Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8812, del 15-05-2020 (2020/3370)

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2020 de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es procedeix a la modificació de la Resolució de 13 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, que atorga l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA unipersonal, per variació del projecte d'execució per a la «Modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta», autoritzada per aquesta última resolució, en el tram comprés des del suport número 10 fins al suport número 14N, que s'ha d'ubicar al terme municipal de Sagunt (Expedients ATLINE/2010/235/46 i ATLIRE/2019/13/46).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8812

Data del DOGV
:   15-05-2020

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2020/3370

CVE


Data del document
:   31-01-2020

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2020 de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es procedeix a la modificació de la Resolució de 13 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, que atorga l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA unipersonal, per variació del projecte d'execució per a la «Modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta», autoritzada per aquesta última resolució, en el tram comprés des del suport número 10 fins al suport número 14N, que s'ha d'ubicar al terme municipal de Sagunt (Expedients ATLINE/2010/235/46 i ATLIRE/2019/13/46). [2020/3370]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 3 de setembre de 2018, a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, va presentar a aquesta direcció general una sol·licitud de renovació d'aprovació de projecte, mitjançant una declaració responsable, de la «Modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, entre els suports núm. 11 i núm. 15, al terme municipal de Sagunt, província de València», autoritzada per la llavors Direcció General d'Energia mitjançant la Resolució de data 13 de juny de 2011, per afecció de l'expedient ATLINE/2016/131/46 amb autorització d'explotació de data 30 d'abril de 2018, emesa pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, i la seua adequació al Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.  
Vista la documentació presentada, i l'abast de la modificació que havia experimentat el projecte per afecció de l'expedient indicat, es va remetre la documentació esmentada al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València per a la instrucció reglamentària de la modificació sol·licitada.  
Amb dates 29 i 31 de maig de 2019, i després de l'oportú requeriment per part del Servei Territorial, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, mitjançant un representant degudament acreditat, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana un escrit en què sol·licita:  
- autorització administrativa prèvia per a la modificació del projecte d'execució «Modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta», en el tram comprés des del suport núm. 10 fins al suport núm. 14, que s'ha d'ubicar al terme municipal de Sagunt, el qual va ser autoritzat mitjançant la Resolució de data 13 de juny de 2011 de la llavors Direcció General d'Energia, i autorització administrativa de construcció per a la instal·lació que s'ha de modificar.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions es va aportar, en successives presentacions telemàtiques, la documentació següent:  
- Annex al projecte d'execució per a la modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 kV (DC) Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, entre els suports núm. 11 i núm. 15, de data abril de 2019, signat per personal tècnic competent i acompanyat de la declaració responsable, de data 12 d'abril de 2019, subscrita pel mateix personal tècnic competent projectista.  
- Declaració responsable del personal tècnic competent projectista acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte, conforme al que estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.  
- Còpia de la Resolució de data 17 d'abril de 2019, d'autorització per a instal·lació de línia elèctrica aèria d'alta tensió sobre llit públic (riu Palància), segons separata del projecte «Modificació parcial en subterrani de la L.E. a 132 kV (DC) Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, entre els suports núm. 11 i núm. 15», al terme municipal de Sagunt (valència), emesa per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, acompanyada del model normalitzat de declaració responsable relativa a la presentació de l'esmentat informe favorable, i la conformitat amb aquest.  
- Acreditació de l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit sol·licitat.  
- Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic, per a ser remeses a l'Ajuntament de Sagunt i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la instal·lació.  
- Informe de data 28 de maig de 2019 de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds ha sigut tramitat sota la referència dels expedients ATLINE/2010/235/46 i ATLIRE/2019/13/46, i incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
Com a antecedents de la línia consta la mateixa autorització objecte de modificació:  
- Resolució de 13 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, entre els suports número 11 i número 15, al terme municipal de Sagunt [expedient ATLINE/2010/235/46.], publicada en el DOGV núm. 6553 / 28.06.2011.  
Així com l'expedient que ha originat la modificació de la instal·lació:  
- Resolució de 10 d'octubre de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorguen l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció per a la modificació de part de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica del parc d'intempèrie de 132 kV de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Sagunt [expedient ATASCT/2016/690/46] de la línia aèria d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta [expedient ATLINE/2016/131/46], i de la línia aèria d'alta tensió a 66 kV, doble circuit, Sagunt-Segorbe i Sagunt-Castelló [expedient ATLINE/2016/132/46], totes de titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, situades al terme municipal de Sagunt, província de València, publicada en el DOGV núm. 8315 / 12.06.2018, i amb autorització d'explotació de data 30 d'abril de 2018 en la part relativa a l'expedient ATLINE/2016/131/46, emesa pel Servei Territorial d'indústria i Energia de València.  
  
En relació amb aquesta última resolució, i en particular amb l'expedient ATLINE/2016/131/46, es va procedir a autoritzar i, després d'executar-lo, a posar en explotació el soterrament de la línia aèria d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, en el tram comprés entre el nou suport 14N i la ST Sagunt, que afecta, per tant, la instal·lació autoritzada per la Resolució de 13 de juny de 2011, i no executada, l'abast de la qual feia referència al soterrament de l'esmentada línia entre els suports 11 i 15.  
  
Així tot, la modificació del projecte d'execució per a la modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 kV (DC) Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta per a la qual se sol·liciten les autoritzacions objecte d'aquesta resolució, consisteix en el soterrament del tram de línia aèria de doble circuit comprés entre el nou suport de transició aeri-subterrani 12PAS que s'ha d'instal·lar i l'actual suport de transició aeri-subterrani 14N que s'ha de desmuntar. El nou tram de línia subterrània des del suport de transició 12PAS farà connexió en la cambra d'entroncament existent a peu de l'esmentat suport 14N que s'ha de desmuntar, amb una longitud de canalització de 396,64 metres. El nou suport 12PAS que s'ha d'instal·lar, fora de l'eix de la línia existent, comporta una nova obertura prèvia de 350 m de línia aèria de doble circuit fins al suport anterior en angle 11N a instal·lar i el reforç del suport 10 existent. Finalment, serà necessari el desmuntatge dels suports 11, 12, 13 i 14N, així com dels conductors, del cable de terra, dels ferratges i aïlladors, i la demolició dels fonaments d'aquests suports.  
Amb data 9 de juliol de 2019 va ser publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (núm. 129) la inscripció del canvi de denominació social d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, per la denominació I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal.  
En el mateix sentit, en la data de la present resolució, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, es troba inscrita en el Registre administratiu de distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible en el lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats indicades en l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, la sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 20 de novembre de 2019 (DOGV 8681, 20.11.2019).  
Així mateix, el projecte ha sigut exposat per a consulta pública en les següents adreces electròniques: www.indi.gva.es/web/energia/inicio en castellà, i en www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio en valencià, en l'apartat Informació pública.  
D'acord amb la documentació que figura en l'expedient, no s'han presentat al·legacions.  
Conforme al procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies, presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre una separata del projecte, referida a la part corresponent de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general amb béns o drets a càrrec seu que puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla a continuació:  
  
- S'han rebut contestacions del Servei Territorial de Medi Ambient en què es manifesta que, de conformitat amb els informes de la Secció Forestal, el projecte no afecta vies pecuàries ni cap espai natural protegit, i s'informa que, atés que passa sobre la muntanya d'utilitat pública V-152 «Riberes del Palància», haurà de disposar amb caràcter previ a l'execució de la corresponent autorització d'ocupació de la muntanya indicada, la qual es troba en tramitació. Enviat aquest escrit a la interessada, aquesta manifesta la seua conformitat.  
- S'ha sol·licitat un informe a l'Ajuntament de Sagunt, la Diputació Provincial de València, la Subdirecció General d'Ordenació del Territori i Paisatge (PATRICOVA) i Telefónica de España, SAU, sense que conste cap resposta.  
Als efectes previstos en l'últim paràgraf de l'article 9.4 i article 11.2 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la interessada va presentar una còpia de la Resolució de data 17 d'abril de 2019, d'autorització per a instal·lació de línia elèctrica aèria d'alta tensió sobre llit públic (riu Palància), segons separata del projecte «Modificació parcial en subterrani de la L.E. a 132 kV (DC) Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, entre els suports núm. 11 i núm. 15», al terme municipal de Sagunt (valència), emesa per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, acompanyada del model normalitzat de declaració responsable relativa a la presentació de l'esmentat informe favorable, i la conformitat amb aquest.  
En l'expedient consten una còpia de l'informe (136/2009-AMB) de data 28 d'abril de 20 19 de la Subdirectora General d'Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en el qual es conclou que el projecte de desviament de les línies elèctriques existents a 132 kV ST Rambleta-ST Sagunt i ST Sagunt-ST Museros (les quals comparteixen traçat i suports) en el tram comprés entre els suports núm. 11 i núm. 14, perquè passen a subterrani, promogut per Iberdrola Distribución Elèctrica, SAU, a Sagunt (València), no constitueix un projecte sotmés a cap avaluació d'impacte ambiental, sense perjudici de la resta d'autoritzacions requerides en virtut de la normativa sectorial vigent.  
Quant a la necessitat de la modificació de la línia aèria d'alta tensió a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, com a requisit previ que ha de justificar el sol·licitant i ha d'avaluar l'òrgan competent per a autoritzar-la, cal indicar que ja va ser valorada en l'atorgament de l'autorització administrativa prèvia amb la Resolució de 13 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, a la qual ens remetem per precisió i per a evitar reproduccions innecessàries. D'altra banda, la necessitat de la present modificació del projecte d'execució per a la «Modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 kV (DC) Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta» entre els suports núm. 10 i núm. 14N, es fonamenta en el fet d'adequar el projecte autoritzat per la resolució esmentada a la modificació incorporada per l'expedient ATLINE/2016/131/46, amb autorització d'explotació de data 30 d'abril de 2018, així com en la seua adaptació al Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.  
  
Ha de considerar-se que la instal·lació sol·licitada no genera incidències negatives en el sistema, ja que es tracta d'una modificació parcial de les línies elèctriques a 132 kV Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta en servei.  
En l'expedient consta un informe del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, òrgan encarregat de la instrucció dels expedients ATLINE/2010/235/46 i ATLIRE/2019/13/46, així com una proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines, adscrita a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i la resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat pel fet que la instal·lació elèctrica objecte del procediment es troba íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, que concorda amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.1 de la Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de la sol·licitud constitueixen part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i en l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigida per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim article en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament pot atorgar l'Administració per als qui exerceixen l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la modificació d'instal·lacions elèctriques integrades en la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (conforme a la nova terminologia introduïda per la Llei 24/2013).  
D'acord amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, qualsevol modificació de les característiques d'un projecte de l'annex I o de l'annex II diferent de les modificacions descrites en l'article 7.1.c, ja autoritzada, executada o en procés d'execució que puga tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient, només haurà de sotmetre's a l'avaluació prevista en aquesta llei quan així ho decidisca l'òrgan ambiental en cada cas, atenent la producció de les incidències que s'indiquen en l'esmentat apartat c.  
  
D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer perquè es tracta d'una instal·lació de distribució amb tensió igual o superior a 36 kV. Per tant, per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i de construcció és aplicable el capítol II d'aquest decret.  
D'acord amb l'article 5.2.A.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas en concret el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i especialment la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus».  
Atés tot el que s'ha assenyalat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc  
  
Primer  
Modificar la Resolució de 13 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta, entre els suports número 11 i número 15, al terme municipal de Sagunt [expedient ATLINE/2010/235/46] (DOGV 6553 / 28.06.2011), en el resolc primer, amb l'abast final següent:  
- Construcció de tram de línia subterrània (cable) d'alta tensió a 132 kV, de doble circuit, des del nou suport de transició aeri-subterrani, denominat 12PAS, que s'ha d'executar pròxim al suport 12 existent i fora de l'eix de la línia, fins a la cambra d'entroncament existent al costat del suport 14N que s'ha de desmuntar, amb connexió als circuits Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta. La canalització subterrània estarà constituïda per un tram de 396,64 metres, des de la base del nou suport 12 PAS fins a l'esmentada cambra d'entroncament.  
  
Recorregut subterrani  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Primera  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 132  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 145  
Zona A  
Longitud total (m) 396,64  
Municipi afectat Sagunt  
Província afectada València  
Origen instal·lació Nou suport núm. 12 PAS  
- Suport transició d'aeri   
a subterrani  
Final instal·lació Cambra d'entroncament, al costat del suport núm. 14N a desmuntar.  
Nre. de circuits 2 (Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta)  
Nre. de conductors per fase 1 (símplex)  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 143,58  
Tipus de conductor de fase RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K Al + T420  
Material conductor de fase Alumini  
Secció total conductor de fase (mm²) 1200  
Aïllament XLPE  
Grossària aïllament (mm) 16  
Tipus de pantalla Tub d'alumini  
Secció de la pantalla (mm²) 420  
Material de la coberta exterior: Poliolefina (DMZ1)  
Grossària de la coberta exterior (mm) 3,8  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en el conductor Iad (ca) 100  
Temps de curtcircuit t(s) 1,2  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en la pantalla Iad (ca) 40  
Nombre de trams subterranis 1  
Nre. d'entroncaments 1 x circuit amb la línia subterrània existent  
Tipus d'entroncaments E1/145-E-PM/1200 Al/CB  
Sistema de posada a terra de pantalles Single Point (SP)  
Tipus de terminals exteriors Botelles terminals unipolars de tipus exterior ET/145-1200 Al  
Disposició de conductors A portell  
Tipus de canalització Entubada sota prisma de formigó  
Nre. de tubs cable de potència 6  
Diàmetre exterior tub corrugat per a cable de potència (mm) 250  
Tipus de cable de fibra òptica OSGZ1-48/0  
Nre. cables de fibra òptica per a comunicacions 2  
Nre. de fibres cable fibra òptica 48  
Nre. tubs comunicacions 2 (tipus quadritub)  
Diàmetre quadritub (mm) (4x) 40  
  
  
SUPORT TRANSICIÓ AERI-SUBTERRANI  
Nre. total de suports 1 (núm. 12PAS)  
Tipus de suports (i nre. de cada tipus) 12S190/B22 (1)  
Forma dels suports Fust amb cap prismàtic, cos i trams de base troncopiramidals en gelosia, i doble banya per a cables de terra-òptics i sis creueres piramidals, amb base per a fonamentacions tetrabloc (potes separades).  
Material dels suports Metàl·lics, de perfils angulars de costats iguals i xapes fabricats en acer laminat i galvanització en calent, formant una estructura en gelosia amb unions caragolades de mètriques M16 i/o M20 (UNE 17115) fabricades en acer de qualitat 5.6 i grau C.  
Fonamentació Quatre massissos independents, tipus «pota d'elefant», de formigó en massa, segons dimensions del projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte. En els suports tipus freqüentat disposarà d'un antiescala fins a una altura de 2,5 m.  
  
  
- Construcció de tram de línia aèria d'alta tensió a 132 kV, de doble circuit, des del nou suport en angle amb funció d'amarrador, denominat 11N, que s'ha d'executar sota la traça de la línia i al costat del suport 11 existent que s'ha de desmuntar, fins al nou suport de transició aeri-subterrani, denominat 12PAS, amb connexió als circuits Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta. La longitud total d'aquest nou i únic tram serà de 350 m.  
  
RECORREGUT AERI  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Primera  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 132  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 145  
Zona A  
Longitud total (m) 350  
Municipi afectat Sagunt  
Província afectada València  
Origen instal·lació Nou suport 11N (12E150/B22) - Suport en angle amb funció d'amarrador  
Final instal·lació Nou suport núm. 12 PAS (12S190/B22) - Suport transició d'aeri a subterrani  
Nre. de circuits 2 (Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta)  
Configuració fases circuit HEXÀGON  
Nre. de conductors per fase 1 (símplex)  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 129,57  
Tipus de conductor de fase HEN  
Material conductor de fase Alumini-acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 298,1  
Tipus de conductor de terra - òptic OPGW-16-48/0  
Material conductor de terra Alumini-acer  
Tipus d'aïllador U120AB132P  
Tensió suportada a freqüència industrial sota pluja (50 Hz) (kV eficaç) 320  
Tensió suportada a impuls tipus raig 1,2/50 s (kV cresta) 650  
  
  
SUPORTS  
Nre. total de suports línia 1 (núm. 11N)  
Tipus de suports (i nre. de cada tipus) 12E150/B22 (1)  
Forma dels suports Fust amb cap prismàtic, cos i trams de base troncopiramidals en gelosia, i una banya per a cables de terra-òptics i sis creueres piramidals, amb base per a fonamentacions tetrabloc (potes separades).  
Material dels suports Metàl·lics, de perfils angulars de costats iguals i xapes fabricats en acer laminat i galvanització en calent, formant una estructura en gelosia amb unions caragolades de mètriques M16 i/o M20 (UNE 17115) fabricades en acer de qualitat 5.6 i grau C.  
Fonamentació Quatre massissos independents, tipus «pota d'elefant», de formigó en massa, segons dimensions del projecte.  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte. En els suports tipus freqüentat disposarà d'un antiescala fins a una altura de 2,5 m.  
  
  
- Reforç del suport número 10 existent, tipus 65/B13,5 (S), i regulació de l'obertura de 264 m entre els suports 10 i 11N.  
- Desmuntatge dels suports 11, 12, 13 i 14N, així com dels cables (709 m de línia), ferratges, aïlladors i fonamentacions d'aquests suports.  
  
El pressupost total del projecte de modificació de la línia és de set-cents quaranta-cinc mil dos-cents huitanta-dos euros i noranta-sis cèntims d'euro (745.282,96 ?).  
De conformitat amb l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que siguen necessaris obtindre per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, d'acord amb altres disposicions que li aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
El titular de la present autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions especificats en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que n'han determinat l'atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Atorgar l'autorització administrativa de construcció per a la modificació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució, segons el projecte d'execució de data abril de 2019 presentat, redactat per personal tècnic titulat competent segons la declaració responsable de data 12 d'abril de 2019, que habilita I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, per a realitzar la construcció de la instal·lació complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les següents condicions:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general l'autorització corresponent.  
2. La instal·lació que s'ha d'executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i especialment la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06 «Línies subterrànies amb cables aïllats», i la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus».  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de sis (6) mesos des de l'endemà de la notificació de l'autorització. No obstant això, abans de finalitzar-la, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta del termini mitjançant una sol·licitud motivada davant d'aquest òrgan directiu, aportant a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. El titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjudici del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València podrà realitzar les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres, i quan aquestes finalitzen, en relació amb l'adequació d'aquesta instal·lació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, ho comunicarà en el termini màxim de deu dies hàbils al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. A aquesta comunicació s'hi adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per personal facultatiu competent, en què s'acredite que s'ha fet conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques, i igualment respecte a la present autorització administrativa. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel col·legi professional corresponent, s'hi adjuntarà l'oportuna declaració responsable conforme al que s'indica en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
8. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació sol·licitada en el present procediment, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà en el termini màxim de deu dies a aquesta direcció general remetent-li'n una còpia.  
9. Aquesta direcció general, previ tràmit del procediment oportú, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
Tercer  
Declarar extingida la servitud de pas de les instal·lacions de les quals s'autoritza el desmuntatge en el punt primer de la present resolució, d'acord amb l'incís a) de l'article 155 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, sense perjudici de les noves servituds generades per les instal·lacions autoritzades que s'han de construir. Així mateix, el propietari primitiu o els seus causahavents, conforme a l'article 54 i concordants de la Llei d'expropiació forçosa i el seu reglament de desplegament, podran exercir el dret de reversió, sense perjudici del que s'ha indicat respecte a les noves servituds generades.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La publicació de la present resolució en el Boletín Oficial del Estado a l'efecte de notificar-la quan els interessats siguen desconeguts, s'ignore el lloc de la notificació o bé, una vegada intentada la notificació, no s'haja pogut dur a terme, tot això d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
- La notificació de la present resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, unipersonal, i a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o hagen pogut intervindre, en el procediment d'autorització.  
  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta conselleria en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de notificar-se, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 31 de gener de 2020.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8812, del 15-05-2020 (2020/3370)

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se procede a la modificación de la Resolución de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, otorgando autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, por variación del proyecto de ejecución para la «Modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta», autorizada por esta última resolución, en el tramo comprendido desde el apoyo número 10 hasta el apoyo número 14N, a ubicar en el término municipal de Sagunto (Expedientes ATLINE/2010/235/46 y ATLIRE/2019/13/46).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8812

Fecha DOGV
:   15-05-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2020/3370

CVE


Fecha del documento
:   31-01-2020

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se procede a la modificación de la Resolución de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, otorgando autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, por variación del proyecto de ejecución para la «Modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta», autorizada por esta última resolución, en el tramo comprendido desde el apoyo número 10 hasta el apoyo número 14N, a ubicar en el término municipal de Sagunto (Expedientes ATLINE/2010/235/46 y ATLIRE/2019/13/46). [2020/3370]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 3 de septiembre de 2018, a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó a esta dirección general, solicitud de renovación de aprobación de proyecto mediante declaración responsable, de la «Modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, «Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta», entre los apoyos Núm. 11 y Núm. 15, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia», autorizada por la entonces Dirección General de Energía, mediante Resolución de fecha 13 de junio de 2011, por afección del expediente ATLINE/2016/131/46 con Autorización de Explotación de fecha 30 de abril de 2018, emitida por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, y su adecuación al Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por Real decreto 223/2008, de 15 de febrero.  
Vista la documentación presentada, y el alcance de la modificación que había sufrido el proyecto por afección del precitado expediente, se remitió la citada documentación al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia para la instrucción reglamentaria de la modificación solicitada.  
Con fecha 29 y 31 de mayo de 2019, y tras el oportuno requerimiento por parte del Servicio Territorial, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, mediante representante debidamente acreditado, presentó a través del Registro Telemático de la Generalitat Valenciana, escrito solicitando:  
- autorización administrativa previa para la modificación del proyecto de ejecución «Modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, «Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta», en el tramo comprendido desde el apoyo Núm. 10 hasta el apoyo Núm. 14, a ubicar en el término municipal de Sagunto, el cual fue autorizado mediante resolución, de fecha 13 de junio de 2011, por la entonces Dirección General de Energía, y autorización administrativa de construcción para la instalación a modificar.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañó, en sucesivas presentaciones telemáticas, la siguiente documentación:  
- «Anexo al proyecto de ejecución para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, (DC), «Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta», entre los apoyos Núm. 11 y Núm. 15» de fecha abril de 2019, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable, de fecha 12 de abril de 2019, suscrita por la misma persona técnica competente proyectista,  
- Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto, conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,  
- Copia de la Resolución de fecha 17 de abril de 2019, de autorización para instalación de línea eléctrica aérea de alta tensión sobre cauce público (río Palancia), según separata de proyecto «modificación parcial en subterráneo de la L.E. a 132 kV (DC) Sagunto-Museros/Sagunto Rambleta, entre los apoyos nº11 y nº15», en el T.M. de Sagunto (valencia), emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar, acompañada de modelo normalizado de declaración responsable relativa a la presentación del citado informe favorable, y conformidad con el mismo,  
- Acreditación del abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado,  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico, para ser remitidas al Ajuntament de Sagunt, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación, e  
- Informe de fecha 28 de mayo de 2019, de la Subdirección General de Evaluación Ambiental.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado bajo la referencia de los expedientes: ATLINE/2010/235/46 y ATLIRE/2019/13/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Consta como antecedentes de la línea, la propia autorización objeto de modificación:  
- Resolución de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, entre los apoyos número 11 y número 15, en el término municipal de Sagunto. Expediente ATLINE/2010/235/46.], publicada en el DOGV Núm. 6553 / 28.06.2011.  
Así como, el expediente que ha originado la modificación de la instalación:  
- Resolución de 10 de octubre de 2017, la Dirección General de Industria y Energía por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica del parque de intemperie de 132 kV de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV, denominada «ST Sagunto» [Expediente ATASCT/2016/690/46], de la línea aérea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, «Sagunto-Museros» y «Sagunto-Rambleta» [Expediente ATLINE/2016/131/46], y de la línea aérea de alta tensión a 66 kV, doble circuito, «Sagunto-Segorbe» y «Sagunto-Castellón» [Expediente ATLINE/2016/132/46], todas ellas de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicadas en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, publicada en el DOGV Núm. 8315 / 12.06.2018, y con autorización de explotación de fecha 30 de abril de 2018, en la parte relativa al expediente ATLINE/2016/131/46, emitida por el Servicio Territorial de industria y Energía de Valencia.  
En relación con esta última resolución, y en particular con el expediente ATLINE/2016/131/46, se procedió a autorizar y, posteriormente tras su ejecución, a poner en explotación, el soterramiento de la línea aérea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, «Sagunto-Museros» y «Sagunto-Rambleta», en el tramo comprendido entre el nuevo apoyo 14N y la ST Sagunto, afectando por tanto a la instalación autorizada por Resolución de 13 de junio de 2011, y no ejecutada, cuyo alcance hacia referencia al soterramiento de la mencionada línea entre los apoyos 11 y 15.  
Así todo, la modificación del proyecto de ejecución para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, (DC), «Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta», para la que se solicita las autorizaciones objeto de esta resolución, consiste en el soterramiento del tramo de línea aérea de doble circuito, comprendido entre el nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo 12PAS a instalar, y el actual apoyo de transición aéreo-subterráneo 14N a desmontar. El nuevo tramo de línea subterránea desde el apoyo de transición 12PAS, hará conexión en la cámara de empalme existente a pie del citado apoyo 14N a desmontar, con una longitud de canalización de 396,64 metros. El nuevo apoyo 12PAS a instalar, fuera del eje de la línea existente, conlleva un nuevo vano previo de 350 m de línea aérea de doble circuito hasta el apoyo anterior en ángulo 11N a instalar y el refuerzo del apoyo 10 existente. Finalmente será necesario el desmontaje de los apoyos 11, 12, 13 y 14N, así como los conductores, cable de tierra, herrajes y aisladores y la demolición de las cimentaciones de dichos apoyos.  
Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible en el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por le que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, la solicitud de autorización administrativa, ha sido objeto de información pública durante el plazo de veinte días en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 20 de noviembre de 2019 (DOGV 8681, de 20.11.2019).  
Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Se ha recibido contestaciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente, en el que manifiesta que, de conformidad con los informes de la Sección Forestal, el proyecto no afecta a vías pecuarias, ni a espacio natural protegido, informando que al discurrir sobre el monte de Utilidad Pública V-152 «Riberas del Palancia», deberá disponer con carácter previo a su ejecución de la correspondiente autorización de ocupación del citado monte, la cual se encuentra en tramitación. Remitido el citado escrito a la interesada, esta manifiesta su conformidad.  
- Se ha solicitado informe al Ajuntament de Sagunt, Diputación Provincial de Valencia, Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje (PATRICOVA) y Telefónica de España, SAU, sin que conste respuesta.  
A los efectos previstos en el último párrafo del artículo 9.4 y articulo 11.2. del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la interesada, presentó copia de la Resolución de fecha 17 de abril de 2019, de autorización para instalación de línea eléctrica aérea de alta tensión sobre cauce público (río Palancia), según separata de proyecto «modificación parcial en subterráneo de la L.E. a 132 kV (DC) Sagunto-Museros/Sagunto Rambleta, entre los apoyos nº11 y nº15», en el T.M. de Sagunto (valencia), emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar, acompañada de modelo normalizado de declaración responsable relativa a la presentación del citado informe favorable, y conformidad con el mismo.  
Consta en el expediente, copia del Informe (136/2009-CON), de fecha 28 de abril de 2019, de la Subdirectora General de Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, en el que se concluye que el proyecto de desvío de las líneas eléctricas existentes a 132 kV, ST Rambleta-ST Sagunto y ST Sagunto-ST Museros (las cuales comparten trazado y apoyos), en el tramo comprendido entre los apoyos núm. 11 y núm. 14, para su paso a subterráneo, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en Sagunto (Valencia), no constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio del resto de autorizaciones requeridas en virtud de la normativa sectorial vigente.  
En cuanto a la necesidad de la modificación de la línea aérea de alta tensión a 132 kV, doble circuito, «Sagunto-Museros» y «Sagunto-Rambleta», como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, cabe indicar que esta ya fue valorada en el otorgamiento de la autorización administrativa previa con la resolución, 13 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, a la cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias. Por otro lado, la necesidad de la presente modificación del proyecto de ejecución para la «Modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, (DC), «Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta», entre los apoyos Núm. 10 y Núm. 14N, se fundamenta en adecuar el proyecto autorizado por la precitada resolución, a la modificación incorporada por el expediente ATLINE/2016/131/46 con Autorización de Explotación de fecha 30 de abril de 2018, así como su adaptación al Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por Real decreto 223/2008, de 15 de febrero.  
Debe considerarse que la instalación solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata una modificación parcial de las líneas eléctricas a 132 kV «Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta» en servicio.  
Consta en el expediente informe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción de los expedientes ATLINE/2010/235/46 y ATLIRE/2019/13/46, así como propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas integradas en la red de distribución requieren autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada ley 24/2013).  
De acuerdo con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, solo deberá someterse a la evaluación prevista en esa ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, atendiendo a la producción de las incidencias que se recogen en mencionado apartado c.  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al tratarse de instalaciones de distribución con tensión igual o superior a 36 kV. Por tanto, para las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción es de aplicación el capítulo II de dicho decreto.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso en concreto el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero  
Modificar la «Resolución de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, entre los apoyos número 11 y número 15, en el término municipal de Sagunto. Expediente ATLINE/2010/235/46.]» (DOGV Núm. 6553 / 28.06.2011), en su resuelvo primero, con el alcance final siguiente:  
- Construcción de tramo de línea subterránea (cable) de alta tensión a 132 kV, de doble circuito, desde el nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo, denominado 12PAS, a ejecutar próximo al apoyo 12 existente y fuera del eje de la línea, hasta la cámara de empalme existente junto al apoyo 14N a desmontar, con conexión a los circuitos Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta. La canalización subterránea estará constituida por un tramo de 396,64 metros, desde la base del nuevo apoyo 12 PAS hasta la citada cámara de empalme.  
  
Recorrido subterráneo  
Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real decreto 223/2008) Primera  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Zona A  
Longitud total (m) 396,64  
Municipio afectado Sagunto  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Nuevo Apoyo núm.: 12 PAS - Apoyo transición de aéreo a subterráneo  
Final instalación Cámara de empalme, junto apoyo núm. 14N a desmontar.  
Núm. de circuitos 2 (Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta)  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 143,58  
Tipo de conductor de fase RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K Al + T420  
Material conductor de fase Aluminio  
Sección total conductor de fase (mm²) 1200  
Aislamiento XLPE  
Espesor aislamiento (mm) 16  
Tipo de pantalla Tubo de aluminio  
Sección de la pantalla (mm²) 420  
Material de la cubierta exterior: Poliolefina (DMZ1)  
Espesor de la cubierta exterior (mm) 3,8  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en el conductor Iad (kA) 100  
Tiempo de cortocircuito t(s) 1,2  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en la pantalla Iad (kA) 40  
Número de tramos subterráneos 1  
Núm. de empalmes 1 x circuito con la línea subterránea existente.  
Tipo de empalmes E1/145-E-PM/1200 Al/CB  
Sistema de puesta a tierra de pantallas Single Point (SP)  
Tipo de terminales exteriores Botellas terminales unipolares de tipo exterior TE/145-1200 Al  
Disposición de conductores Tresbolillo.  
Tipo de canalización Entubada bajo prisma de hormigón  
Núm. de tubos cable de potencia 6  
Diámetro exterior tubo corrugado para cable de potencia (mm) 250  
Tipo de cable de fibra óptica OSGZ1-48/0  
Núm. cables de fibra óptica para comunicaciones 2  
Núm. de fibras cable fibra óptica 48  
Núm. tubos comunicaciones 2 (tipo cuatritubo)  
Diámetro cuatritubo (mm) (4x) 40  
  
  
Apoyo transición aéreo-subterráneo  
Núm. total de apoyos 1 (núm. 12PAS)  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 12S190/B22 (1)  
Forma de los apoyos Fuste con cabeza prismática, cuerpo y tramos de base troncopiramidales en celosía, y doble cuerno para cables de tierra-ópticos y seis crucetas piramidales, con base para cimentaciones tetrabloque (patas separadas).  
Material de los apoyos Metálicos, de perfiles angulares de lados iguales y chapas fabricados en acero laminado y galvanizado en caliente, formando una estructura en celosía con uniones atornilladas de métricas M16 y/o M20 (UNE 17115) fabricados en acero de calidad 5.6 y grado C.  
Cimentación Cuatro macizos independientes, tipo «pata de elefante», de hormigón en masa, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto. En los apoyo tipo frecuentado, dispondrá de un antiescalo hasta una altura de 2,5 m.  
  
  
- Construcción de tramo de línea aérea de alta tensión a 132 kV, de doble circuito, desde el nuevo apoyo en ángulo con función de amarre, denominado 11N, a ejecutar bajo la traza de la línea y junto al apoyo 11 existente a desmontar, hasta el nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo, denominado 12PAS, con conexión a los circuitos Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta. La longitud total de este nuevo y único vano será de 350 m.  
  
Recorrido aéreo  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real decreto 223/2008) Primera  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Zona A  
Longitud total (m) 350  
Municipio afectado Sagunto  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Nuevo Apoyo 11N (12E150/B22) - Apoyo en angulo con función de amarre  
Final instalación Nuevo Apoyo núm.: 12 PAS (12S190/B22) - Apoyo transición de aéreo a subterráneo  
Núm. de circuitos 2 (Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta)  
Configuración fases circuito HEXÁGONO  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 129,57  
Tipo de conductor de fase HEN  
Material conductor de fase Aluminio - Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 298,1  
Tipo de conductor de tierra - óptico OPGW-16-48/0  
Material conductor de tierra Aluminio-Acero  
Tipo de aislador U120AB132P  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 320  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s (kV cresta) 650  
  
  
Apoyos  
Núm. total de apoyos línea 1 (Núm. 11N)  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 12E150/B22 (1)  
Forma de los apoyos Fuste con cabeza prismática, cuerpo y tramos de base troncopiramidales en celosía, y un cuerno para cables de tierra-ópticos y seis crucetas piramidales, con base para cimentaciones tetrabloque (patas separadas).  
Material de los apoyos Metálicos, de perfiles angulares de lados iguales y chapas fabricados en acero laminado y galvanizado en caliente, formando una estructura en celosía con uniones atornilladas de métricas M16 y/o M20 (UNE 17115) fabricados en acero de calidad 5.6 y grado C.  
Cimentación Cuatro macizos independientes, tipo «pata de elefante», de hormigón en masa, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto. En los apoyo tipo frecuentado, dispondrá de un antiescalo hasta una altura de 2,5 m.  
  
  
- Refuerzo del apoyo número 10 existente, tipo 65/B13,5 (S), y regulación del vano de 264 m entre los apoyos 10 y 11N.  
- Desmontaje de los apoyos 11, 12, 13 y 14N, así como de los cables (709 m de línea), herrajes, aisladores y cimentaciones de estos apoyos.  
El presupuesto total del proyecto de modificación de la línea, es de setecientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y dos euros con noventa y seis céntimos de euro (745.282,96 ?).  
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción para la modificación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, según el proyecto de ejecución de fecha abril de 2019 presentado, redactado por persona técnica titulada competente según declaración responsable de fecha 12 de abril de 2019, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal para realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06 «Líneas subterráneas con cables aislados», y en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de seis (6) meses desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
8. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, remitiendo copia de la misma.  
9. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar extinguida la servidumbre de paso de las instalaciones cuyo desmontaje se autoriza en el punto primero de la presente resolución, de acuerdo al inciso a) del artículo 155 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sin perjuicio de las nuevas servidumbres generadas por las instalaciones autorizadas a construir. Asimismo, el primitivo dueño o sus causahabientes, conforme previene el artículo cincuenta y cuatro y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento de desarrollo podrán ejercer el derecho de reversión, sin perjuicio de lo ya indicado respecto a las nuevas servidumbres generadas.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,  
- la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y  
- la notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, y a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 31 de enero de 2020.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML