Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5988, del 03-04-2009 (2009/3644)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada: ST Benejama, al terme municipal de Beneixama, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució. Expedient número ATRCCT/2008/179/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5988

Data del DOGV
:   03-04-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/3644

CVE


Data del document
:   04-02-2009

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Beneixama](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada: ST Benejama, al terme municipal de Beneixama, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució. Expedient número ATRCCT/2008/179/03. [2009/3644]  
Vista la sol·licitud presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions a l'avinguda Manoteras, 20, 4. 28050 Madrid, amb data 21 d'agost de 2008, davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, expedient ATRCCT/2008/179/03, perquè se li concedisca autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada: ST Benejama, situada en el km 45 de la carretera comarcal de Villena a Ontinyent, al terme municipal de Beneixama, província d'Alacant.   
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte d'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per l'enginyer competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 23 de juliol de 2008.  
Vist que consta com a antecedent l'última ampliació de la subestació transformadora denominada ST Benejama, autoritzada per la Resolució de 20 de maig de 2002, del Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, i la seua posada en marxa el 14 de novembre de 2002.  
Vist l'informe tècnic favorable de 14 de gener de 2009, emés pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha a l'expedient, l'ampliació sol·licitada s'executarà en el mateix emplaçament on està situada l'actualment instal·lada, denominada: ST Benejama.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.  
Atés que, d'acord amb el projecte d'ampliació presentat, la finalitat de la instal·lació és la injecció de potència a l'actual sistema de 132 kV d'esta instal·lació a fi de donar resposta a l'increment de demanda d'energia a la zona d'Alacant, per a posteriorment, a través de la xarxa de mitjana tensió, poder atendre les peticions de consum amb les necessàries garanties de seguretat i continuïtat en el subministrament elèctric.  
Atés que és aplicable el títol VII de la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, abans referida, que establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada: ST Benejama, en la part corresponent a les instal·lacions elèctriques de distribució, situada en el km 45 de la carretera comarcal de Villena a Ontinyent, al terme municipal de Beneixama, província d'Alacant, i les característiques principals de la qual són:  
- Nou autotransformador de potència (identificació AT-5) de relació de transformació 400/138/33 kV i potències 450/450/100 MVA, a què van associats tres autovàlvules de protecció en 400 kV i tres autovàlvules de protecció en 132 kV.  
La posició del nou autotransformador es compon de tres transformadors d'intensitat, per a alimentar els circuits de mesura i protecció i tres transformadors de tensió inductius, un per fase.  
- Sistema de 132 kV:  
D'intempèrie, amb configuració de doble barra, s'amplia amb una nova posició, que ocuparà l'actualment existent de reserva, per al nou autotransformador (AT-5), i que es troba dotada de, un interruptor automàtic tripolar d'hexafluorur de sofre (SF6), tres seccionadors, tres transformadors d'intensitat i tres autovàlvules.  
- Equips de control i proteccions que estan allotjats en l'edifici de control existent en l'actualitat.  
- Pressupost: 3.681.478 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmat per l'enginyer competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 23 de juliol de 2008.  
La present resolució està sotmesa a les condicions següents:  
1. El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
2. La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
3. Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir-hi modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
4. El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de sis mesos comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
5. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, i que acredite que és d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
6. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 4 de febrer de 2009.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5988, del 03-04-2009 (2009/3644)

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada ST Benejama, en el término municipal de Benejama, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución. Expediente número ATRCCT/2008/179/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5988

Fecha DOGV
:   03-04-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/3644

CVE


Fecha del documento
:   04-02-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Beneixama](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada ST Benejama, en el término municipal de Benejama, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución. Expediente número ATRCCT/2008/179/03. [2009/3644]  
Vista la solicitud presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 28050, Madrid, avda. Manoteras 20 - 4, en fecha 21 de agosto de 2008, ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, expediente ATRCCT/2008/179/03, para que se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada ST Benejama, situada en el km 45 de la carretera comarcal de Villena a Ontinyent, en el término municipal de Benejama, provincia de Alicante.   
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto de ejecución de la citada instalación, firmado por ingeniero competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente con fecha 23 de julio de 2008.  
Resultando que, consta como antecedente, la última ampliación de la subestación transformadora denominada ST Benejama, autorizada por resolución de fecha 20 de mayo de 2002, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante y su puesta en marcha de fecha 14 de noviembre de 2002.  
Visto el informe técnico favorable de fecha 14 de enero de 2009, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se ejecutará en el mismo emplazamiento en el que se encuentra ubicada la actualmente instalada, denominada ST Benejama.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto de ampliación presentado, la finalidad de la instalación es la inyección de potencia al actual sistema de 132 kV de esta instalación a fin de dar respuesta al incremento de demanda de energía en la zona de Alicante, para posteriormente, a través de la red de media tensión, poder atender las peticiones de consumo con las necesarias garantías de seguridad y continuidad en el suministro eléctrico.  
Considerando que es de aplicación el Titulo VII de la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico antes referida, que establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada ST Benejama, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución, situada en el km 45 de la carretera comarcal de Villena a Ontinyent, en el término municipal de Benejama, provincia de Alicante y cuyas características principales son:  
- Nuevo autotransformador de potencia (identificación AT-5) de relación de transformación 400/138/33 kV y potencias 450/450/100 MVA, al que van asociados tres autoválvulas de protección en 400 kV y tres autoválvulas de protección en 132kV.  
La posición del nuevo autotransformador se compone de tres transformadores de intensidad, para alimentar los circuitos de medida y protección y tres transformadores de tensión inductivos, uno por fase.  
- Sistema de 132 kV:  
De intemperie, con configuración de doble barra, se amplia con una nueva posición, que ocupará la actualmente existente de reserva, para el nuevo autotransformador (AT-5), y que se halla dotada de, un interruptor automático tripolar de hexafluoruro de azufre (SF6), tres seccionadores, tres transformadores de intensidad y tres autoválvulas.  
- Equipos de control y protecciones que quedan alojados en el edificio de control existente en la actualidad.  
- Presupuesto: 3.681.478 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por ingeniero competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente con fecha 23 de julio de 2008.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
1. Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
4. El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
5. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 4 de febrero de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML