Sax titularidad de REE.

Para esta autorización se cumplirán las determinaciones reflejadas en la Declaración de Impacto Ambiental, de fecha 24/02/2023, en concreto las condiciones del proyecto y medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos adversos sobre el medio ambiente, que se establecen en los siguientes términos:

1. El promotor deberá cumplir todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y las aceptadas tras la información pública, o contenidas en la información complementaria, en tanto no contradigan lo establecido en la presente resolución.

2. Se recuerda el cumplimiento de toda la legislación relevante que le sea de aplicación, y que afecte a los elementos del medio recogidos en la presente resolución.

3. La viabilidad ambiental del proyecto quedará supeditada a lo que determine la evaluación ambiental del expediente de autorización que contemple la línea de evacuación común.

4. En los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. A estos efectos, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las obras.

5. Se ejecutarán las medidas de integración paisajísticas desarrolladas en el estudio de integración paisajística, adendas al proyecto y aquellas otras adicionales que en esta materia informe favorablemente el órgano competente en ordenación del territorio y. paisaje. Para su ejecución real y efectiva, estas medidas se deberán incorporar al proyecto de ejecución en la memoria, planeos y presupuesto, y serán verificadas por el órgano sustantivo en fases posteriores de la tramitación, previo a la autorización de la explotación.

6. Se utilizará la mínima superficie de suelo posible. Sólo se retirará o removerá el suelo en los casos imprescindibles y justificados, siendo mantenido en estos casos de manera adecuada para su posterior restauración. Se mantendrá una cubierta vegetal bajo los paneles realizándose el control de la vegetación por medios mecánicos o pastoreo.

7. Dada la proximidad con la ZEPA Sierra de Salinas y la ZEPA Moratillas-Almela, se seguirán las indicaciones especificadas en los informes emitidos por la Subdirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental. Previo comienzo de las obras, se comprobará la inexistencia de nidos o camadas de especies protegidas. En caso de su existencia, se informará a los agentes medioambientales para que dispongan las actuaciones necesarias para su mejor conservación.

8. Si durante la ejecución de las obras apareciesen restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación de conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano.

9. Durante la ejecución de la obra se habilitarán zonas de acopio de materiales y almacenamiento de maquinaria debidamente impermeabilizadas para evitar las posibles fugas de aceites o combustibles, o los derrames de cualquier otro material contaminante. Los residuos generados se gestionarán según la normativa vigente y mediante un gestor autorizado, estableciéndose las zonas de recogida de residuos, y no haciéndose acopio en zonas con pendientes elevadas y peligrosidad de inundación.

10. Se respetará la zona de flujo preferente de los barrancos colindantes a la planta. En su caso, se obtendrá antes de la ejecución de la obra la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la ocupación de sus zonas de policía (de conformidad con el artículo 9.d el Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

11. Se ejecutarán las medidas relacionadas con la disminución de la escorrentía de las aguas superficiales y el mantenimiento de la capacidad de infiltración del suelo contempladas en la documentación presentada por el promotor y en los informes del Servicio de Gestión Territorial. El vallado cinegético deberá ser permeable de forma que no interrumpa el régimen fluvial de los cauces circundante.

12. En cuanto a la ejecución y explotación, se respetará lo indicado en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, sobre medidas de seguridad y prevención en incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terrenos forestales o inmediaciones.

13. El uso de agua en la planta quedará condicionado a que se disponga de suministro por una empresa autorizada o concesión del organismo de cuenca.

14. No podrán utilizarse fitosanitarios, zoosanitarios u otros productos químicos que puedan contaminar o alterar las condiciones del medio provocando daños al mismo. Tampoco se utilizarán en el proceso de limpieza de los módulos fotovoltaicos ningún tipo de jabón, disolvente o sustancia que pueda contaminar el suelo o el acuífero.

15. Finalizada la vida útil de la instalación fotovoltaica, la emisión de la autorización administrativa de cierre definitivo de la central obligará al promotor al desmantelamiento de esta en los términos previstos en el Plan de desmantelamiento diseñado.

16. Las acciones incluidas en el programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.

17. Se llevará a cabo un control y seguimiento de la avifauna enviando anualmente un informe sobre la evolución de esta al órgano competente en materia de biodiversidad y fauna.

PRESUPUESTOS DE LAS INSTALACIONES

|  |  |
| --- | --- |
| Presupuesto global de ejecución (€) | 13.937.829,71 |
| Presupuesto de desmantelamiento y restauración (€) | 927.871,93 |

  

Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos, y que han sido aceptadas por las personas titulares de la presente autorización.

La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte titular, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.

*Tercero*

Autorización administrativa de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto SEGUNDO.

Otorgar autorización administrativa de construcción para las instalaciones descritas en el punto SEGUNDO de la presente resolución, en base a los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     “PROYECTO TÉCNICO DE BAJA TENSIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “VILLASOL” CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 37 MWn (Diciembre/2023)”,

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     “PROYECTO TÉCNICO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RED INTERNA DE MEDIA TENSIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “VILLASOL” CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 37 MWn (Diciembre/2023)” y

> ![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/7/26/1203362/circulo.gif)     “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “VILLASOL” ANEXO: MEDIDAS AMBIENTALES, PAISAJÍSTICAS Y TERRITORIALES” (Enero/2024)” (

Estos proyectos cuentan con declaración responsable de la persona técnica proyectista con fecha 18/12/2023.

Esta autorización habilita a la persona titular de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Sera condición previa el obtener la autorización administrativa de construcción de las infraestructuras compartidas para la evacuación de la energía generada, en la medida que le afecte, indicadas en el punto de EVACUACIÓN Y CONEXIÓN A RED.

2. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.

3. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4. Puesto que la potencia total instalada y autorizada (44,215 MW) es superior a la capacidad de acceso a la red concedida (37,00 MW) deberá instalarse el sistema de control coordinado autorizado en el punto segundo de esta resolución para todos los módulos de generación autorizados por la presente que impida que la potencia activa que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la persona titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido sistema de control, acompañado de la documentación justificativa del fabricante de las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.

5. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.

6. Conforme al artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:

• el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y

• el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

7. Acorde al artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y a lo indicado en el proyecto de ejecución de las instalaciones, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a once (11) meses, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.

En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.

Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.

Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.

En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, sin perjuicio de la extensión excepcional prevista en el artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre.

Todo ello teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 43 o 47, según el caso, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, respecto a la vigencia de la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental.

8. En virtud del artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el agente promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.

Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana

9. La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

10. La persona titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

11. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a este Servicio Territorial o a la Dirección General con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

12. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, en el plazo máximo de un (1) mes solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

13. A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.

14. Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.

Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en la Declaración de Impacto Ambiental. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial Competente en energía correspondiente solicitará de las Administraciones y organismos que han emitidos aquéllos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.

La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de distribución, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación provisional. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

La persona titular de la presente autorización podrá solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

15. La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno. Deberá acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

Siguiendo las directrices marcadas por la instrucción de la Dirección General de Energia y Minas en esta materia, esta tendrá un importe correspondiente a la capitalización del presupuesto de desmantelamiento de la instalación, de novecientos veintisiete mil ochocientos setenta y un euros con noventa y tres céntimos (927.871,93 €), al tipo de interés legal del dinero, actualizable cada cinco (5) años y considerando una vida útil de la instalación de 30 años.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiaria la Dirección General de Industria, Energía y Minas, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.

Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

16. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.

Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real Decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.

17. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, en el plazo máximo de un (1) mes solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.

18. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo podrá suponer la caducidad de las autorizaciones concedidas.

19. La persona titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como para el cierre temporal.

20. La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. Asimismo, no podrán transmitirse las autorizaciones concedidas en tanto en cuanto la central no se encuentre completamente ejecutada y haya obtenido la autorización de explotación.

21. Tal y como se indica en el artículo 38 del Decreto-Ley 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.

22. El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación, ascendiendo el presupuesto de ejecución material del total de la instalación a trece millones novecientos treinta y siete mil ocho cientos veintinueve euros con setenta y un céntimos (13.937.829,71 €). El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística, pudiendo el ayuntamiento acordar, a solicitud de la parte interesada, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido. El otorgamiento de prórroga del plazo no comportará un nuevo canon urbanístico.

El ayuntamiento podrá acordar la reducción hasta un 50 % cuando la instalación sea susceptible de crear empleo de forma significativa, en relación con el empleo local. El impago dará lugar a la caducidad de la licencia urbanística. La percepción del canon corresponde a los municipios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán en el patrimonio municipal del suelo.

23. Según lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la persona titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años.

*Cuarto*

Aprobación del plan de desmantelamiento de la instalación autorizada y de restauración del terreno y entorno afectado.

Aprobar el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado referido a la instalación descrita en el RESUELVO SEGUNDO, cuyo presupuesto asciende a NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENENTA Y TRES CÉNTIMOS (927.871,93€) y con el alcance siguiente:

Fase de desmontaje:

• Desconexión eléctrica de los módulos fotovoltaicos.

• Desmontaje y retirada de los módulos fotovoltaicos.

• Desmontaje y retirada de las estructuras metálicas de apoyo de dichos módulos.

• Retirada de los circuitos eléctricos e interconexión.

• Desmontaje del conjunto inversor-transformador.

• Retirada de la subestación de evacuación.

• Desinstalación de los sistemas de seguridad, vigilancia, control, alumbrado, etc.

• Demolición de las infraestructuras y cimentaciones, y plataformas.

• Retirada de las capas de zahorra y gravas compactadas que conforman el camino interior.

• Retirada del cerramiento perimetral.

• Restauración final.

Fase de restauración:

Tras el desmontaje de los componentes de la planta, se procederá a la restauración de la parcela donde se ubica la planta.

La superficie afectada a restaurar comprende las siguientes áreas:

• Viales internos de nueva construcción y sus cunetas.

• Zanjas tras la retirada del cableado subterráneo.

• Superficies de ocupación de los paneles fotovoltaicos.

• Superficies de ocupación de los centros de transformación.

• Zonas de casetas y almacenamiento durante las obras de desmantelamiento

Los pasos que comprende la fase de restauración son los que se describen a continuación:

• Rellenado y compactado de los huecos en las parcelas con terreno natural que dejarán los siguientes elementos:

• Cimentaciones de los montantes del vallado perimetral, así como de los montantes de las puertas de acceso.

• Arquetas y canalización subterránea para conducción de circuitos en corriente continua desde el generador solar hasta el inversor.

• Arquetas y canalización subterránea para conducción de circuitos en corriente alterna desde el transformador de media tensión, hasta la subestación eléctrica.

• Plataformas (o losas) donde se colocarán el conjunto inversor-transformador.

• Aporte de tierra vegetal en determinadas zonas más afectadas de la planta, aunque no se estima estrictamente necesario, y su posterior arado para conseguir uniformidad y un aireado del suelo.

• Plantación de pies arbóreos de secano con especies similares a las del entorno que permitan replicar un estado de las parcelas equivalentes a las iniciales y la instalación de un sistema de riego por goteo. Con esto se conseguirá mantener el paisaje agrícola existente.

La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla en el RESUELVO TERCERO de la presente resolución relativo a la autorización de construcción previamente a la solicitud de autorización de explotación provisional, según lo indicado en el Decreto-ley 14/2020.

*Quinto*

Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución.

Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto-ley 14/2020:

• La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

• La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en el apartado de Energía

([https://cindi.gva.es/es/web/energia/installacions-autoritzades](https://cindi.gva.es/es/web/energia/installacions-autoritzades ) en castellano y

[https://cindi.gva.es/va/web/energia/installacions-autoritzades](https://cindi.gva.es/va/web/energia/installacions-autoritzades ) en valenciano).

• La notificación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.

• La notificación al órgano ambiental a los efectos previstos en legislación de evaluación ambiental sobre caducidad del pronunciamiento ambiental, así como a los órganos competentes en ordenación del territorio y paisaje.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  

València, 25 de junio de 2024

Manuel Argüelles Linares

El director general de Energía y Minas

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML