Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 1781, del 13-05-1992 (1992/824789)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 1992, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza la línia elèctrica aèria d'alta tensió de 220 KV entre l'ET Sagunt i la línia La Eliana La Plana 2 i se'n declara en concret l'utilitat pública.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   1781

Data del DOGV
:   13-05-1992

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1992/824789

CVE


Data del document
:   06-03-1992

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

Resolució de 6 de març de 1992, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza la línia elèctrica aèria d'alta tensió de 220 KV entre l'ET Sagunt i la línia L'Eliana - La Plana 2 i se'n declara en concret la utilitat pública.  
Vist l?expedient incoat pel Servei Territorial d?Indústria i Energia de València, a instància d'Hidroeléctrica Espanyola, SA en l'actualitat Iberdrola II, SA relatiu a l'autorització per a instal·lar una línia elèctrica aèria d'alta tensió de 220 kV entre l?ET Sagunt i la línia La Eliana-La Plana 2 i la declaració en concret de la seua utilitat pública.  
Atés que la sol·licitud d'autorització indicada ha seguit la tramitació establerta en el Decret 2617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, i el Decret 2619/1966 d'aquesta mateixa data, sobre expropiació forçosa en material d'instal·lacions elèctriques i en el Decret 162/90, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, sobre impacte ambiental.  
Atés que en la fase d'informació pública a què va ser sotmès el projecte tècnic i l?estudi d'impacte ambiental no es van presentar al·legacions.  
Atés que amb data 1 d'octubre de 1991 la Conselleria de Medi Ambient va formular una declaració d'impacte ambiental en què considerava acceptable a efecte ambiental la realització del projecte amb les condicions contingudes en l?estudi d'impacte ambiental i les prescripcions que es recullen en la part dispositiva d'aquesta resolució.  
Atès que la finalitat que es persegueix amb l'establiment de la línia és la millora del subministrament d'energia elèctrica de la zona.  
Vist l'informe emès per l?òrgan instructor de l'expedient, resolc:  
Primer  
Autoritzar a Iberdrola II, SA l'establiment de la línia elèctrica d'alta tensió a 200 kV entre l'ET Sagunt i la línia La Eliana-La Plana 2, les característiques principals de la qual són les següents:  
- Tensió: 220 kV  
- Origen: ET-Sagtunt  
- Final: L/U Eliana-La Plana 2  
- Longitud: 4,415 km en recorregut pel terme municipal de Sagunt.  
- Suports d'estructura metàl·lica  
- Conductor alumini-acer 381,5 mm2 de secció (AL 337,8 mm2 + Ac 43,7 mm2)  
- Cable de terra acer 50 mm2 de secció.  
- Aïllament cadena setze elements de disc de vidre E 120 de caperutxa i tija  
- Capacitat de transport màxima 544 MVA.  
La finalitat que es persegueix es millorar el subministrament d'energia elèctrica de la zona.  
Segon  
Declarar en concret la utilitat pública de la instal·lació elèctrica que s'autoritza a l?efecte que assenyala la Llei 10/1996, sobre expropiació forçosa, i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques, i el seu reglament d'aplicació, segons el Decret 2619/66, de 20 d'octubre.  
Tercer  
Aprovar el projecte d'execució, que se sotmet a les condicions següents:  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.   
2. El termini d?engegament serà de 6 mesos comptadors a partir de la notificació d'aquesta resolució.  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al servicio territorial d'Indústria i Energia de València a efecte de reconeixement definitiu i extensió de l'acta d'engegament.  
4. L?administració deixarà sense efecte aquesta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.  
5. Condicions d'ordre mediambiental:  
a) Hauran de restaurar-se les zones dedicades a acumulació de material.  
b) Les deixalles i residus produïts es duran a abocadors controlats.  
València, 6 de març de 1992. - El Director General d?Indústria i Energia: Luis Doménec Bernabeu.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 1781, del 13-05-1992 (1992/824789)

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 1992, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la línea eléctrica aérea de alta tensión de 220 kv. entre la ET Sagunt y la línea La Eliana-La Plana 2 y se declara en concreto su utilidad pública.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   1781

Fecha DOGV
:   13-05-1992

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1992/824789

CVE


Fecha del documento
:   06-03-1992

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución de 6 de marzo de 1992, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la línea eléctrica aérea de alta tensión de 220 KV entre la ET Sagunto y la línea La Eliana - La Plana 2 y se declara en concreto su utilidad pública.  
Visto el expediente incoado por el servicio territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Hidroeléctrica Española, SA en la actualidad Iberdrola II, SA, relativo a la autorización para instalar una línea eléctrica aérea de alta tensión de 220 kV entre la ET Sagunt y la línea La Eliana- La Plana 2 y la declaración en concreto de su utilidad pública.  
Considerando que la solicitud de autorización indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2619/1966 de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas y en el Decreto 162/90, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, sobre Impacto Ambiental.  
Considerando que en la fase de información pública a que fue sometido el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental no se presentaron alegaciones.  
Considerando que con fecha 1 de octubre de 1991 la Conselleria de Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental en la que se estimaba aceptable a los solos efectos ambientales, la realización del proyecto con las condiciones contenidas en el estudio de impacto ambiental y las prescripciones que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que la finalidad que se persigue con el establecimiento de la línea es la mejora del suministro de energía eléctrica en la zona.  
Visto el informe emitido por el órgano instructor del expediente, resuelvo:  
Primero  
Autorizar a Iberdrola II, SA el establecimiento de la línea eléctrica de alta tensión a 220 kV entre la ET Sagunt y la línea La Eliana- La Plana 2, cuyas características principales son las siguientes:  
- Tensión: 220 kV  
- Origen: ET- Sagunt  
- Final: L/La Eliana  
- La Plana 2  
- Longitud: 4,415 km en recorrido por el término municipal de Sagunt.  
- Apoyos estructura metálica  
- Conductor aluminio- acero 381,5 mm2 de sección (AL 337,8 mm2 + Ac 43,7 mm2)  
- Cable de tierra acero 50 mm2 de sección.  
- Aislamiento cadena dieciséis elementos de disco de vidrio E 120 de caperuza y vástago  
- Capacidad de transporte máxima 544 MVA.  
La finalidad que se persigue es mejorar el suministro de energía eléctrica de la zona.  
Segundo  
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación según Decreto 2619/66, de 20 de octubre.  
Tercero  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.  
5. Condiciones de orden medioambiental:  
a) Se deberán restaurar las zonas dedicadas al acopio de material.  
b) Los escombros y residuos producidos se llevarán a vertederos controlados.  
Valencia, 6 de marzo de 1992. - El Director General de Industria y Energía: Luis Domenec Bernabeu.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML