Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 1844, del 14-08-1992 (1992/825689)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 1992, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual autoritza la línia elèctrica aèria d'alta tensió de 132 kV entre l'ET Catadau i la L/Alzira-Silla i Alzira-Font de Sant Lluís i es declara, en concret, la seua utilitat Pública.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   1844

Data del DOGV
:   14-08-1992

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1992/825689

CVE


Data del document
:   13-07-1992

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIO de 13 de juliol de 1992, de la Direcció General d'Industria i Energía, per la qual autoritza la línia elèctrica aèria d'alta tensió de 132 KV entre l'ET Catadau i la L/Alzira-Silla i Alzira-Font de Sant LLuis i es declara, en concret, la seua utilitat pública.  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància d'Hidroelèctrica Española, SA (en l'actualitat, Iberdrola II, SA) relatiu a l'autorització per a instal·lar una línia elèctrica aèria d'alta tensió de 132 kV entre l'ET Catadau i la L/Alzira-Silla i Alzira-Font de Sant Lluís i declaració, en concret, de la seua utilitat pública.  
Atés que la sol·licitud d'autorització indicada ha seguit la tramitació establerta en el Decret 2617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; en el Decret 2619/1966, d'aquesta mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques i en el Decret 162/90, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprova el Reglament d'Impacte Ambiental i la Llei 2/1989, de 3 de mare, de la Generalitat Valenciana, sobre impacte ambiental.  
Atés que, en la fase d'informació pública a què va ser sotmés el projecte tècnic i l?estudi d'impacte ambiental, no es van presentar al·legacions.  
Atés que, amb data 22 d'octubre de 1991, la Conselleria de Medi Ambient va formular declaració d'impacte ambiental en què s'estimava acceptable, únicament als efectes ambientals, la realització del projecte amb les condicions contingudes en l?estudi d'impacte ambiental i les prescripcions que es recullen en la part dispositiva d'aquesta resolució.  
Atés que la finalitat que es persegueix amb l?establiment de la línia és la millora del subministrament d'energia elèctrica en la zona.  
Vist l?informe emés per l'òrgan instructor de l?expedient.  
Aquesta direcció general resol:  
Primer  
Autoritzar Iberdrola II, SA per a l?establiment de la línia elèctrica aèria d'alta tensió de 132 kV entre l?ET Catadau i la L/Alzira-Silla i Alzira-Font de Sant Lluís, les característiques principals de les quals són les següents:  
- Tensió: 132 kV  
- Origen: ET Catadau  
- Final: L/Alzira-Silla i L/Alzira-Font de Sant Lluís  
- Longitud: 8,800 Km., en recorregut pels termes municipals d'Alginet, Carlet i Catadau  
- Suports estructura metàl·lica  
- Conductor alunini-acer 281,1 mm2 de secció (AL 241,7 mm2 + Ac 39,4 mm2)  
- Cable de terra acer 50 mm2 de secció.  
- Aïllament cadena deu aïlladors de vidre E 100/127 de caperutxa i tija  
- Capacitat de transport màxima 131 MVA.  
La finalitat que es persegueix és millorar el subministrament d'energia elèctrica de la zona.  
Segon  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació elèctrica que s'autoritza, als efectes assenyalats en la Llei 10/1966, sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques i el seu reglament d'aplicació, segons Decret 2619/66, de 20 d'octubre.  
Tercer  
Aprovar el projecte d'execució i sotmetre'l a les condicions següents:  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini de posada en marxa serà de sis mesos, comptadors a partir de la notificació d'aquesta resolució.  
3. El titular retrà compte de la terminació de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.  
4. L'Administració deixarà sense efecte aquesta resolució en el moment en què observe l?incompliment de les condicions que s'hi imposen.  
5. Condicions d'ordre mediambiental:  
a) S'haurà de tenir en compte l?Ordre de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d?agricultura i Pesca, sobre espècies endèmiques o almenaçades, sobretot en l?encreuament amb el riu Magro, per la possible afecció a vegetació natural.  
València, 13 de juliol de 1992.   
El Director General:   
Luis Doménech Bernabeu.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 1844, del 14-08-1992 (1992/825689)

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1992, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que autoriza la línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 kV entre la ET Catadau y la L/Alzira-Silla y Alzira-Font de Sant Lluís y se declara, en concreto, su utilidad pública.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   1844

Fecha DOGV
:   14-08-1992

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1992/825689

CVE


Fecha del documento
:   13-07-1992

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCION de 13 de julio de 1992, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que autoriza la línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 KV entre la ET Catadau y la L/Alzira-Silla y Alzira-Font de Sant LLuis y se declara en concreto su utilidad pública.  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Hidroeléctrica Española, SA (en la actualidad, Iberdrola II, SA) relativo a la autorización para instalar una línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 kV entre la ET Catadau y la L/Alzira-Silla y Alzira-Font de Sant Lluís y declaración, en concreto, de su utilidad pública.  
Considerando que la solicitud de autorización indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2619/1966 de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas y en el Decreto 162/90, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, sobre impacto ambiental.  
Considerando que, en la fase de información pública a que fue sometido el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental, no se presentaron alegaciones.  
Considerando que, con fecha 22 de octubre de 1991, la Conselleria de Medi Ambient formuló declaración de impacto ambiental en la que se estimaba aceptable, a los solos efectos ambientales, la realización del proyecto con las condiciones contenidas en el estudio de impacto ambiental y las prescripciones que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que la finalidad que se persigue con el establecimiento de la línea es la mejora del suministro de energía eléctrica en la zona.  
Visto el informe emitido por el órgano instructor del expediente.  
Esta dirección general resuelve:  
Primero  
Autorizar a Iberdrola II, SA el establecimiento de la línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 kV entre la ET Catadau y la L/Alzira-Silla y Alzira-Font de Sant Lluís, cuyas características principales son las siguientes:  
- Tensión: 132 kV  
- Origen: ET Catadau  
- Final: L/Alzira-Silla y L/Alzira-Font de Sant Lluís  
- Longitud: 8,800 Km., en recorrido por los términos municipales de Alginet, Carlet y Catadau  
- Apoyos estructura metálica  
- Conductor aluminio-acero 281,1 mm2 de sección (AL 241,7 mm2 + Ac 39,4 mm2)  
- Cable de tierra acero 50 mm2 de sección.  
- Aislamiento cadena diez aisladores de vidrio E 100/127 de caperuza y vástago  
- Capacidad de transporte máxima 131 MVA.  
La finalidad que se persigue es mejorar el suministro de energía eléctrica de la zona.  
Segundo  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación, según Decreto 2619/66, de 20 de octubre.  
Tercero  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de puesta en marcha será de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.  
5. Condiciones de orden medioambiental:  
a) Se deberá tener en cuenta la Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria d?Agricultura i Pesca, sobre especies endémicas o amenazadas, sobre todo en el cruce con el río Magro, por la posible afección a vegetación natural.  
Valencia, 13 de julio de 1992. - El Director General: Luis Doménech Bernabeu.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML