Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7089, del 14-08-2013 (2013/8268)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2013, del Servici Territorial d'Energia, d'autorització administrativa, declaració en concret d'utilitat pública i aprovació del projecte. Expedient número ATLINE/2012/74/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7089

Data del DOGV
:   14-08-2013

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2013/8268

CVE


Data del document
:   15-07-2013

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2013, del Servici Territorial d'Energia, d'autorització administrativa, declaració en concret d'utilitat pública i aprovació del projecte. Expedient número ATLINE/2012/74/12. [2013/8268]  
S'ha presentat la sol·licitud d'autorització administrativa, declaració d'utilitat pública i aprovació de projecte relativa a la instal·lació elèctrica indicada més avall.  
Vist que el projecte presenta un traçat concretat, compta entre la documentació amb els plans pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats; té, per tant, les condicions previstes en l'article 143 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Vist que, de conformitat amb el projecte presentat, el traçat de la línia elèctrica complix les condicions tècniques i de seguretat establides reglamentàriament, la qual cosa en permet l'aprovació sense perjuí de l'obligació de la mercantil peticionària d'indemnitzar adequadament les afeccions que l'execució del projecte puga ocasionar a tercers.  
  
Efectuats els tràmits que establixen el Decret 88/2005, del Consell de la Generalitat, de 29 d'abril, pel qual establix els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, i els articles 143 a 147 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
S'hi van formular les al·legacions següents durant el període d'informació pública:  
- Jorge Badal Ferrando, titular de les parcel·les cadastrals 127 i 128 del polígon 13 d'Ares del Maestrat, que es corresponen amb les finques números 58 i 59 afectades pel projecte, va manifestar que les finques han sigut recentment transformades en explotació tubericultora, per la qual cosa la construcció de la línia produirà greus perjuís a l'activitat i, en conseqüència, proposa la variació del traçat oferint-hi dos alternatives. La beneficiària contesta en data 10 de gener indicant que les afeccions a les finques esmentades i que les propostes de variacions de traçat que es formulen hauran de complir els requisits establits en l'article 161 del Reial Decret 1955/2000, per la qual cosa, a la vista de les realitzades, no és procedent estimar-les, en relació amb els danys i perjuís que puguen ocasionar-se, l'al·legant haurà d'acreditar-los si és el cas en l'expedient per a la fixació del preu just. No ha presentat Jorge Badal cap traçat alternatiu al projectat presentat per Electra del Maestrat, SA, en què es justifique el compliment simultani de les tres condicions fixades en l'article 161 del Reial Decret 1955/2000, per això no és procedent atendre l'al·legació formulada.  
- Carmen Monfort Tena, titular de la parcel·la 135 del polígon 5 a Benasal, que es correspon amb la finca número 23 afectada pel projecte, manifesta que on està projectat el suport hi ha cultivats avellaners tubericultors i sol·licita que el suport siga desplaçat. Dóna com a opció la parcel·la annexa a esta, que també és de la seua propietat, en la zona més pròxima al camí, perquè no danye el cultiu d'alzines micoritzades tubericultores. La beneficiària contesta en data 22 de gener indicant que la proposta que es formula implica, a priori, haver de modificar no sols la col·locació del suport número 7, sinó també les característiques dels suports números 6 i 8 de la línia, per la qual cosa, en principi, consideren més adequat el traçat presentat. No obstant això, si en fase d'execució de les obres, es pot variar la col·locació del suport sense que es varien les afeccions a altres propietaris o bé si, variant-les, l'al·legant obté les autoritzacions dels que resulten afectats per la variació, no hi hauria cap inconvenient a estudiar la proposta. En el cas que la modificació no resulte viable, els danys que se li ocasionen i acredite en la fase de fixació de preu just li seran indemnitzats. Este servici territorial considera acceptable la proposta formulada per Electra del Maestrat, SA, basant-se en les condicions tècniques de disseny de la línia elèctrica.  
- José Beltrán Prats, com a hereu de Ricardo Beltrán Sancho, que figura com a titular en la relació de béns i drets de la parcel·la 18 del polígon 7 de Benasal, que es correspon amb la finca número 77 afectada pel projecte, manifesta que està conforme amb la col·locació dels suports i la línia, però indica que una part està cultivada amb tòfona, sol·licita que se li ocasionen els menors danys possibles, la beneficiària contesta en data 22 de gener indicant que es tindran en compte les observacions realitzades i en l'execució de la línia es procurarà que s'ocasionen els menors danys possibles. No obstant, tots els danys que s'acrediten en la fase de fixació del preu just seran indemnitzats.  
  
- Francisca Miralles Beltrán titular de la parcel·la 46 del polígon 5 de Benasal, que es correspon amb la finca número 18 afectada pel projecte, manifesta la disconformitat amb la col·locació del suport número 5 ubicat en la finca i en sol·licita el canvi d'ubicació. La beneficiària contesta en data 25 de gener indicant que la línia projectada és una infraestructura d'utilitat pública, motiu pel qual el procediment que es tramita porta implícita esta declaració, i l'interés general preval sobre el particular de les persones que puguen resultar afectades. Francisca Miralles no ha presentat cap traçat alternatiu al projectat presentat per Electra del Maestrat, SA, en què justifique el compliment simultani de les tres condicions fixades en l'article 161 del Reial Decret 1955/2000, per això no és procedent atendre l'al·legació formulada.  
  
- Alfredina Meseguer Sales titular de la parcel·la 56 del polígon 5 de Benasal, que es correspon amb la finca número 9 afectada pel projecte, manifesta la disconformitat amb la col·locació del suport ubicat en la finca i sol·licita, si no es modifica l'afecció, una indemnització de 3.000 €. La beneficiària contesta en data 25 de gener indicant que la línia projectada és una infraestructura d'utilitat pública, motiu pel qual el procediment que es tramita porta implícita esta declaració i que l'interés general preval sobre el particular de les persones que puguen resultar afectades, i en relació amb la indemnització que sol·licita, s'ha de formular novament en el procediment expropiatori que s'inicie una vegada autoritzat, aprovat el projecte i declarada d'utilitat pública la línia. No ha presentat Alfredina Meseguer cap traçat alternatiu al projectat presentat per Electra del Maestrat, SA, en què es justifique el compliment simultani de les tres condicions que fixa l'article 161 del Reial Decret 1955/2000, no és procedent atendre l'al·legació formulada, s'ha de formular en l'expedient expropiatori que s'òbriga per a això la valoració que crega oportuna.  
  
Este servici territorial, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes, resol:  
  
Primer  
Atorgar al peticionari l'autorització administrativa de la instal·lació elèctrica que s'indica:  
Peticionari: Electra del Maestrat, SA.  
Emplaçament de la instal·lació: Ares - Benasal - Vilar de Canes - Ares del Maestrat - Castelló.  
Projecte  
Denominació: Línia aèria trifàsica a 20 kV, SC conductor tipus 100-AL1/17-ST1A, des de la línia d'Ares a la línia de Catí (acabament del tancament de l'anell Ares-Catí).  
Pressupost: 315.962,22 €.  
Esta autorització s'atorga sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que siga necessari obtindre per part del sol·licitant de la instal·lació per a dur-la a terme, d'acord amb altres disposicions que s'apliquen i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i deixant fora de perill els drets particulars.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució de la instal·lació. En l'execució del projecte s'han de tindre en compte les condicions següents:  
1. Les obres s'han de fer d'acord amb el projecte presentat i, si és el cas, els annexos tècnics posteriors.  
2. El peticionari haurà de tindre en compte les prescripcions disposades en els reglaments vigents, així com els condicionats imposats pels organismes afectats.  
3. El titular donarà compte de la terminació de les obres per mitjà de la presentació de la sol·licitud d'autorització de l'explotació, en els termes establits en els articles 12 o 18 del Decret 88/2005, segons el tipus d'instal·lació de què es tracte.  
4. En el cas que, per a finalitzar l'execució de la instal·lació objecte de projecte, es requerisca posar-ne una part en tensió, es procedirà d'acord amb les condicions següents:  
- Presentació de la sol·licitud de finalització de l'execució, a la qual s'adjunta, en triple exemplar, el certificat de finalització parcial de l'obra, subscrit per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, que acredite que la part de la instal·lació ja executada complix els reglaments tècnics en la matèria.  
- La finalització de l'execució es realitzarà amb la mateixa direcció d'obra que l'anterior certificació, i s'ajustarà a les condicions tècniques i de seguretat reglamentàries.  
- L'empresa distribuïdora efectuarà totes les actuacions que considere necessàries de manera que quede garantit tant el manteniment de les condicions reglamentàries de la xarxa anterior com el fet de no pertorbar altres instal·lacions o equips.  
- S'haurà de presentar, en el termini màxim de 10 dies des de l'execució completa de la instal·lació, la sol·licitud d'autorització de l'explotació, d'acord amb el que establix el Decret 88/2005.  
- Si transcorre un mes des que este servici territorial haja diligenciat i entregat el certificat de finalització parcial de l'obra i el peticionari no ha sol·licitat l'autorització d'explotació, s'ha de paralitzar l'execució de la part d'instal·lació que se sol·licitava posar en tensió. Si esta instal·lació ja està en tensió, el peticionari l'ha de desconnectar en acabar el termini.  
  
5. El projecte s'ha de dur a terme de conformitat amb els condicionants ambientals que es detallen en la declaració o estimació d'impacte ambiental, emesa amb data 4 de juliol per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient amb la referència STMA-EIA-06/2013, que s'annexa a esta resolució.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública dels trams de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer d'esta resolució, la qual cosa comporta la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i n'implica la ocupació urgent d'acord amb l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre, que es concreta en una afecció a les finques particulars incloses en la llista annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000.  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix Decret 88/2005. La publicació es fa també segons allò que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, com a notificació de la resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o als que s'ha intentat notificar-los-la i no s'ha pogut fer.  
  
L'Administració deixarà sense efecte la resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que imposa.  
  
Esta autorització s'atorga sense perjuí de les concessions, llicències i permisos, tant públics com privats, que siga necessari obtindre per part del sol·licitant de la instal·lació per a efectuar-la, d'acord amb altres disposicions que s'apliquen i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i el medi ambient.  
Podrà ser causa de revocació d'esta resolució l'incompliment de les condicions que expressa, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat l'atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar'hi un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Energia (c/ Colón, número 32, 46004 València), en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
Castelló de la Plana, 15 de juliol de 2013.- El cap del Servici Territorial d'Energia: Esteban Santamaria Coria  
.  
  
ANEXO  
  
Amb data 4 de juliol de 2013, el director territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de Castelló ha dictat l'estimació d'impacte ambiental que es transcriu a continuació:  
  
Expedient: STMA/EIA/06/2013  
Promotor: Electra del Maestrazgo, SA.  
Objecte del projecte: línia aèria trifàsica a 20 kV, des de la línia d'Ares a la línia de Catí (finalització del tancament de l'anell Ares-Catí).  
Autoritat substantiva: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Servei Territorial d'Energia.  
Localització: termes municipals d'Ares del Maestrat, Benasal i Vilar de Canes, comarca de l'Alt Maestrat.  
  
1. Descripció del projecte  
1. Descripció de les característiques més rellevants de l'activitat del projecte  
Es pretén la construcció i legalització d'una nova línia aèria de 20 kV per a interconnectar la línia actual que procedix d'Ares amb la que procedix de Catí, i tancar d'esta manera l'anell de subministrament elèctric, de manera que augmente així la qualitat i continuïtat del subministrament a la comarca.  
El projecte de la línia s'ajusta a la normativa: entre altres, al Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, que aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (BOE 68, 19.03.2008).  
Es projecta una línia de 20 kV de simple circuit amb 75 nous suports i una longitud de 9.986 m. La línia s'inicia en el suport 18C2000, pertanyent a la línia actual procedent d'Ares del Maestrat, i finalitza en un suport tipus 22C1000 procedent de la línia actual procedent de Catí.  
  
El traçat de la línia discorre sensiblement paral·lel al llit de la rambla Carbonera fins al suport 46, on fa un canvi de direcció ocasionat per la zona d'afecció de la nova carretera projectada (CV-15), fins al suport 57. Posteriorment, continua paral·lel al traçat de la CV-128 en direcció a Catí fins al suport 73, on fa un nou canvi de direcció fins a l'entroncament final seguint la pista del Barranc de la Belluga.  
Els suports que es col·loquen seran metàl·lics galvanitzats, principalment dels tipus 16C200, 16C4500, 14C2000 i 12C2000. Les creus seran metàl·liques rectes (tipus RC2-20) i volta (tipus BC2-20) tindran una longitud de 4 m i una distància entre conductors d'1,5 - 2 m. L'aïllament serà per mitjà de 6 cadenes d'amarratge compòsit de 24 kV.  
El conductor que es preveu és d'alumini-acer de 116,7 m m² de secció, tipus 100-AL1/17-ST1A, en configuració plana, simple circuit. L'aïllament de la línia estarà format per aïlladors compostos per a línies elèctriques d'alta tensió segons les normes UNE 21 909 i UNE EN 62 217.  
Els suports s'instal·laran en pous de fonamentació de 3 m³ aproximadament excavats sobre el terreny. Les fonamentacions seran de formigó en massa H-25 d'un sol bloc, de geometria prismàtica i secció quadrada.   
La traça de la línia està projectada principalment sobre parcel·les de cultius de secà (ametlers) i, puntualment, per terrenys de matoll, a més de travessar el llit de la rambla Carbonera. La ubicació dels pals està en llocs de fàcil accés des de la carretera, per camí rural, pista o per bancals de cultiu. No està prevista l'obertura d'accessos, excepte en algun cas puntual.  
Els encreuaments, paral·lelismes i proximitats més significatius de la línia i que poden tindre afeccions sobre les infraestructures són els següents:  
  
Tipus d'escreuament Entitat o organisme afectat  
Amb carretera CV-15 Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient  
Amb carretera CV-166 Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient  
Amb línia telefònica Telefònica d'Espanya, SA  
Amb línia aèria de baixa   
tensió Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU  
Amb línia aèria de20 kV Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU  
Amb carretera CV-128 Diputació Provincial de Castelló  
Paral·lelismes   
Amb línia aèria a 400 kV Red Eléctrica de España  
Amb carretera CV-128 Diputació Provincial de Castelló  
Amb carretera CV-168 Diputació Provincial de Castelló  
  
  
  
En el cas de paral·lelismes, no s'exigixen condicions perquè es complixen àmpliament les distàncies horitzontals. D'altra banda, la línia projectada es declara en concret d'utilitat pública.  
  
2. Alternatives  
En la documentació aportada, es preveuen tres alternatives sobre el projecte presentat, s'ha seleccionat el traçat que presenta una menor afecció sobre terreny forestal i béns d'interés cultural, a més d'una major facilitat d'accés.  
Alternativa 1. Es planteja inicialment per a tancar l'anell de subministrament elèctric i per a donar servici a algunes masies del terme municipal d'Ares. El recorregut és d'uns 10 km, afecta zones de predomini forestal i de pendent elevat. El traçat és adjacent a la microreserva del barranc dels Horts, de gran valor ambiental. L'accés als punts de col·locació dels suports és, en alguns casos, de difícil execució i presenta trams que han de superar desnivells topogràfics elevats.  
  
Alternativa 2. Es projecta amb un recorregut de 8,4 km aproximadament i discorre paral·lela a la carretera CV-15. Afecta directament el BIC Torre Bertrans. El traçat es veu interromput en diversos punts per la zona d'afecció que indica el projecte de nova carretera CV-15, per la qual cosa la ubicació d'alguns suports quedaria compromesa pel projecte futur.  
Alternativa 3. El recorregut és d'uns 9,8 km, travessa una zona ocupada majoritàriament per cultius de secà amb facilitat d'accessos per a la ubicació dels suports. Discorre sensiblement paral·lela a la carretera CV-15, però situada a l'altre costat de la rambla Carbonera.  
  
Afeccions legals  
D'acord amb la cartografia temàtica de la pàgina web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la línia elèctrica projectada afecta sòl classificat en els termes municipals d'Ares del Maestrat, Benasal, Vilar de Canes i Catí com a sòl no urbanitzable comú, excepte el tram de línia entre els suports 41 i 44 (Tossal de n'Amill), al terme municipal de Benasal, que afecta sòl no urbanitzable protegit.  
  
Una gran part del traçat dissenyat afecta terrenys de cultius de secà (ametlers). No obstant això, es constata que els suports números 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75 i 76 s'emplacen en terrenys cartografiats com a forestals, en l'Inventari Forestal de la web de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, segons l'Acord de 15 de juny de 2007, del Consell, pel qual aprova l'Inventari Forestal de la Comunitat Valenciana.  
  
Es produïx també l'afecció de terrenys forestals pel vol de la línia elèctrica en els trams principals següents, entre els suports: 31-34, 40-43, 47-51, 64-71 i 73-76.  
Al terme municipal d'Ares del Maestrat, el projecte afecta les vies pecuàries següents, d'acord amb el projecte de classificació de vies pecuàries aprovat per l'Orde de la Conselleria de Medi Ambient de data 22.02.1993, publicada en el DOCV de data 06.05.1993:  
  
- V.P. número 3, Cordell de Castellfort, classificada amb una amplària legal de 37,5 m. El vol de la línia entre els suports 0-1 i 23-24 travessa perpendicularment esta via pecuària que discorre per un camí.  
  
- V.P. número 5, Cordell de la Marina, classificada amb una amplària legal de 20 m. El vol de la línia entre els suports 25-26 travessa perpendicularment esta via pecuària que discorre pel barranc.  
- V.P. número 8, Assagador de l'Hostal de Vilar de Canes, classificada amb una amplària legal de 25 m. El vol de la línia entre els suports 51-52 travessa perpendicularment esta via pecuària que discorre pel camí.  
- V.P. número 4, Cordell de la Muntanya Orenga, classificada amb una amplària legal de 15-22 m. El vol de la línia entre els suports 59-60 travessa perpendicularment esta via pecuària que discorre pel barranc.  
  
En el terme municipal de Benasal, el projecte afecta les vies pecuàries següents, d'acord amb el projecte de classificació de vies pecuàries aprovat per l'Orde de la Conselleria de Medi Ambient de data 22.02.1993, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 26.04.1993.  
- V.P. número 28, Assagador de l'Antic Camí d'Albocàsser, classificada amb una amplària legal de 4-8 m. El vol de la línia entre els suports 15-16 travessa perpendicularment esta via pecuària que discorre pel camí.  
- V.P. número 3, Cordell de Castellfort, classificada amb una amplària legal de 37,5 m. El vol de la línia entre els suports 28-29, 38-39, 40-41 i 46-47 travessa obliquament esta via pecuària que discorre pel llit de la rambla de la Viuda que correspon al límit dels termes entre Benasal i Ares. La mitat de l'amplària legal afecta per tant el terme municipal d'Ares del Maestrat.  
- V.P. número 24, Assagador de la Selleta, classificada amb una amplària legal de 13,5-20 m. El vol de la línia entre els suports 44-45 travessa perpendicularment esta via pecuària que discorre pel límit de termes entre Benasal i Vilar de Cans, l'amplària legal afecta ambdós termes municipals.  
La línia projectada no afecta cap espai natural protegit, ni cap espai natural actualment inclòs en l'àmbit de plans d'ordenació dels recursos naturals o plans rectors d'ús i gestió aprovats, en tramitació o en redacció, o cap altra figura reglamentada en desplegament de la Llei 11/1994, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. No obstant això, afecta espais que formen part de la Xarxa Natura 2000, com la ZEPA denominada l'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana i el LIC denominat l'Alt Maestrat.  
  
  
Tramitació administrativa  
1. Enviament de l'expedient.  
El Projecte i Estudi d'Impacte Ambiental de la línia aèria trifàsica a 20 kV, SC conductor tipus 100-AL 1/17-ST1A, des de la Línia d'Ares a la Línia de Catí (finalització del tancament de l'anell Ares-Catí), que afecta els termes municipals d'Ares del Maestrat, Benasal i Vilar de Canes, l'ha enviat, en data 7 de maig de 2013, el Servici Territorial d'Energia de Castelló (Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació) a este Servici Territorial de Medi Ambient de Castelló perquè es tracta d'un procediment d'estimació d'impacte ambiental.  
La tramitació de l'expedient (ATLINE/2012/74/12) per a l'autorització de la línia elèctrica és competència del Servici Territorial d'Energia de Castelló.  
El projecte s'ha sotmés a exposició pública per un termini de 30 dies, per mitjà de la publicació en el BOP de data 16 de febrer de 2013 i en el DOCV de data 7 de desembre de 2012. També s'ha publicat en el periòdic Mediterrani de data 5 de desembre de 2012.  
  
D'acord amb el certificat del cap del Servici Territorial d'Energia de Castelló de data 24 d'abril de 2013, durant el període d'informació pública no s'hi han presentat al·legacions de caràcter ambiental.  
  
  
2. Tramitació de l'expedient  
En data 8 de maig de 2013, se sol·licita informe al tècnic de la Unitat d'Espais Naturals del Servici Territorial de Medi Ambient, atés que el projecte afecta espais de la Xarxa Natura 2000 (LIC l'Alt Maestrat i ZEPA l'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana). En data 10 de juny de 2013 es rep l'informe.  
  
En data 9 de maig s'envia al Servici d'Infraestructura Verda i Paisatge l'Estudi d'Integració Paisatgística (EIP) del projecte per què el tramite.   
  
3. Informes sectorials  
En l'expedient d'avaluació d'impacte ambiental consten els informes sectorials següents:  
  
Secció Forestal  
En l'expedient STMA/SF/AG/083/2012 de la Secció Forestal de referència EJ/JAB/jb, consta l'informe relatiu a les afeccions sobre terrenys forestals i vies pecuàries de data 17 de desembre de 2012, en el qual s'indiquen les consideracions següents:  
a) D'acord amb la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries, la utilització de les vies pecuàries en la zona d'objecte d'actuació ha d'assegurar primer el manteniment de la integritat superficial, la idoneïtat dels itineraris i la continuïtat dels traçats, i també la del trànsit ramader, així com els altres usos compatibles i complementaris.  
  
b) D'acord amb la instrucció de 13 de gener de 2012 de la Direcció General del Medi Natural, sobre vies pecuàries, no poden ser objecte d'ocupació les actuacions que puguen realitzar-se en terrenys privats, per la qual cosa la construcció dels suports ha de situar-se fora de l'àmbit establit per a cada via pecuària.  
  
Unitat d'Espais Naturals  
En data 10 de juny de 2013, es rep l'informe del tècnic d'Espais Naturals, que indica, a manera de resum, les consideracions següents en referència als espais naturals de la Xarxa Natura 2000, biodiversitat i espais naturals protegits:  
«... tenint en compte les dades de què es disposa respecte al projecte de referència i als espais de la Xarxa Natura 2000, biodiversitat i espais naturals protegits potencialment afectats, es desprenen les consideracions següents:»  
  
- Espais de la Comunitat Valenciana que formen part de la Xarxa Natura 2000.  
Valoració preliminar de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000  
«El projecte de línia aèria trifàsica a 20 kV, SC conductor tipus 100-AL 1/17-ST1A, des de la línia d'Ares a la línia de Catí (finalització del tancament de l'anell Ares-Catí) té com a finalitat interconnectar la línia procedent d'Ares del Maestrat amb la línia procedent de Catí, tancar l'anell de distribució i subministrament elèctric i augmentar la qualitat i continuïtat del subministrament, i evitar la caiguda de tensió i interrupcions de subministrament.   
Els punts per a la ubicació dels suports, com s'ha descrit en els punts anteriors, s'han localitzat en parcel·les agrícoles amb accessos suficients i terrenys forestals amb una vegetació pertanyent a un matoll basòfil de l'associació Quercetum cocciferae, comunitat botànica contemplada com a no prioritària en la directiva d'hàbitats.  
Atés que l'actuació sol·licitada està contemplada com d'interés perquè es necessària com a millora del subministrament perquè tanca l'anell de distribució i subministrament elèctric entre les línies que hi ha en els municipis d'Ares del Maestrat i Catí, i atés que els punts triats per a l'ancoratge dels pals no suposa l'alteració d'hàbitats naturals perquè discorre per bancals agrícoles i, en menor grau, per terrenys forestals dominats per un matoll basòfil àmpliament distribuït en la zona i no hi ha presents, excepte l'espècie esmentada en l'apartat anterior, comunitats botàniques o faunístiques d'interés mediambiental especial o espècies protegides, endèmiques, en perill d'extinció o de distribució escassa o puntual en el context provincial o de la Comunitat Valenciana i que, així mateix, no es troba present cap comunitat botànica ni faunística catalogada per la directiva o normativa que la desplega, es considera que l'actuació prevista és compatible amb la normativa de protecció establida per a la Xarxa Natura 2000.   
  
Per tot això, i d'acord amb el que establix l'article 45.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, el tècnic d'espais naturals considera que l'actuació sol·licitada no tindrà efectes apreciables sobre la Xarxa Natura 2000.»  
  
- Afecció d'espècies dels catàlegs de fauna i flora amenaçada  
Consultat el Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (BDBCV), es té constància de la presència d'arpella cendrosa(Cyrcus pygargus), espècie catalogada com a vulnerable pel Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades i establix categories i normes per a protegir-les, i l'Orde 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual modifica les llistes valencianes d'espècies protegides de flora i fauna, en la quadrícula UTM d'1 km de costat afectada per l'actuació sol·licitada.  
El projecte presentat, després d'analitzar la memòria presentada, l'estudi d'impacte ambiental i les mesures correctores, i segons el que exposa, es considera que el fet d'executar-lo no tindrà incidència apreciable sobre espècies o hàbitats amenaçats, per la qual cosa no s'observa cap inconvenient per a l'execució. L'execució del projecte s'ha d'ajustar al que establixen el Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, que establix mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, i Resolució de 15 d'octubre de 2010, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i vicepresident tercer del Consell, per la qual establix les zones de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i electrocució, i ordena mesures per a la reducció de la mortalitat d'aus en línies elèctriques d'alta tensió.  
  
En concret, s'ha d'ajustar a les condicions següents:  
· Col·locació en les línies d'elements senyalitzadors del cablejat per mitjà de senyals salvapardals o anticol·lisió segons els elements homologats.  
· Els aïlladors en les creus dels suports estaran disposats de manera que eviten l'electrocució d'aus de 115 cm d'envergadura.  
  
  
- Afecció d'espais naturals protegits  
1. Antecedents de fet: espais naturals protegits afectats  
L'actuació proposada es localitza fora de l'àmbit territorial constituït pels espais naturals protegits declarats per mitjà de la Llei 11/1994, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, o la normativa específica regulada pels plans d'ordenació dels recursos naturals declarats sobre la base de la llei.   
  
2. Fonaments de dret  
· Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i Biodiversitat.  
· Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d'Organització de la Generalitat.  
  
- Conclusió  
Per tot això, i atenent les consideracions exposades en els apartats anteriors, es conclou que l'actuació analitzada, consistent en el projecte denominat Línia aèria trifàsica a 20 kV, SC conductor tipus 100-AL 1/17-ST1A, des de la línia d'Ares a la línia de Catí (finalització del tancament de l'anell Ares-Catí), en els termes municipals d'Ares del Maestrat, Catí i Benasal, de la província de Castelló, promoguda pel Servici Territorial d'Energia, Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç a petició de la mercantil Electra del Maestrat, SL, amb el número d'expedient ATLINE/2012/74/12, és compatible amb la normativa per la qual es regula l'espai natural. S'ha d'ajustar a les condicions següents:   
  
· L'execució dels treballs ha de respectar el període de reproducció de les aus i, en concret, de l'arpella cendrosa (Circus pygargus), raó per la qual els treballs s'han de retardar fins que acabe el període reproductor, mes d'abril a juliol, o s'han de fer abans.  
· Els suports han de tindre mesures de seguretat pel que fa a la col·locació d'aïllants per a evitar o minimitzar el risc d'electrocució d'aus de mitjana o gran envergadura de la zona d'actuació i que puguen utilitzar estos pals com a atalaiadors. Així mateix, es col·locaran els elements salvapardals en una quantitat suficient en el cablejat. Pot utilitzar-se qualsevol dels models homologats per a això.  
  
· El projecte s'ha d'ajustar al que establixen el Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, que establix mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, i la Resolució de 15 d'octubre de 2010, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i vicepresident tercer del Consell, per la qual establix les zones de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i electrocució, i ordena mesures per a la reducció de la mortalitat d'aus en línies elèctriques d'alta tensió.   
  
Este projecte, per tant, es considera compatible amb la normativa mediambiental constituïda pels apartats reflectits en este informe i, en este sentit, pot continuar la tramitació de conformitat amb el que establis la legislació que el regula, sense necessitat de realitzar una avaluació detallada dels efectes sobre la Xarxa Natura 2000.  
N'informe perquè ho sàpia i tinga efecte. Els requisits determinats en l'informe s'exigixen però no impedixen els que es deriven de l'aplicació concurrent d'altres normes sectorials, del mateix rang o d'un rang superior, per part de les distintes administracions públiques en l'àmbit de les seues competències.  
  
Servici d'Infraestructura Verda i Paisatge  
En l'informe de data 3 de juliol de 2013, el Servici d'Infraestructura Verda i Paisatge, amb la referència EP 2013/107, es fan les consideracions següents respecte a la incidència del projecte:  
- Part del traçat la línia se situarà sobre el Lloc d'Interés Comunitari (LIC) de l'Alt Maestrat, la Zona d'Especial Protecció d'Aus de l'Alt Maestrat, la Tinença de Benifassà, el Turmell i Vallivana, sòl forestal, zona 6 de risc PATRICOVA i Paisatge de Rellevància Regional de la pedra seca i entorn d'Ares, Castellfort, Vilafranca, Culla i Benasal (definit en la directriu 53 del Decret 1/2011, pel qual s'aprova l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana).   
- Analitzada la documentació que es troba en este servici, es considera suficient el contingut de l'Estudi d'Integració Paisatgística per a valorar la incidència de la instal·lació projectada de conformitat amb el que establixen els articles 52 i 57 del RPJECV. L'estudi conclou que «la intervenció es considera integrada en el paisatge, ja que no afecta de forma negativa cap recurs paisatgístic dels que es troben en la conca visual afectada, (?) no bloquejarà la visió dels recursos paisatgístics, (?) no dominarà la presència en el paisatge, i (?), des dels punts d'observació principals, no s'hi percep cap afecció negativa, ja que seguix les normes d'integració paisatgística».  
Per tot això, s'emet un informe favorable, sempre que es duguen a terme les condicions ?Mesures d'Integració Paisatgística- fixades en l'Estudi d'Integració Paisatgística que acompanya la línia elèctrica, tot això en compliment del que establixen la LOTPP i el RPJECV.   
  
Consideracions ambientals  
1. Identificació de les actuacions   
En l'execució del projecte es considera que es produiran les actuacions generadores d'impacte ambiental següents:  
- Fase de construcció  
· Desbrossament  
· Obertura d'accessos  
· Moviment de terres (excavació per a suport)  
· Trànsit de maquinària  
· Transport de materials  
· Instal·lació del suport  
· Bandes de protecció sota la línia  
- Fase d'explotació  
· Ocupació del terreny  
· Manteniment de les bandes de protecció  
· Trànsit de vehicles i maquinària  
· Generació de camps electromagnètics  
  
2. Elements ambientals susceptibles d'impacte  
La zona d'actuació es localitza en el primer tram en una zona de vall (la rambla Carbonera) de direcció ibèrica NW-SE, situada entre relleus calcaris de la Serra d'En Destrals al S i la Serra d'En Seller al N. El segon tram s'ubica seguint la fossa tectònica de Catí, de direcció catalana NE-SW.  
Majoritàriament els suports que es construiran se situen sobre materials constituïts per depòsits al·luvials (graves i argiles) i de peu de muntanya recents formats per cantells, llims i argiles d'edat quaternària. No obstant, en alguns trams entre els suports 31-34 i 41-43 s'afectaran terrenys constituïts per calcàries, calcàries bioclàstiques, margocalcàries i margues del Bedoulià (Cretaci Inferior). D'altra banda, el tram entre els suports 47-51 afectarà terrenys constituïts per calcàries bioclàstiques del Neocomià. Els materials quaternaris presenten ripabilitat mitjana/alta amb maquinària convencional i permeabilitat alta per porositat. Els materials mesozoics presenten ripabilitat baixa amb maquinària convencional, per la qual cosa pot ser necessari l'ús del martell destrossador, la qual cosa suposa un impacte significatiu sobre el sòl.  
La línia travessa en diferents trams el llit de la rambla Carbonera, se situen alguns dels suports en la zona de policia del llit. El tram entre els suports 15-46 està situat en una zona inundable (risc 6) de la rambla Carbonera, d'acord amb la cartografia del PATRICOVA.  
  
Les afeccions del projecte sobre la vegetació seran escasses, atés que majoritàriament es tracta de terrenys de cultiu de secà on hi ha camins rurals i accessos suficients. En alguns casos, es veuran afectats terrenys cartografiats com a forestals, representats per un matoll termòfil poc desenrotllat caracteritzat per Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Pistacia lentiscus, Juniperus sp., Rhamnus alaternus, Phillyrea angustifolia, etc., amb escassos exemplars dispersos de carrasques (Quercus ilex) i pi blanc (Pinus halepensis). L'afecció que suposa la construcció de la línia elèctrica sobre la vegetació forestal queda reflectida en la taula següent:  
  
  
  
Terme municipal Tipologiade la vegetació Afecciópel suport Afecciópel vol Afecciópels accessos  
Benasal-Ares Cultiu abandonat. Rambla 23 23-24   
Ares Matoll 25-26   
Ares-Benasal Matoll. Rambla 28-29   
Benasal Matoll 31-32-33-34 del 31 al 34 33-34  
Ares-Benasal Matoll 41-42 del 40 al 43 41-42  
Vilar de Canes-Ares Matoll. Rambla 47-48-49-50 del 46 al 51 47-48-49-50  
Ares Cultiu abandonat 52 del 51 al 53   
Ares Matoll 57-58 57-58 57-58  
Ares Matoll 65-66-67-68-69-70 del 64 al 71 65-66-67-68-69-70  
Ares Matoll 74-75-76 del 73 al 76 74-75  
  
  
  
\* \* \* \* \*  
  
Término municipal Tipología vegetación Afección por apoyo Afección por vuelo Afección por accesos  
Benasal-Ares Cultivo abandonado. Rambla 23 23-24   
Ares Matorral 25-26   
Ares-Benasal Matorral. Rambla 28-29   
Benasal Matorral 31-32-33-34 del 31 al 34 33-34  
Ares-Benasal Matorral 41-42 del 40 al 43 41-42  
Vilar de Canes-Ares Matorral. Rambla 47-48-49-50 del 46 al 51 47-48-49-50  
Ares Cultivo abandonado 52 del 51 al 53   
Ares Matorral 57-58 57-58 57-58  
Ares Matorral 65-66-67-68-69-70 del 64 al 71 65-66-67-68-69-70  
Ares Matorral 74-75-76 del 73 al 76 74-75  
  
  
  
  
L'execució d'excavacions per a la instal·lació dels suports en terrenys forestals suposa l'eliminació del sòl i la vegetació. També pot produir-se afecció sobre la vegetació en l'obertura d'accessos fins a l'emplaçament de les obres, especialment per a la instal·lació dels suports 33-34, 41-42 i 47-48-49-50, on no hi ha accés.  
  
A més, entre els suports 65-75 la línia travessa terrenys forestals cartografiats com a hàbitat comunitari corresponent al codi Natura 2000 5210 Quercetum coccifereae (matolls arborescents de Juniperus spp.)  
  
Des del punt de vista faunístic, els relleus calcaris adjacents al traçat de la línia constituïxen una zona de caça i hi campegen algunes espècies d'aus, entre les quals destaquen l'àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus) a més del falcó (Accipiter gentilis) i rapaces nocturnes com ara el gamarús (Strix aluco). Este tipus d'aus, a causa de la seua envergadura, tenen un risc major d'electrocució i col·lisió per efecte de les línies elèctriques, per la qual cosa resulta d'especial importància un disseny adequat dels suports i conductors de la línia, a més de la senyalització dels conductors.  
Cal assenyalar, d'altra banda, que el tram comprés entre els suports 65-70 es localitza en una zona forestal pròxima a una àrea de nidificació d'arpella cendrosa(Cyrcus pygargus), espècie catalogada com a vulnerable pel Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades i establixen categories i normes per a protegir-les.  
  
Des del punt de vista paisatgístic, el primer tram del traçat elèctric que discorre paral·lel a la rambla Carbonera s'emmarca en la unitat de paisatge UPR01.6 Moles ermes de Benasal, Culla i Vallivana, que correspon al paisatge de rellevància regional PRR 04, Paisatge de la pedra seca i entorn d'Ares, Castellfort, Vilafranca, Culla i Benasal. D'altra banda, el segon tram de la línia elèctrica, paral·lel a la carretera CV-128, s'emmarca en una vall agrícola (unitat de paisatge UPR02.11, Corredor de Catí - Atzeneta), en el qual es troben explotacions ramaderes i altres construccions de caràcter rural.  
Els impactes sobre el paisatge se centren en la pèrdua de la qualitat visual per la inclusió d'elements artificials com són les torres i les línies elèctriques. No es preveuen, en este sentit, impactes elevats, ja que la línia no travessa zones d'alt valor paisatgístic, encara que serà visible des de la carretera CV-15 i la carretera CV-128. L'impacte paisatgístic més significatiu es produirà en els trams en què la línia discorre per terrenys forestals i, especialment, en el tram entre els suports 46 i 51, que discorre a una major cota topogràfica.  
Sobre les vies pecuàries classificades que puguen veure's afectades en els termes municipals d'Ares del Maestrat, Benasal i Vilar de Canes, no es preveu que el projecte tinga cap incidència, ja que en tots els encreuaments els suports s'emplacen sense afectar l'amplària legal d'este domini públic.  
En l'Estudi d'Impacte Ambiental s'indica que no es preveuen afeccions al patrimoni cultural peruqè no hi ha en les proximitats cap jaciment catalogat en l'àrea d'afecció del projecte. Únicament destaca en les proximitats el Bé d'Interés Cultural (BIC) de la Torre Beltrans, masia fortificada del segle XVI, situada uns 500 m al NE de la línia elèctrica, així com l'existència de dos barraques de pastor en la part central del traçat.  
  
3. Mesures correctores  
En l'estudi d'impacte ambiental es plantegen les mesures correctores següents, aplicades bàsicament durant la fase de construcció:  
- El material d'excavació no utilitzat per a farciment de la part superior del dau de formigó s'ha de portar a un abocador de residus.  
- Les zones habilitades per al muntatge han de ser restaurades convenientment.  
- S'ha de limitar la velocitat de circulació de vehicles pesants.  
- L'acabament dels suports s'ha de fer segons l'entorn, i s'han de reposar les parets que s'hagen vist afectades.  
- S'han de mantindre vehicles i maquinària en llocs adequats.  
- S'ha d'evitar en la mesura que es puga l'afecció a la vegetació arbòria i arbustiva  
- S'ha d'abalisar el perímetre de les obres per a no afectar superfícies limítrofes.  
- S'ha d'usar preferentment la xarxa de camins actual per a l'accés als llocs on s'instal·la el suport.  
- S'han de col·locar dispositius anticol·lisió o salvapardals en les zones en què la línia elèctrica travesse rutes migratòries, zones humides, rius i colònies de nidificació.  
- S'han de considerar mesures per a la prevenció d'incendis forestals i les de seguretat contra descàrregues entre conductors i vegetació (Reial Decret 233/2008, de 15 de febrer).  
  
4. Programa de Vigilància Ambiental  
En l'EIA no es planteja cap programa de vigilància ambiental, ni de caràcter genèric ni amb actuacions concretes, per a verificar el compliment de les mesures correctores proposades.  
  
2. Consideraciones jurídiques  
1. El projecte examinat constituïx un dels supòsits fàctics en els que resulta preceptiva la formulació d'una Estimació d'Impacte Ambiental, abans de la resolució administrativa que s'adopte per a l'aprovació definitiva, segons es desprén de l'article 5t i els concordants del Decret 162/1990, d'Impacte Ambiental, i el punt 2 de l'annex II del Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual modifica parcialment el Decret 162/1990.  
  
2. En l'expedient, s'han observat els tràmits previstos en el Decret 162/1990 de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, i en les altres disposicions que s'apliquen.  
3. L'article quint del Decret 162/90, del 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, d'impacte ambiental, atribuïx les competències a l'òrgan ambiental, per a les declaracions i estimacions d'impacte ambiental dels projectes a què s'aplica la llei.  
4. L'article 15 del Decret 85/2013, de 28 de juny, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, atribuïx a la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial la competència en matèria d'avaluació ambiental estratègica i de projectes.  
5. L'article primer de la Resolució de 19 de desembre de 2006, de la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient de la Conselleria de Territori i Vivenda, sobre la delegació per a l'exercici de competències de les direccions territorials de Territori i Habitatge (DOGV número 5414, de data 26.12.2006), delega per a la facultat de resolució de les estimacions d'impacte ambiental allistades en l'annex I els titulars de les direccions territorials de Territori i Habitatge respectives.  
  
Per tot això, fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, formule l'estimació d'impacte ambiental següent.  
  
  
ESTIMACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL  
  
Primer  
Estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció primer de les autoritzacions sectorials que s'apliquen, el projecte de Línia aèria trifàsica a 20 kV, des de la línia d'Ares a la línia de Catí (finalització del tancament de l'anell Ares-Catí), en els termes municipals d'Ares del Maestrat, Benasal i Vilar de Canes, promogut per l'empresa Electra del Maestrat, SA, sempre que es faça d'acord amb el que establix la documentació presentada i amb les condicions següents:  
  
a) Per a la instal·lació dels suports s'utilitzaran de forma preferent els camins actuals i s'ha d'evitar obrir accessos nous. En tots els casos, per a l'execució de les obres s'aprofitarà l'existència de bancals, a fi d'evitar afeccions sobre la vegetació forestal.  
b) Els suports en terreny forestal s'emplaçaran, en tots els casos, en zones de vegetació escassa, sense afectar vegetació arborada i minimitzant les labors de desbrossament.  
c) En el cas de l'obertura d'accessos, especialment per a la instal·lació dels suports 33-34, 41-42 i 65-66-67-68-69-70, es procurarà aprofitar sendes o antics camins carreters, sense obrir caixes.  
d) En el cas de l'obertura de l'accés per a la instal·lació dels suports 47-48-49-50, emplaçats en terreny rocallós, es procurarà executar-la seguint les corbes de nivell i evitant obrir caixa.  
e) Si és el cas, es reposaran els murs de maçoneria que es vegen deteriorats o destruïts per les obres.  
f) Una vegada finalitzades les obres, es restituiran els terrenys a l'estat anterior i es reposaran, si és el cas, les servituds i servicis afectats. Si és el cas, i d'acord amb la direcció d'obra, es realitzaran labors de restauració i revegetació si s'observen danys sobre la vegetació  
  
g) Es realitzarà una selecció dels residus produïts en l'obra per entregar-los a un gestor autoritzat. En el cas de materials sobrants de l'excavació, han de ser retirats de la zona d'actuació i es portaran a un abocador o gestor autoritzat.  
h) L'execució dels treballs haurà de respectar el període de reproducció de les aus i, en concret, de l'arpella cendrosa(Circus pygargus), raó per la qual els treballs s'han de retardar fins que no acabe el període reproductor, els mesos d'abril a juliol, o s'han de fer abans.  
i) Els suports que es col·loquen han de guardar les mesures de seguretat pel que fa a la col·locació d'aïllants per a evitar o minimitzar el risc d'electrocució d'aus de mitjana o gran envergadura de la zona d'actuació i que puguen utilitzar estos pals com a atalaiadors. Així mateix, es col·locaran els elements salvapardals en quantitat suficient en el cablejat que s'instal·la. Pot utilitzar-se qualsevol dels models homologats per a això.  
j) El projecte s'ha d'ajustar al que establixen el Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, que establix mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, i la Resolució de 15 d'octubre de 2010, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i vicepresident tercer del Consell, per la qual establix les zones de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i electrocució, i ordena mesures per a la reducció de la mortalitat d'aus en línies elèctriques d'alta tensió.  
  
k) Se recomana la col·locació de dispositius anticol·lisió o salvapardals entre els suports 34-39, 46-50 i 60-76. En tots els casos, és obligatori instal·lar-ne entre els suports 65-70, situats enfront de l'àrea de nidificació de l'arpella cendrosa. La tipologia d'estos senyalitzadors serà l'establida en l'article 7 del Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost.  
l) L'execució del tram entre els suports 15-46, situats en una zona inundable (risc 6) de la rambla Carbonera, haurà de comptar amb l'autorització de l'organisme de conca (Confederació Hidrogràfica del Xúquer).  
m) Els treballs compliran el que establix el Decret 7/2004, de 23 de gener, que aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
  
Segon  
Si durant l'execució de les obres es troben restes paleontològiques, arqueològiques o etnogràfiques, el promotor ha de posar el fet en coneixement de la Conselleria de Cultura de manera immediata i ha d'adoptar les mesures pertinents amb vista a protegir-les i conservar-les, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià.  
  
  
Tercer  
Notificar a les persones interessades que contra esta resolució, atés que no és un acte definitiu en via administrativa, no s'hi pot interposar cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar els mitjans que en defensa del seu dret consideren pertinents.  
  
Quart  
Publicar esta estimació d'impacte ambiental en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la manera reglamentària, d'acord amb el que disposa l'article 31.5 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental.  
  
El que li notifique per al seu coneixement i efectes.  
  
Castelló de la Plana, 5 de juliol de 2013.- El cap del Servici Territorial de Medi Ambient: Evaristo Jiménez Muñoz.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7089, del 14-08-2013 (2013/8268)

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2013, del Servicio Territorial de Energía, de autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto. Expediente número ATLINE/2012/74/12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7089

Fecha DOGV
:   14-08-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/8268

CVE


Fecha del documento
:   15-07-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2013, del Servicio Territorial de Energía, de autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto. Expediente número ATLINE/2012/74/12. [2013/8268]  
Presentada solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto, relativa a la instalación eléctrica abajo indicada.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, reuniendo por tanto las condiciones previstas en el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Resultando que de conformidad con el proyecto presentado, el trazado de la línea eléctrica cumple con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentariamente establecidas, lo que permite la aprobación del mismo sin perjuicio de la obligación de la mercantil peticionaria de indemnizar adecuadamente las afecciones que la ejecución del proyecto pueda ocasionar a terceros.  
Efectuados los trámites establecidos en el Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, y en los artículos 143 a 147 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Realizadas las siguientes alegaciones durante el periodo de información pública:  
- por Jorge Badal Ferrando, titular de las parcelas catastrales 127 y 128, del polígono 13 de Ares del Maestre que se corresponden con las fincas números 58 y 59, afectadas por el proyecto, manifestando que las fincas han sido recientemente transformadas en explotación truficultora, por lo que la construcción de la línea producirá graves perjuicios a la actividad y, en consecuencia, propone la variación del trazado ofreciendo dos alternativas al mismo, la beneficiaria contesta en fecha 10 de enero indicando que las afecciones a las fincas citadas y que las propuestas de variaciones de trazado que se formulen deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, por lo que a la vista de las realizadas no procede estimarlas, en relación a los daños y perjuicios que puedan ocasionarse, el alegante deberá acreditarlos en su caso en el expediente para la fijación del justiprecio. No habiéndose presentado por Jorge Badal trazado alternativo al proyectado presentado por Electra del Maestrazgo, SA, en el que se justifique el cumplimiento simultáneo de las tres condiciones fijadas en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, no procede atender la alegación formulada.  
- por Carmen Monfort Tena titular de la parcela 135, del polígono 5 en Benasal que se corresponde con la finca número 23, afectada por el proyecto, manifestando que donde está proyectado el apoyo hay cultivados avellanos truferos y solicita que dicho apoyo sea desplazado, dando como opción la parcela anexa a esta que también es de su propiedad en la zona más próxima al camino para que no dañe al cultivo de encinas micorrizadas truferas, la beneficiaria contesta en fecha 22 de enero indicando que la propuesta que se formula implica, a priori, tener que modificar, no solo la colocación del apoyo número 7, sino también las características de los apoyos números 6 y 8 de la línea, por lo que en principio, consideran más adecuado el trazado presentado. No obstante, si en fase de ejecución de las obras, se puede variar la colocación del apoyo sin que se varíen las afecciones a otros propietarios o bien si, variándose, la alegante obtiene las autorizaciones de quienes resultaran afectados por la variación, no existiría inconveniente en estudiar la propuesta, en caso de que la modificación no resulte viable, los daños que se le ocasionen y acredite en la fase de fijación de justiprecio le serán indemnizados. Considerando este Servicio Territorial aceptable la propuesta formulada por Electra del Maestrazgo, SA, en base a los condicionantes técnicos de diseño de la línea eléctrica.  
- por José Beltrán Prats como heredero de Ricardo Beltrán Sancho que figura como titular, en la relación de bienes y derechos, de la parcela 18 del polígono 7 de Benasal, que se corresponde con la finca número 77, afectada por el proyecto, manifestando que está conforme con la colocación de los apoyos y la línea, pero indicando que parte de la misma está cultivada con trufa, solicitando que se le ocasionen los menos daños posibles, la beneficiaria contesta en fecha 22 de enero indicando que se tendrán en cuenta las observaciones realizadas y en la ejecución de la línea se procurará que se ocasionen los menores daños posibles. No obstante todos aquellos daños que se acrediten en la fase de fijación del justiprecio serán indemnizados.  
- por Francisca Miralles Beltrán titular de la parcela 46 del polígono 5 de Benasal, que se corresponde con la finca número 18, afectada por el proyecto, manifestando su disconformidad con la colocación del apoyo número 5 ubicado en su finca y solicita el cambio de ubicación. La beneficiaria contesta en fecha 25 de enero indicando que la línea proyectada es una infraestructura de utilidad pública, motivo por el cual el procedimiento que se tramita lleva implícita tal declaración, siendo el interés general prevalente al particular de quienes puedan resultar afectados. No habiéndose presentado por Francisca Miralles trazado alternativo al proyectado presentado por Electra del Maestrazgo, SA, en el que se justifique el cumplimiento simultáneo de las tres condiciones fijadas en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, no procede atender la alegación formulada.  
- por Alfredina Meseguer Sales titular de la parcela 56 del polígono 5 de Benasal, que se corresponde con la finca número 9, afectada por el proyecto, manifestando su disconformidad con la colocación del apoyo ubicado en su finca, y solicita en caso de no modificarse tal afección, una indemnización de 3000 €, la beneficiaria contesta en fecha 25 de enero indicando que la línea proyectada es una infraestructura de utilidad pública, motivo por el cual el procedimiento que se tramita lleva implícita tal declaración, siendo el interés general prevalente al particular de quienes puedan resultar afectados y en relación a la indemnización que solicita, esta deberá formularse nuevamente en el procedimiento expropiatorio que se inicie una vez autorizado, aprobado el proyecto y declarada de utilidad pública la línea. No habiéndose presentado por Alfredina Meseguer trazado alternativo al proyectado presentado por Electra del Maestrazgo, SA, en el que se justifique el cumplimiento simultáneo de las tres condiciones fijadas en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, no procede atender la alegación formulada, debiendo formularse en el expediente expropiatorio que se abra al efecto la valoración que estime oportuna.  
Este Servicio Territorial, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar al peticionario autorización administrativa de la instalación eléctrica que se indica:  
Peticionario: Electra del Maestrazgo, SA.  
Emplazamiento de la instalación: Ares - Benasal - Vilar de Canes - Ares del Maestre - Castellón.  
Proyecto. Denominación: Línea aérea trifásica a 20 kV, SC conductor tipo 100-AL1/17-ST1A, desde línea Ares a línea Catí (finalización cierre anillo Ares-Catí).  
Presupuesto: 315.962,22 €.  
Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación; en la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, y en su caso, anexos técnicos posteriores al mismo aportados.  
2. El peticionario deberá tener en cuenta las prescripciones dispuestas en los reglamentos vigentes, así como los condicionados impuestos por los organismos afectados.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras mediante la presentación de la solicitud de autorización de explotación, en los términos establecidos en los artículos 12 ó 18 del Decreto 88/2005, según el tipo de instalación de que se trate.  
4. En el caso de que, para finalizar la ejecución de la instalación objeto de proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, se procederá de acuerdo con las siguientes condiciones:  
- Presentación de solicitud de finalización de ejecución, a la que se acompañará, por triplicado ejemplar, el certificado de finalización parcial de obra, suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, acreditativo de que la parte de la instalación ya ejecutada es conforme a los reglamentos técnicos en la materia.  
- La finalización de la ejecución se realizará bajo la misma dirección de obra que la anterior certificación, y se ajustará a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.  
- La empresa distribuidora efectuará cuantas actuaciones considere necesarias de forma que quede garantizado tanto el mantenimiento de las condiciones reglamentarias de la propia red ya existente como la no perturbación a otras instalaciones o equipos.  
- Se deberá presentar en el plazo máximo de 10 días desde la completa ejecución de la instalación, la solicitud de autorización de explotación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005.  
- Transcurrido un mes desde que por este servicio territorial se diligenció y entregó el certificado de finalización parcial de obra sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión. Caso de que dicha instalación ya estuviera en tensión, el peticionario deberá proceder a su desconexión a la finalización de dicho plazo.  
5. El proyecto se desarrollará de conformidad con los condicionantes ambientales que se detallan en la declaración/estimación de impacto ambiental, emitida con fecha 4 de julio, por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente con referencia STMA-EIA-06/2013, que se anexa a la presente.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en Decreto 88/2005, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.  
La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y, en especial, la relativas a la ordenación del territorio y el medio ambiente.  
Podrá ser causa de revocación de esta resolución el incumplimiento de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Energía (C/ Colón núm. 32 € 46004 Valencia) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Castellón de la Plana, 15 de julio de 2013.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Esteban Santamaria Coria.  
  
  
ANEXO  
  
Con fecha 4 de julio de 2013, el director territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de Castellón, ha dictado la estimación de impacto ambiental que a continuación se transcribe:  
  
Expediente: STMA/EIA/06/2013.  
Promotor: Electra del Maestrazgo, SA.  
Objeto del proyecto: línea aérea trifásica a 20 kv, desde línea Ares a línea Catí (finalización cierre anillo Ares-Catí)  
  
Autoridad sustantiva: Consellería de Economía, Industria, Turismo y Ocupación. Servicio Territorial de Energía.  
Localización: términos municipales de Ares del Maestrat, Benasal y Vilar de Canes, comarca de l'Alt Maestrat.  
  
1. Descripción del proyecto  
1. Descripción de las características más relevantes de la actividad del proyecto  
Se pretende la construcción y legalización de una nueva línea aérea de 20 Kv para interconectar la línea existente que procede de Ares con la existente que procede de Catí, y cerrar de esta forma el anillo de suministro eléctrico, aumentando así la calidad y continuidad del suministro en la comarca.  
El proyecto de la línea se ajusta a la normativa legal vigente y entre otras al Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 68, 19.03.2008).  
Se proyecta una línea de 20 kV de simple circuito con 75 nuevos apoyos y una longitud de 9.986 m. La línea se inicia en el apoyo 18C2000 perteneciente a la línea existente procedente de Ares del Maestrat y finaliza en un apoyo tipo 22C1000 procedente de la línea existente procedente de Catí.  
El trazado de la línea discurre sensiblemente paralela al cauce de la Rambla Carbonera hasta el apoyo 46, donde realiza un cambio de dirección ocasionado por la zona de afección de la nueva carretera proyectada (CV-15) hasta el apoyo 57. Posteriormente continua paralela al trazado de la CV-128 en dirección a Catí hasta el apoyo 73, donde realiza un nuevo cambio de dirección hasta el entronque final siguiendo la pista del Barranc de la Belluga.  
Los apoyos a colocar serán metálicos galvanizados principalmente del tipo 16C200, 16C4500, 14C2000 y 12C2000. Las crucetas serán metálicas rectas (tipo RC2-20) y bóveda (tipo BC2-20) tendrán una longitud de 4 m y una distancia entre conductores entre 1,5 - 2 m. El aislamiento será mediante 6 cadenas de amarre composite de 24 kV.  
El conductor que se contempla es de aluminio-acero de 116,7 m m² de sección, tipo 100-AL1/17-ST1A, en configuración plana, simple circuito. El aislamiento de la línea estará formado por aisladores compuestos para línea eléctricas de alta tensión según normas UNE 21 909 y UNE EN 62 217.  
Los apoyos se instalarán en pozos de cimentación de 3 m³ aproximadamente excavados sobre el terreno. Las cimentaciones serán de hormigón en masa H-25 de un solo bloque, de geometría prismática y sección cuadrada.   
La traza de la línea está proyectada principalmente sobre parcelas de cultivos de secano (almendros) y puntualmente por terrenos de matorral, además de atravesar el cauce de la Rambla Carbonera. La ubicación de los postes está en lugares de fácil acceso desde la carretera, por camino rural, pista o por bancales de cultivo. No está prevista la apertura de accesos, salvo en algún caso puntual.  
Los cruzamientos, paralelismos y proximidades más significativos de la línea y que pueden tener afecciones sobre las infraestructuras son los siguientes:  
  
Tipo de cruzamiento Entidad u organismo afectado  
Con carretera CV-15 Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente  
Con carretera CV-166 Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente  
Con línea telefónica Telefónica de España, SA  
Con línea aérea de baja   
tensión Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU  
Con línea aérea de20 kV Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU  
Con carretera CV-128 Diputación Provincial de Castellón  
Paralelismos   
Con línea aérea a 400 kV Red Eléctrica de España  
Con carretera CV-128 Diputación Provincial de Castellón  
Con carretera CV-168 Diputación Provincial de Castellón  
  
  
  
En el caso de paralelismos no se exige condicionado al cumplir sobradamente las distancias horizontales. Por otra parte, la línea proyectada se declara en concreto de utilidad pública.  
  
2. Alternativas  
En la documentación aportada se contemplan tres alternativas sobre el proyecto presentado, habiéndose seleccionado el trazado que presenta una menor afección sobre terreno forestal y bienes de interés cultural, además de una mayor facilidad de acceso.  
Alternativa 1. Se plantea inicialmente para cerrar el anillo de suministro eléctrico y para dar servicio a varias masías del término municipal de Ares. Su recorrido es de unos 10 km, afectando zonas de predomino forestal y de elevada pendiente. Su trazado es adyacente a la microrreserva del Barranc dels Horts, de gran valor ambiental. El acceso a los puntos de colocación de los apoyos es en algunos casos de difícil ejecución y presenta tramos que deben superar elevados desniveles topográficos.  
Alternativa 2. Se proyecta con un recorrido de 8,4 km aproximadamente y discurre paralela a la carretera CV-15. Afecta directamente al BIC Torre Bertrans. El trazado se ve interrumpido en varios puntos por la zona de afección que indica el proyecto de nueva carretera CV-15, por lo que la ubicación de algunos apoyos quedaría comprometida por el futuro proyecto.  
Alternativa 3. El recorrido es de unos 9,8 km atravesando una zona ocupada mayoritariamente por cultivos de secano con facilidad de accesos para la ubicación de los apoyos. Discurre sensiblemente paralela a la carretera CV-15, pero situada al otro lado de la Rambla Carbonera  
  
Afecciones legales  
De acuerdo con la cartografía temática de la web de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la línea eléctrica proyectada afecta suelo clasificado en los términos municipales de Ares del Maestrat, Benasal, Vilar de Canes y Catí como Suelo No Urbanizable Común, salvo el tramo de línea entre los apoyos 41-44 (Tossal de n'Amill) en el término municipal de Benasal que afecta suelo no urbanizable protegido.  
Una gran parte del trazado diseñado afecta terrenos de cultivos de secano (almendros). No obstante, se constata que los apoyos núm. 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75 y 76 se emplazan en terrenos cartografiados como Forestal, en el Inventario Forestal de la web de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, conforme el Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell, por el que se aprueba el Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana.  
Se produce también afección a terrenos forestales por el vuelo de la línea eléctrica en los siguientes tramos principales entre los apoyos: 31-34, 40-43, 47-51, 64-71 y 73-76.  
En el término municipal de Ares del Maestrat el proyecto afecta las siguientes vías pecuarias, de acuerdo con el proyecto de clasificación de vías pecuarias aprobado por Orden de la Consellería de Medio Ambiente de fecha 22.02.1993 y publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 06.05.1993:  
- V.P. núm. 3 Cordel de Castellfort, clasificada con una anchura legal de 37,5 m. El vuelo de la línea entre los apoyos 0-1 y 23-24 atraviesa perpendicularmente esta vía pecuaria que discurre por camino existente.  
- V.P. núm. 5 Cordel de la Marina, clasificada con una anchura legal de 20 m. El vuelo de la línea entre los apoyos 25-26 atraviesa perpendicularmente esta vía pecuaria que discurre por el barranco existente.  
- V.P. núm. 8 Colada del Hostal de Villar de Canes, clasificada con una anchura legal de 25 m. El vuelo de la línea entre los apoyos 51-52 atraviesa perpendicularmente esta vía pecuaria que discurre por el camino existente.  
- V.P. núm. 4 Cordel del Monte Orenga, clasificada con una anchura legal de 15-22 m. El vuelo de la línea entre los apoyos 59-60 atraviesa perpendicularmente esta vía pecuaria que discurre por el barranco existente.  
En el término municipal de Benasal el proyecto afecta las siguientes vías pecuarias, de acuerdo con el proyecto de clasificación de vías pecuarias aprobado por Orden de la Consellería de Medio Ambiente de fecha 22.02.1993 y publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 26.04.1993.  
- V.P. núm. 28 Colada del Antiguo Camino de Albocacer, clasificada con una anchura legal de 4-8 m. El vuelo de la línea entre los apoyos 15-16 atraviesa perpendicularmente esta vía pecuaria que discurre por el camino existente.  
- V.P. núm. 3 Cordel de Castellfort, clasificada con una anchura legal de 37,5 m. El vuelo de la línea entre los apoyos 28-29, 38-39, 40-41 y 46-47 atraviesa oblicuamente esta vía pecuaria que discurre por el cauce de la Rambla de la Viuda que corresponde al límite de términos entre Benasal y Ares. La mitad de su anchura legal afecta por tanto el término municipal de Ares del Maestrat.  
- V.P. núm. 24 Colada de la Selleta, clasificada con una anchura legal de 13,5-20 m. El vuelo de la línea entre los apoyos 44-45 atraviesa perpendicularmente esta vía pecuaria que discurre por el límite de términos entre Benasal y Vilar de Canes, afectando su anchura legal ambos términos municipales.  
La línea proyectada no afecta a ningún espacio natural protegido, ni a ningún espacio natural actualmente incluido en el ámbito de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o Planes Rectores de Uso y Gestión aprobados, en tramitación o en redacción, o alguna otra figura reglamentada en desarrollo de la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Sin embargo afecta espacios que forman parte de la Red Natura 2000, como la ZEPA denominada L'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana y el LIC denominado L'Alt Maestrat.  
  
Tramitación administrativa  
1. Remisión del expediente  
El Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la línea aérea trifásica a 20 kv, SC Conductor tipo 100-AL 1/17-ST1A, desde Línea Ares a Línea Catí (finalización cierre anillo Ares-Catí) que afecta los términos municipales de Ares del Maestrat, Benasal y Vilar de Canes ha sido remitido en fecha 7 de mayo de 2013 por el Servicio Territorial de Energía de Castellón (Consellería de Economía, Industria, Turismo y Ocupación) a este Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castellón por tratarse de un procedimiento de Estimación de Impacto Ambiental.  
La tramitación del expediente (ATLINE/2012/74/12) para la autorización del tendido eléctrico compete al Servicio Territorial de Energía de Castellón.  
El proyecto ha sido sometido a exposición pública por un plazo de 30 días, mediante publicación en el BOP de fecha 16 de febrero de 2013, y en el DOCV de fecha 7 de diciembre de 2012. También se ha publicado en el periódico Mediterráneo de fecha 5 de diciembre de 2012.  
De acuerdo con el certificado del jefe del Servicio Territorial de Energía de Castellón, de fecha 24 de abril de 2013, durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones de carácter ambiental.  
  
2. Tramitación del expediente  
En fecha 8 de mayo de 2013 se solicita informe al técnico de la Unidad de Espacios Naturales del Servicio Territorial de Medio Ambiente, dado que el proyecto afecta espacios de la Red Natura 2000 (LIC L'Alt Maestrat y ZEPA L'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana), recibiéndose el informe correspondiente en fecha 10 de junio de 2013.  
En fecha 9 de mayo se remite para su tramitación en el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje el Estudio de Integración Paisajística (EIP) del proyecto.   
  
3. Informes sectoriales  
En el expediente de evaluación de impacto ambiental constan los siguientes informes sectoriales:  
  
Sección Forestal  
En el expediente STMA/SF/AG/083/2012 de la Sección Forestal de referencia EJ/JAB/jb, consta informe relativo a las afecciones sobre terrenos forestales y vías pecuarias de fecha 17 de diciembre de 2012 en el que se indican las siguientes consideraciones:  
a) Que conforme a los establecido en la Ley de vías pecuarias, Ley 3/1995 de 23 de marzo, la utilización de las vías pecuarias en la zona de objeto de actuación deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios con aquel.  
b) Que de conformidad con la instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías pecuarias, no podrán ser objeto de ocupación aquellas actuaciones que puedan realizarse en terrenos privados, por lo que la construcción de los apoyos deberá situarse fuera del ámbito establecido para cada vía pecuaria.  
  
Unidad de Espacios Naturales  
En fecha 10 de junio de 2013 se recibe informe del técnico de Espacios Naturales indicando a modo de resumen las siguientes consideraciones en referencia a los espacios naturales de la Red Natura 2000, Biodiversidad y espacios naturales protegidos:  
«... teniendo en cuenta los datos de los que se dispone respecto al proyecto de referencia y a los espacios de la Red Natura 2000, Biodiversidad y espacios naturales protegidos potencialmente afectados por el mismo, se desprenden las siguientes consideraciones:»  
  
- Espacios de la Comunidad Valenciana que forman parte de la Red Natura 2000.  
Valoración preliminar de repercusiones sobre la Red Natura 2000  
«El proyecto de Línea aérea trifásica a 20 kV, SC conductor tipo 100-AL 1/17-ST1A, desde línea Ares a línea Catí (finalización cierre anillo Ares-Catí) tiene por finalidad interconectar la línea procedente de Ares del Maestrat con la línea procedente de Catí, cerrando el anillo de distribución y suministro eléctrico y aumentando la calidad y continuidad del suministro, evitando la caída de tensión e interrupciones de suministro.   
Los puntos para la ubicación de los apoyos, como se ha descrito en los puntos anteriores se han localizado en parcelas agrícolas con accesos suficientes y terrenos forestales con una vegetación perteneciente a un matorral basófilo de la asociación Quercetum cocciferae, comunidad botánica contemplada como no prioritaria en la directiva hábitats.  
Dado que la actuación solicitada está contemplada como de interés por se necesaria como mejora del suministro al cerrar el anillo de distribución y suministro eléctrico entre las líneas existentes en los municipios de Ares del Maestrat y Catí y considerando que los puntos elegidos para el anclaje de los postes no supone alteración de hábitats naturales al discurrir por bancales agrícolas y, en menor medida por terrenos forestales dominados por un matorral basófilo ampliamente distribuido en la zona y no estando, salvo la especie mencionado en el apartado anterior, presentes comunidades botánicas o faunísticas de especial interés medioambiental o especies protegidas, endémicas, en peligro de extinción o de distribución escasa o puntual en el contexto provincial o de Comunitat Valenciana y que, asimismo, no se encuentra presente ninguna comunidad botánica ni faunística catalogada por la directiva o normativa que desarrolla la misma, se considera que la actuación prevista es compatible con la normativa de protección establecida para la Red Natura 2000.   
Por todo ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el técnico de espacios naturales considera que la actuación solicitada no tendrá efectos apreciables sobre la Red Natura 2000.»  
  
- Afección a especies de los catálogos de fauna y flora amenazada  
Consultado el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana (BDBCV) se tiene constancia de la presencia de aguilucho cenizo (Cyrcus pygargus) especie catalogada como vulnerable por el Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección y Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna, en la cuadrícula UTM de 1 km de lado afectada por la actuación solicitada.  
El proyecto presentado tras analizar la memoria presentada, estudio de impacto ambiental y medidas correctoras, y a tenor de lo expuesto se considera que la ejecución del proyecto no tendrá incidencia apreciable sobre especies o hábitats amenazados, por lo que no se observa inconveniente para su ejecución. La ejecución del proyecto se ajustará a lo establecido por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y Resolución de 15 de octubre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión.   
En concreto se ajustará a los siguientes condicionantes:  
· Colocación en las líneas de elementos señalizadores del cableado mediante señales salvapájaros o anticolisión según los elementos homologados.  
· Los aisladores en las crucetas de los diferentes apoyos estarán dispuestos de forma que eviten la electrocución de aves de envergadura alar de 115 cm.  
  
- Afección a espacios naturales protegidos  
1. Antecedentes de hecho: espacios naturales protegidos afectados.  
La actuación propuesta se localiza fuera del ámbito territorial constituido por los espacios naturales protegidos declarados mediante la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana o normativa específica regulada por los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales declarados sobre la base de la ley citada anteriormente.   
2. Fundamentos de derecho  
· Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad.  
· Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, modificada por la Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat.  
  
- Conclusión  
Por todo ello, y atendiendo a las consideraciones expuestas en los apartados anteriores, se concluye que la actuación analizada consistente en el proyecto denominado línea aérea trifásica a 20 kV, SC conductor tipo 100-AL 1/17-ST1A, desde línea Ares a línea Catí (finalización cierre anillo Ares-Catí) en los términos municipales de Ares del Maestrat, Catí y Benasal de la provincia de Castellón, promovido por el Servicio Territorial de Energía, Consellería de Economía, Industria y Comercio a petición de la mercantil Electra del Maestrazgo, SL, con número de expediente ATLINE/2012/74/12, es compatible con la normativa por la que se regula el espacio natural, debiendo ajustarse a los siguientes condicionantes:   
· La ejecución de los trabajos que se realicen deberán respetar el periodo de reproducción de las aves, y en concreto del Aguilucho cenizo (Circus pygargus), por lo que los trabajos a realizar serán retrasados hasta finalizado el periodo reproductor o previo a este, mes de abril a julio.  
· Los apoyos a colocar guardarán las medidas de seguridad en lo referente a la colocación de aislantes para evitar o minimizar el riesgo de electrocución de aves de mediana o gran envergadura existentes en la zona de actuación y que puedan utilizar estos postes como oteadores. Asimismo, se colocarán los elementos salvapájaros en cantidad suficiente en el cableado a instalar, pudiendo utilizarse cualquiera de los modelos homologados para ello.  
· El proyecto a ejecutar se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y Resolución de 15 de octubre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión.   
Este proyecto por tanto se considera compatible con la normativa medioambiental constituida por los apartados reflejados en el presente informe y, en este sentido, puede continuar su tramitación de conformidad con lo establecido en su legislación reguladora, sin necesidad de realizar una evaluación detallada de sus efectos sobre la Red Natura 2000.  
Lo que se informa para su conocimiento y efectos oportunos. Los requisitos determinados en el presente informe serán exigidos sin perjuicio de los que puedan derivarse de la aplicación concurrente de otras normas sectoriales, de igual o superior rango, por las distintas Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias.  
  
Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje  
En el informe de fecha 3 de julio de 2013 del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de referencia EP 2013/107 se realizan las siguientes consideraciones, respecto a la incidencia del proyecto:  
- Parte del trazado la línea se situará sobre el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de l'Alt Maestrat, Zona de Especial Protección de Aves de l'Alt Maestrat, la Tinença de Benifassà, el Turmell i Vallivana, suelo forestal, zona 6 de riesgo PATRICOVA y Paisaje de Relevancia Regional de la piedra seca y entorno de Ares, Castellfort, Vilafranca, Culla y Benasal (definido en la directriz 53 del Decreto 1/2011, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana).   
- Analizada la documentación obrante en este servicio, se considera suficiente el contenido del Estudio de Integración Paisajística para valorar la incidencia de la instalación proyectada de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 57 del RPJECV. El Estudio concluye que «la intervención se considera integrada en el paisaje ya que no afecta de forma negativa a ningún recurso paisajístico de los que se hallan en la cuenca visual afectada, (?) no bloqueará la visión de los Recursos Paisajísticos, (?) no dominará la presencia en el Paisaje, y (?) desde los puntos de observación principales no se percibe una afección negativa al seguir las normas de integración paisajística».  
Por todo ello, se emite informe favorable, siempre y cuando se lleven a cabo las condiciones ?Medidas de Integración Paisajística- fijadas en el Estudio de Integración Paisajística que acompaña a la línea eléctrica, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la LOTPP y el RPJECV.   
Consideraciones ambientales  
1. Identificación de las actuaciones  
En la ejecución del proyecto se considera que van a producirse las siguientes actuaciones generadoras de impacto ambiental:  
- Fase de construcción  
· Desbroce  
· Apertura de accesos  
· Movimiento de tierras (excavación para apoyo)  
· Tránsito de maquinaria  
· Transporte de materiales  
· Instalación del apoyo  
· Bandas de protección debajo de la línea  
- Fase de explotación  
· Ocupación del terreno  
· Mantenimiento de las bandas de protección  
· Tránsito de vehículos y maquinaria  
· Generación de campos electromagnéticos  
  
2. Elementos ambientales susceptibles de impacto  
La zona de actuación se localiza en un primer tramo en una zona de valle (Rambla Carbonera) de dirección ibérica NW-SE situada entre relieves calcáreos de la Serra d'En Segures al S y la Serra d'En Seller al N. El segundo tramo se ubica siguiendo la fosa téctonica de Catí de dirección catalana NE-SW.  
En su mayor parte los apoyos a construir se sitúan sobre materiales constituidos por depósitos aluviales (gravas y arcillas) y de pie de monte recientes formados por cantos, limos y arcillas de edad cuaternaria. No obstante en algunos tramos entre los apoyos 31-34 y 41-43 se afectarán terrenos constituidos por calizas, calizas bioclásticas, margocalizas y margas del Bedouliense (Cretácico Inferior). Por otra parte el tramo entre los apoyos 47-51 afectará terrenos constituidos por calizas bioclásticas del Neocomiense. Los materiales cuaternarios presentan ripabilidad media/alta con maquinaria convencional y permeabilidad alta por porosidad. Los materiales mesozoicos presentan ripabilidad baja con maquinaria convencional, por lo que puede ser necesario el uso de martillo rompedor, lo cual supone un impacto significativo sobre el suelo.  
La línea atraviesa en diferentes tramos el cauce de la Rambla Carbonera, situándose algunos de los apoyos en la zona de policía del cauce. El tramo entre los apoyos 15-46 está situado en zona inundable (riesgo 6) de la Rambla Carbonera de acuerdo con la cartografía del PATRICOVA.  
Las afecciones del proyecto sobre la vegetación serán escasas, dado que en su mayor parte se trata de terrenos de cultivo de secano donde existen caminos rurales y accesos suficientes. En algunos casos se verán afectados terrenos cartografiados como forestales, representados por un matorral termófilo poco desarrollado caracterizado por Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Pistacia lentiscus, Juniperus sp., Rhamnus alaternus, Phillyrea angustifolia, etc., con escasos ejemplares dispersos de carrascas (Quercus ilex) y pino carrcasco (Pinus halpensis). La afección que supone la construcción de la linea eléctrica sobre la vegetación forestal queda reflejada en la siguiente tabla:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La ejecución excavaciones para la instalación de los apoyos en terrenos forestales, supone la eliminación del suelo y la vegetación. También puede producirse afección sobre la vegetación en la apertura de accesos hasta el emplazamiento de las obras, especialmente para la instalación de los apoyos 33-34, 41-42 y 47-48-49-50 donde no existe acceso.  
Además entre los apoyos 65-75 la línea atraviesa terrenos forestales cartografiados como hábitat comunitarios correspondiente al código Natura 2000 5210 Quercetum coccifereae (Matorrales arborescentes de Juniperus spp.)  
Desde el punto de vista faunístico, los relieves calizos adyacentes al trazado de la línea constituyen una zona de caza y campeo de algunas especies de aves, entre las que destacan el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) además del halcón (Accipiter gentilis) y rapaces nocturnas como el carabo (Strix aluco). Este tipo de aves, debido a su envergadura, tienen un mayor riesgo de electrocución y colisión por efecto del tendido de líneas eléctricas, por lo que resulta de especial importancia un adecuado diseño de los apoyos y conductores de la línea, además de la señalización de los conductores.  
Cabe señalar por otra parte que el tramo comprendido entre los apoyos 65-70 se localizan en una zona forestal próxima a un área de nidificación de Aguilucho cenizo (Cyrcus pygargus) especie catalogada como vulnerable por el Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección.  
Desde el punto de vista paisajístico el primer tramo del trazado eléctrico que discurre paralelo a la Rambla Carbonera se enmarca en la unidad de paisaje UPR01.6 Moles parameres de Benassal, Culla i Vallivana que corresponde al paisaje de relevancia regional PRR 04 Paisaje de la piedra seca y Entorno de Ares, Castellfort, Vilafranca, Culla y Benassal. Por otra parte el segundo tramo de la línea eléctrica paralelo a la carretera CV-128 se enmarca en un valle agrícola (unidad de paisaje UPR02.11 Corredor de Catí - Atzeneta) en el que se encuentran explotaciones ganaderas y otras construcciones de carácter rural.  
Los impactos sobre el paisaje se centran en la perdida de la calidad visual por la inclusión de elementos artificiales como son las torres y los tendidos eléctricos. No se prevé, en este sentido, impactos elevados ya que la línea no atraviesa zonas de alto valor paisajístico, aunque será visible desde la carretera CV-15 y la carretera CV-128. El impacto paisajístico más significativo se producirá en los tramos en que la línea discurre por terrenos forestales y especialmente en el tramo entre los apoyos 46 al 51, que discurre a una mayor cota topográfica.  
Sobre las vías pecuarias clasificadas que puedan verse afectadas en los términos municipales de Ares del Maestrat, Benassal y Vilar de Canes, no se prevé que el proyecto tenga ninguna incidencia, ya que en todos los cruzamientos los apoyos se emplazan sin afectar la anchura legal de este dominio público.  
En el Estudio de Impacto Ambiental se indica que no se prevén afecciones al patrimonio cultural al no existir en las proximidades ningún yacimiento catalogado en el área de afección del proyecto. Únicamente destaca en las proximidades el Bien de Interés Cultural (BIC) de la Torre Beltrans, masía fortificada del siglo XVI, situada unos 500 m al NE de la línea eléctrica, así como la existencia de dos barracas de pastor en la parte central del trazado.  
  
3. Medidas correctoras  
En el estudio de impacto ambiental se plantean las siguientes medidas correctoras, aplicadas básicamente durante la fase de construcción:  
- El material de excavación y no utilizado para relleno de la parte superior del dado de hormigón se llevará a vertedero de residuos.  
- Las zonas habilitadas para el montaje serán convenientemente restauradas   
- Limitación de la velocidad de circulación de vehículos pesados  
- El acabado de los apoyos se realizará conforme el entorno, reponiendo las paredes que se hubieran visto afectadas.  
- Mantenimiento de vehículos y maquinaria en lugares adecuados.  
- Se evitará en lo posible la afección a la vegetación arbórea y arbustiva  
- Se balizará el perímetro de las obras para no afectar superficies limítrofes.  
- Utilización preferente de la red de caminos existentes para el acceso a los lugares donde se instalará el apoyo.  
- Colocación de dispositivos anticolisión o salvapájaros en las zonas en que el tendido eléctrico atraviese rutas migratorias, zonas húmedas, ríos y colonias de nidificación.  
- Se contemplarán medidas para la prevención de incendios forestales y las de seguridad frente a descargas entre conductores y vegetación (RD 233/2008 de 15 de febrero).  
  
4. Programa de Vigilancia Ambiental  
En el EIA no se plantea ningún programa de vigilancia ambiental, ni de carácter genérico ni con actuaciones concretas, para verificar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas.  
  
2. Consideraciones jurídicas  
1. El proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una Estimación de Impacto Ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquel, según se desprende del artículo 5.º y concordantes del Decreto 162/1990, de Impacto Ambiental, y el punto 2 del anexo II del Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica parcialmente el Decreto 162/1990.  
2. En el expediente se han observado los trámites previstos en el Decreto 162/1990 de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, y en las demás disposiciones que le son de aplicación.  
3. El artículo quinto del Decreto 162/90, del 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de Impacto ambiental, atribuye las competencias al órgano ambiental, para las declaraciones y estimaciones de impacto ambiental de los proyectos a los que se aplique esta ley.  
4. El artículo 15 del Decreto 85/2013, de 28 de junio, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, atribuye a la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial la competencia en materia de evaluación ambiental estratégica y de proyectos.  
5. El artículo primero de la Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre delegación del ejercicio de competencias en las direcciones territoriales de Territorio y Vivienda (DOGV 5414, 26.12.2006), delega la facultad de resolución de las estimaciones de impacto ambiental relacionadas en el anexo I, en los titulares de las respectivas direcciones territoriales de Territorio y Vivienda.  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente:  
  
  
ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL  
  
Primero  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de Línea aérea trifásica a 20 kv, desde Línea Ares a Línea Catí (finalización cierre anillo Ares-Catí), en los términos municipales de Ares del Maestrat, Benassal y Vilar de Canes, promovido por la empresa Electra del Maestrazgo, SA, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación presentada y con los siguientes condicionantes:  
a) Para la instalación de los apoyos se utilizarán de forma preferente los caminos existentes, evitando la apertura de nuevos accesos. En todo caso, para la ejecución de las obras se aprovechará la existencia de bancales, al objeto de evitar afecciones sobre la vegetación forestal.  
b) Los apoyos en terreno forestal se emplazarán, en todo caso, en zonas de escasa vegetación, sin afectar vegetación arbolada y minimizando las labores de desbroce.  
c) En el caso de la apertura de accesos, especialmente para la instalación de los apoyos 33-34, 41-42 y 65-66-67-68-69-70, se procurará aprovechar sendas o antiguos caminos carreteros, sin realizar apertura de caja.  
d) En el caso de la apertura del acceso para la instalación de los apoyos 47-48-49-50 emplazados en terreno rocoso, se procurará su ejecución siguiendo las curvas de nivel y evitando la apertura de caja  
e) En su caso, se repondrán los muros de mampostería que se vean deteriorados o destruidos por las obras.  
f) Una vez finalizadas las obras se restituirán los terrenos al estado anterior y se repondrán en su caso las servidumbres y servicios afectados. En su caso, y de acuerdo con la dirección de obra, se realizarán labores de restauración y revegetación si se observaran daños sobre la vegetación  
g) Se realizará una selección de los residuos producidos en la obra para su entrega a gestor autorizado. En el caso de materiales sobrantes de la excavación deberán ser retirados de la zona de actuación y se llevarán a vertedero o gestor autorizado.  
h) La ejecución de los trabajos deberá respetar el periodo de reproducción de las aves, y en concreto del Aguilucho cenizo (Circus pygargus), por lo que los trabajos a realizar serán retrasados hasta finalizado el periodo reproductor o previo a este, meses de abril a julio.  
i) Los apoyos a colocar guardarán las medidas de seguridad en lo referente a la colocación de aislantes para evitar o minimizar el riesgo de electrocución de aves de mediana o gran envergadura existentes en la zona de actuación y que puedan utilizar estos postes como oteadores. Asimismo, se colocarán los elementos salvapájaros en cantidad suficiente en el cableado a instalar, pudiendo utilizarse cualquiera de los modelos homologados para ello.  
j) El proyecto a ejecutar se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y Resolución de 15 de octubre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión.  
k) Se recomienda la colocación de dispositivos anticolisión o salvapájaros entre los apoyos 34-39, 46-50 y 60-76. En todo caso, será obligatoria su instalación entre los apoyos 65-70 situados frente al área de nidificación del aguilucho cenizo. La tipología de estos señalizadores será la establecida en el artículo 7 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.  
l) La ejecución del tramo entre los apoyos 15-46 situados en zona inundable (riesgo 6) de la Rambla Carbonera deberá contar con autorización previa del Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Júcar)  
m) Los trabajos cumplirán con lo establecido en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
  
Segundo  
Si durante la ejecución de las obras se encontrasen restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor deberá poner el hecho en conocimiento de la Consellería de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
  
Tercero  
Notificar a las personas interesadas que contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho estimen pertinentes.  
  
Cuarto  
Publicar la presente Estimación de Impacto Ambiental en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la forma reglamentaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31.5 del Decreto 162/1990 de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por lo que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.  
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.  
  
Castellón de la Plana, 5 de julio de 2013.- El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente: Evaristo Jiménez Muñoz.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML