Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4508, del 27-05-2003 (2003/6096)

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia de la Generalitat Valenciana, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte tècnic d'execució per a l'ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la subestació transformadora denominada ST la Plana, ubicada al terme municipal d'Almassora, a la província de Castelló.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4508

Data del DOGV
:   27-05-2003

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2003/6096

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2003, de la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia de la Generalitat Valenciana, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte tècnic d'execució per a l'ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la subestació transformadora denominada ST la Plana, ubicada al terme municipal d'Almassora, a la província de Castelló. [2003/F6096]
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en data 22 de maig de 2002 davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada ST la Plana, situada en terrenys de la seua propietat ubicats al costat del camí de Ramonet, al terme municipal d'Almassora (Castelló). Al mencionat escrit s'adjuntaven dos exemplars del projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada ampliació, firmats per l'enginyer industrial Javier Asua Aizpurua i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana i Albacete en data 7 de maig de 2002.
  
Vist que els dies 29 de juny i 4 de juliol de 2002 es publicaren en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivament, els anuncis corresponents a la informació pública prevista en l'article 125 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.
  
Vist l'informe tècnic de data 2 d'octubre de 2002, emés pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló.
  
Vist l'escrit de data 4 d'octubre de 2002, del cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló amb el qual es tramet l'expedient.
  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació sol·licitada es realitzarà en els mateixos terrenys ocupats per les instal·lacions actuals.
  
Vist que amb data 22 d'octubre 2002 l'Àrea d'Indústria, Energia i Mines va trametre escrit al peticionari on assenyala, en síntesi, que en el projecte d'execució presentat s'han inclòs instal·lacions que formen part de la xarxa de transport, segons el que s'ha indicat en l'article 5 del Reial Decret 1.955/2000, i que d'acord amb l'article 111 d'este i l'article 3 de la Llei 54/1997, la competència d'autorització no correspon a esta conselleria. Així mateix, de conformitat amb la Norma Tècnica per a Instal·lacions de Mitjana i Baixa Tensió (NT-IMBT 1400/0201/1), aprovada per l'Orde de 20 de desembre de 1991 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, en l'esmentat escrit se li va sol·licitar documentació addicional en relació amb la reactància de posada a terra (TZ-7) trifàsica en bany d'oli de 1.000 A i 10 s projectada al costat de 20 kV.
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb data 15 de novembre de 2002, juntament amb l'annex al projecte d'execució d'ampliació, firmat per l'enginyer industrial Javier Asua Aizpurua i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana en data 12 de novembre de 2002, en el qual s'indica que se substituïx la reactància de posada a terra de 1.000 A i 10 s, denominada TZ-7, per una altra de 500 A i 30 s.
  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1.955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.
  
Atés que d'acord amb el projecte presentat la finalitat de l'ampliació sol·licitada és satisfer les necessitats de demanda d'energia a la zona de Castelló, amb garanties de seguretat i regularitat, i facilitar les operacions d'explotació i manteniment.
  
Atés que s'han acomplit els tràmits previstos en la legislació aplicable a la sol·licitud, esta Direcció General d'Indústria i Energia, resol:
  
Primer
  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a l'ampliació de la subestació transformadora denominada ST la Plana ubicada al terme municipal d'Almassora a la província de Castelló, al costat del camí de Ramonet a Pla de Maseras, camí que partix en el quilòmetre 61 de la carretera de Castelló a València.
  
L'abast de l'ampliació que s'autoritza és el següent:
  
Muntatge d'un nou autotransformador (AT-11) trifàsic en bany d'oli, de 450 MVA, relació de transformació 400±10%/138/22 kV, amb regulació de tensió en càrrega, al costat d'alta tensió.
  
Muntatge d'un nou transformador (T-7) trifàsic en bany d'oli, de 50 MVA, relació de transformació 225±10%/21,5 kV, amb regulació de tensió en càrrega al costat d'alta tensió. A este transformador se'l dotarà de reactància de posada a terra (TZ-7) trifàsica, en bany d'oli de 500 ampers i 30 segons al costat de 20 kV.
  
En el sistema de 132 kV s'instal·larà una nova posició de transformador AT-11, configuració doble barra. Així mateix, s'instal·larà una nova posició d'eixida de línia denominada Vila-real Sud 2, configuració doble barra.
  
S'ampliarà l'actual mòdul quatre de cel·les del sistema de 20 kV, amb quatre cel·les d'interior en aire i configuració de doble barra amb les següents posicions:
  
Una cel·la de transformador.
  
Una cel·la de servicis auxiliars.
  
Una cel·la de mesura.
  
Una cel·la de bateria de condensadors.
  
S'eliminarà el mòdul de tres cel·les d'interior, situades en una caseta blindada al parc d'intempèrie, i passarà el TSA-8 a alimentar-se de la nova cel·la de servicis auxiliars del mòdul 4.
  
S'instal·larà una nova bateria de condensadors (BC-4) en 20 kV de 7200 kVAr.
  
Es faran les instal·lacions auxiliars necessàries per a realitzar una explotació fiable de les noves posicions instal·lades tot dotant-les dels corresponents elements de protecció, control i mesura.
  
Segon
  
Aprovar el projecte tècnic d'execució per a l'ampliació de la subestació esmentada en el punt primer de la present resolució, i habilitar-ne el titular a la construcció de la instal·lació projectada.
  
La present resolució queda sotmesa a les següents condicions:
  
La present resolució s'atorga sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.
  
Les instal·lacions que cal realitzar compliran els reglaments de seguretat industrial aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb allò que s'ha establit en el Reial Decret 3.275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte i l'annex al projecte presentats. En cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.
  
El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de tres mesos comptats a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació mitjançant sol·licitud motivada davant esta Direcció General d'Indústria i Energia. Una vegada executat el projecte, s'haurà de presentar sol·licitud de posada en servici davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló acompanyada de la documentació establida reglamentàriament.
  
L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Indústria, Comerç i Energia en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4508, del 27-05-2003 (2003/6096)

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de la Generalitat Valenciana, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora denominada ST La Plana ubicada en el término municipal de Almazora en la provincia de Castellón.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4508

Fecha DOGV
:   27-05-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2003/6096

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Energía

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de la Generalitat Valenciana, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora denominada ST La Plana ubicada en el término municipal de Almazora en la provincia de Castellón. [2003/F6096]
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en fecha 22 de mayo de 2002 ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada ST La Plana, situada en terrenos de su propiedad ubicados junto al camino de Ramonet, en el término municipal de Almazora (Castellón). Al mencionado escrito se adjuntaban dos ejemplares del proyecto técnico para la ejecución de la citada ampliación, firmados por el ingeniero industrial Javier Asua Aizpurua y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en fecha 7 de mayo de 2002.
  
Resultando que los días 29 de junio y 4 de julio de 2002 se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivamente, los anuncios correspondientes a la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Visto el informe técnico, de fecha 2 de octubre de 2002, emitido por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.
  
Visto el escrito, de fecha 4 de octubre de 2002, del jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón con el que se remite el expediente.
  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se realizará en los mismos terrenos ocupados por las instalaciones actuales.
  
Resultando que con fecha 22 de octubre 2002 el Área de Industria, Energía y Minas remitió escrito al peticionario señalando, en síntesis, que en el proyecto de ejecución presentado se han incluido instalaciones que forman parte de la red de transporte según lo indicado en el artículo 5 del Real Decreto 1.955/2000, y que de acuerdo con el artículo 111 del mismo y el artículo 3 de la Ley 54/1997, la competencia de autorización no corresponde a esta conselleria. Asimismo, de conformidad con la Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1), aprobada por la Orden de 20 de diciembre de 1991 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, en dicho escrito se le solicitó documentación adicional en relación con la reactancia de puesta a tierra (TZ-7) trifásica en baño de aceite de 1.000 A y 10 s proyectada en el lado de 20 kV.
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con fecha 15 de noviembre de 2002, junto con el anexo al proyecto de ejecución de ampliación, firmado por el ingeniero industrial Javier Asua Aizpurua y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en fecha 12 de noviembre de 2002, en el que se indica que se sustituye la reactancia de puesta a tierra de 1.000 A y 10 s, denominada TZ-7, por otra de 500 A y 30 s.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 Real Decreto 1.955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.
  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentada la finalidad de la ampliación solicitada es satisfacer las necesidades de demanda de energía en la zona de Castellón, con garantías de seguridad y regularidad, y facilitar las operaciones de explotación y mantenimiento.
  
Considerando que se han cumplido los trámites previstos en la legislación aplicable a la solicitud, esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la ampliación de la subestación transformadora denominada ST La Plana ubicada en el término municipal de Almazora en la provincia de Castellón, junto al camino de Ramonet a Pla de Maseras, camino que parte en el kilómetro 61 de la carretera de Castellón a Valencia.
  
El alcance de la ampliación que se autoriza es la siguiente:
  
Montaje de un nuevo autotransformador (AT-11) trifásico en baño de aceite, de 450 MVA, relación de transformación 400±10%/138/22 kV, con regulación de tensión en carga, en el lado de alta tensión.
  
Montaje de un nuevo transformador (T-7) trifásico en baño de aceite, de 50 MVA, relación de transformación 225±10%/21,5 kV, con regulación de tensión en carga en el lado de alta tensión. A este transformador se le dotará de reactancia de puesta a tierra (TZ-7) trifásica en baño de aceite de 500 Amperios y 30 segundos en el lado de 20 kV.
  
En el sistema de 132 kV se instalará una nueva posición de transformador AT-11, configuración doble barra. Asimismo, se instalará una nueva posición de salida de línea denominada Villarreal Sur 2, configuración doble barra.
  
Se ampliará el actual módulo cuatro de celdas del sistema de 20 kV, con cuatro celdas de interior en aire y configuración de doble barra con las siguientes posiciones:
  
Una celda de transformador.
  
Una celda de servicios auxiliares.
  
Una celda de medida.
  
Una celda de batería de condensadores.
  
Se eliminará el módulo de tres celdas de interior, situadas en una caseta blindada en el parque de intemperie, pasando el TSA-8 a alimentarse de la nueva celda de servicios auxiliares del módulo 4.
  
Se instalará una nueva batería de condensadores (BC-4) en 20 kV de 7200 kVAr.
  
Se realizarán las instalaciones auxiliares necesarias para realizar una explotación fiable de las nuevas posiciones instaladas dotándolas de los correspondientes elementos de protección, control y medida.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, habilitando al titular de la misma a la construcción de la instalación proyectada.
  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
  
La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
  
Las instalaciones a realizar cumplirán con los reglamentos de seguridad industrial aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3.275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto y el anexo al mismo presentados. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta dirección general la correspondiente autorización.
  
El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Industria y Energía. Una vez ejecutado el proyecto, se deberá presentar solicitud de puesta en servicio ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón acompañada de la documentación establecida reglamentariamente.
  
La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Industria, Comercio y Energía en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML