Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5236, del 07-04-2006 (2006/3515)

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2006, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació de la línia aèria d'alta tensió de 220 kV-132 kV, quàdruple circuit, ST La Plana . Alts Forns del Mediterrani, entre els suports número 0 i número 5, al terme municipal d'Almassora, província de Castelló. Expedient ATLINE/2004/207/12.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5236

Data del DOGV
:   07-04-2006

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2006/3515

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2006, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació de la línia aèria d'alta tensió de 220 kV-132 kV, quàdruple circuit, ST La Plana . Alts Forns del Mediterrani, entre els suports número 0 i número 5, al terme municipal d'Almassora, província de Castelló. Expedient ATLINE/2004/207/12. [2006/F3515]  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2004/207/12 incoat pel Servici Territorial d'Energia de Castelló a instàncies d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (en avant, Iberdrola), amb domicili a l'efecte de notificacions en 03004 Alacant, al carrer Calderón de la Barca, núm. 16, relatiu a la sol·licitud de 17 de setembre de 2004, sobre l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació de la línia aèria d'alta tensió de 220 kV-132 kV, quàdruple circuit, ST La Plana . Alts Forns del Mediterrani, entre els suports número 0 i número 5, ubicats a la partida de Ramonet, al terme municipal d'Almassora, província de Castelló.  
A la mencionada petició s'adjunta el projecte d'execució firmat per l'enginyer industrial Javier Arroyo Caballero, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana, demarcació de Castelló, amb data 17 de novembre de 2003.  
Vist que va ser publicat el 7 de juliol de 2005 en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i el 27 de juny de 2005 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'anunci corresponent a la informació pública prevista en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització de les instal·lacions d'energia elèctrica, i en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, sobre Impacte Ambiental, per a ser examinat el projecte de la instal·lació i formular les reclamacions que s'estimen oportunes.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud en el termini establit reglamentàriament.  
Vist que de conformitat amb el que establix la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, es va oficiar a l'Ajuntament d'Almassora, únic afectat per la modificació sol·licitada, i es va adjuntar separata del projecte, a l'efecte d'emetre un informe sobre l'adaptació d'este al planejament urbanístic vigent.  
Per part de l'entitat local es va informar que haurien d'aportar-se plans complementaris al projecte presentat, en el qual es dibuixe, a escala 1/2000, l'estat actual del traçat de línies i l'existent després de l'execució, tot això sobre cartografia del pla general municipal d'ordenació urbana vigent.  
Vist que traslladat el mencionat informe l'empresa peticionària, per mitjà d'escrit de 16 de novembre de 2005, va acompanyar la documentació complementària sol·licitada, de la qual es va traslladar novament a l'Ajuntament d'Almassora a l'efecte que establira el condicionat procedent d'acord amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril. No consta en l'expedient contestació a la mencionada sol·licitud.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de Castelló, és competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.  
Vist que amb data 18 de novembre de 2005 la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge va dictar declaració d'impacte ambiental, i va estimar acceptable, només als efectes ambientals, el projecte per a la modificació promoguda per Iberdrola de la línia elèctrica de 132/220 kV de la ST La Plana a Alts Forns del Mediterrani, entre els suports 0 i 5, implantada al terme municipal d'Almassora (Castelló), en els termes que establix el projecte, l'annex a este i l'estudi d'impacte ambiental, sempre que es complisquen les condicions que en la part resolutiva de la present resolució s'exposaran.   
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, en l'àmbit d'actuació nacional.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, en relació, este últim, amb la disposició transitòria que conté.  
Vist que per mitjà d'escrit de 10 de maig de 2004, de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, referit al tram ST La Plana-suport núm. 12, manifesta que la línia en qüestió no constituïx part de la xarxa mallada i que no hi ha inconvenient perquè la Direcció General d'Energia resolga sobre l'autorització i l'aprovació del projecte d'execució.  
Vist que amb data 19.05.04, la Direcció General d'Energia va dictar resolució per la qual atorga l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de la línia elèctrica, quàdruple circuit, 220/132 kV, ST La Plana (Castelló) . ST Planta Siderúrgica Integral de Sagunt (València). Tram ST La Plana-suport núm. 12.  
Vist que d'acord amb la sol·licitud i el projecte presentat, la finalitat que es perseguix amb la modificació presentada és el canvi d'emplaçament de distints suports de la línia a fi de deixar resoltes les incompatibilitats urbanístiques actualment existents en l'esmentada ubicació del terme municipal.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 182/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol  
Primer  
Autoritzar administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la modificació de la línia aèria d'alta tensió a 220 kV-132 kV, quàdruple circuit ST La Plana . Alts Forns del Mediterrani entre els suports respectius que més avant se citen, ubicats en la partida de Ramonet, terme municipal d'Almassora (Castelló), i les característiques principals de la qual són les següents:  
Traçat del doble circuit de 220 kV: modificació de la línia aèria d'alta tensió, doble circuit, a 220 kV ST La Plana-Alts Forns del Mediterrani entre els suports núm. 0 al núm. 5 (existent).  
Tensió nominal: 220 kV (1a categoria).  
Freqüència: 50 Hz.  
Potència que s'ha de transportar: 543 MVA per circuit.  
Tipologia constructiva: aèria.  
Conductors: alumini-acer, tipus Dúplex Gull, amb seccions respectives 337,74 mm² i 43,81 mm². Porta en tota la seua longitud dos cables de terra, un d'acer galvanitzat, secció 50 mm², i un altre del tipus OPGW-15 amb nucli de fibra òptica.  
Suports: d'estructura metàl·lica sobre fonaments independents, constituïts per angulars de costats iguals d'acer galvanitzats en calent, organitzats en gelosia senzilla .excepte el de tipus 22E190 que és de gelosia doble. i unions caragolades, i dotats de la corresponent presa de terra.  
Aïllament: conjunt d'aïlladors de compòsit, en les cadenes d'amarrament, tipus U160RB220P+AR2.  
Descripció i longituds:  
Núm.   
sèrie Descripció Longitud (m)   
1 Entre suport núm. 0 de la línia a 220 kV ST   
 La Plana . Alts Forns del Mediterrani   
 (en ST La Plana) i el suport núm. 1 (nou). 263  
2 Del suport núm. 1 al suport núm. 2 (nous). 192   
3 Del suport núm. 2 al suport núm. 3 (nous). 198   
4 Del suport núm. 3 (nou) al suport núm. 5 (existent)   
 de la Línia 220 kV ST   
 La Plana . Alts Forns del Mediterrani. 133   
Longitud: 786 m.  
Traçat del doble circuit de 132 kV: modificació de la línia aèria d'alta tensió, doble circuit, a 132 kV ST La Plana-Alts Forns del Mediterrani entre els suports núm. 0 bis al núm. 5 (existent).  
Tensió nominal: 132 kV (1a categoria).  
Freqüència: 50 Hz.  
Potència que s'ha de transportar: 131 MVA per circuit.  
Tipologia constructiva: aèria.  
Conductors: alumini-acer, tipus LA-280 (Hawk), amb seccions respectives 241,7 mm² i 39,40 mm². Porta en tota la seua longitud dos cables de terra, un d'acer galvanitzat, secció 50 mm² i un altre del tipus OPGW-15 amb nucli de fibra òptica.  
Suports: d'estructura metàl·lica sobre fonaments independents, constituïts per angulars de costats iguals galvanitzats en calent, organitzats en gelosia senzilla .excepte el de tipus 22E190 que és de gelosia doble. i unions caragolades, i dotats de la corresponent presa de terra.  
Aïllament: per a les cadenes d'amarrament, tipus U120RB132P.  
Descripció i longituds:  
Núm.   
sèrie Descripció Longitud (m)   
1 Entre suport núm. 0 bis de la línia   
 a 132 kV ST La Plana-Alts Forns del   
 Mediterrani (en ST La Plana) i el suport   
 núm. 1 bis (nou). 227  
2 Del suport núm. 1 bis al suport núm. 2. (nous). 141   
3 Del suport núm. 2 al suport núm. 3. (nous). 198   
4 Del suport núm. 3 (nou) al suport núm. 5 (existent)   
 de la línia 132 kV ST   
 La Plana . Alts Forns del Mediterrani. 697  
Longitud: 697 m.  
Pressupost: 434.973,38 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució referit a la modificació de la línia autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat per l'enginyer industrial Javier Arroyo Caballero, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana, demarcació de Castelló, amb data 17 de novembre de 2003, i sotmetre'l a les condicions següents:  
1. La instal·lació haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de la instal·lació serà de tres mesos comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, i acreditar que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
4. Condicions d'orde mediambiental:  
Haurà de sotmetre's al tràmit d'ocupació, previ a l'execució.  
Haurà de fer-se una supervisió i seguiment arqueològic dels treballs de moviments de terres, a fi de valorar les possibles troballes de restes del patrimoni cultural, atés que s'actua en l'entorn de l'antiga Via Augusta, en els expressats en la Resolució de 22 de setembre de 2005 de la Direcció General de Patrimoni Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de l'expedient 2005/0569CS.  
Hauran de respectar-se l'ample mínim reduït a 7 m a la via pecuària Camí Reial de Borriol, segons la Llei 3/1995, de Vies Pecuàries.  
Hauran de ser retirats tots els residus de muntatge i desmuntatge, així com restaurar el sòl de les corresponents fonaments al seu estat inicial amb materials equivalents a les característiques del terreny.  
5. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 17 de febrer de 2006.. El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5236, del 07-04-2006 (2006/3515)

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea aérea de alta tensión de 220 kV-132 kV, cuádruple circuito, ST La Plana-Altos Hornos del Mediterráneo, entre los apoyos número 0 y número 5, en el término municipal de Almazora, provincia de Castellón. Expediente ATLINE/2004/207/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5236

Fecha DOGV
:   07-04-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/3515

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea aérea de alta tensión de 220 kV-132 kV, cuádruple circuito, ST La Plana-Altos Hornos del Mediterráneo, entre los apoyos número 0 y número 5, en el término municipal de Almazora, provincia de Castellón. Expediente ATLINE/2004/207/12. [2006/F3515]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2004/207/12 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Castellón a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (en adelante, Iberdrola), con domicilio a efectos de notificaciones en 03004 Alicante, calle de Calderón de la Barca, nº 16, relativo a la solicitud de 17 de septiembre de 2004, sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la modificación de la línea aérea de alta tensión de 220 kV-132 kV, cuádruple circuito, ST La Plana-Altos Hornos del Mediterráneo, entre los apoyos número 0 y número 5, ubicados en la partida de Ramonete, en el término municipal de Almazora, provincia de Castellón.  
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial Javier Arroyo Caballero, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, demarcación de Castellón, con fecha 17 de noviembre de 2003.  
Resultando que fue publicado el día 7 de julio de 2005 en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y el día 27 de junio de 2005 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, sobre Impacto Ambiental, para ser examinado el proyecto de la instalación y formular las reclamaciones que se estimaran oportunas.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, se ofició al Ayuntamiento de Almazora, único afectado por la modificación solicitada, acompañando separata del proyecto, a efectos de emitir informe sobre la adaptación del mismo al planeamiento urbanístico vigente.  
Por parte de la entidad local se informó que deberían aportarse planos complementarios al proyecto presentado, en el que se grafíe, a escala 1/2000 el estado actual del trazado de líneas y el existente después de la ejecución, todo ello sobre cartografía del plan general municipal de ordenación urbana vigente.  
Resultando que trasladado el mencionado informe a la empresa peticionaria, mediante escrito de 16 de noviembre de 2005, acompañó la documentación complementaria solicitada, de la que se dio traslado nuevamente al Ayuntamiento de Almazora a efectos de que estableciera el condicionado procedente conforme al Decreto 88/2005, de 29 de abril. No consta en el expediente contestación a la mencionada solicitud.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Resultando que con fecha 18 de noviembre de 2005 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto para la modificación promovida por Iberdrola de la línea eléctrica de 132/220 kV de la ST La Plana a Altos Hornos del Mediterráneo, entre los apoyos 0 y 5, implantada en el término municipal de Almazora (Castellón), en los términos que establece el proyecto, anexo al mismo y el estudio de impacto ambiental, siempre y cuando se cumplan las condiciones que en la parte resolutiva de la presente resolución se expondrán.   
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en relación, éste último, con la disposición transitoria que contiene.  
Resultando que mediante escrito de 10 de mayo de 2004 de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, referido al tramo ST La Plana . apoyo nº 12, manifiesta que la línea en cuestión no constituye parte de la red mallada y que no existe inconveniente para que la Dirección General de Energía resuelva sobre la autorización y la aprobación del proyecto de ejecución.  
Resultando que con fecha 19 de mayo de 2004, la Dirección General de Energía dictó resolución por la que otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de la línea eléctrica, cuádruple circuito, 220/132 kV, ST La Plana (Castellón)-ST Planta Siderúrgica Integral de Sagunto (Valencia). Tramo ST La Plana-apoyo nº 12.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la modificación presentada es el cambio de emplazamiento de distintos apoyos de la línea a fin de dejar resueltas las incompatibilidades urbanísticas actualmente existentes en la citada ubicación del término municipal.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la modificación de la línea aérea de alta tensión a 220 kV-132 kV, cuádruple circuito S.T. La Plana-Altos Hornos del Mediterráneo entre los apoyos respectivos que abajo se citan, ubicados en la Partida Ramonete, termino municipal de Almazora (Castellón), y cuyas características principales son las siguientes:  
Trazado del doble circuito de 220 kV: Modificación de la Línea aérea de alta tensión, doble circuito, a 220 kV «S.T. La Plana-Altos Hornos del Mediterráneo entre los apoyos nº 0 al nº 5 (existente).  
Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).  
Frecuencia: 50 Hz.  
Potencia a transportar: 543 MVA por circuito.  
Tipología constructiva: aérea.  
Conductores: aluminio-acero, tipo Duplex Gull, con secciones respectivas 337'74 mm² y 43'81 mm². Lleva en toda su longitud dos cables de tierra, uno de acero galvanizado, sección 50 mm², y otro del tipo OPGW-15 con núcleo de fibra óptica.  
Apoyos: De estructura metálica sobre cimentación independiente, constituidos por angulares de lados iguales de acero galvanizados en caliente, organizados en celosía sencilla .excepto el de tipo 22E190 que es de celosía doble. y uniones atornilladas, y dotados de su correspondiente toma a tierra.  
Aislamiento: Conjunto de aisladores de composite, en las cadenas de amarre, tipo U160RB220P+AR2.  
Descripción y longitudes:  
Nº  
 serie Descripción Longitud (m.)   
1 Entre apoyo nº 0 de la línea a 220 kV ST   
 La Plana-Altos Hornos del Mediterráneo   
 (en ST La Plana) y el apoyo nº 1(nuevo) 263  
2 Del apoyo nº 1 al apoyo nº 2. (nuevos) 192   
3 Del apoyo nº 2 al apoyo nº 3. (nuevos) 198   
4 Del apoyo nº 3 (nuevo) al apoyo nº 5 (existente)   
 de la Línea 220 kV   
 «ST La Plana-Altos Hornos del Mediterráneo» 133  
Longitud: 786 m.  
Trazado del doble circuito de 132 kV: modificación de la línea aérea de alta tensión, doble circuito, a 132 kV S.T. La Plana-Altos Hornos del Mediterráneo entre los apoyos nº 0 bis al nº 5 (existente).  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
Frecuencia: 50 Hz.  
Potencia a transportar: 131 MVA por circuito.  
Tipología constructiva: aérea.  
Conductores: aluminio-acero, tipo LA-280 (Hawk), con secciones respectivas 241'7 mm² y 39'40 mm². Lleva en toda su longitud dos cables de tierra, uno de acero galvanizado, sección 50 mm² y otro del tipo OPGW-15 con núcleo de fibra óptica.  
Apoyos: de estructura metálica sobre cimentación independiente, constituidos por angulares de lados iguales galvanizados en caliente, organizados en celosía sencilla .excepto el de tipo 22E190 que es de celosía doble. y uniones atornilladas, y dotados de su correspondiente toma a tierra.  
Aislamiento: Para las cadenas de amarre, tipo U120RB132P.  
Descripción y longitudes:  
Nº  
 serie Descripción Longitud (m.)   
1 Entre apoyo nº 0000 bis de la línea  
 a 132 kV ST La Plana-Altos Hornos del   
 Mediterráneo (en ST La Plana) y   
 el apoyo nº 1 bis (nuevo) 227  
2 Del apoyo nº 1 bis al apoyo nº 2. (nuevos) 141   
3 Del apoyo nº 2 al apoyo nº 3. (nuevos) 198   
4 Del apoyo nº 3 (nuevo) al apoyo nº 5 (existente)  
 de la Línea 132 kV ST  
 La Plana-Altos Hornos del Mediterráneo 697  
Longitud: 697 m.  
Presupuesto: 434.973,38 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la modificación de la línea autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por el ingeniero industrial Javier Arroyo Caballero, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, demarcación de Castellón, con fecha 17 de noviembre de 2003, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. Condiciones de orden medioambiental:  
Deberá someterse al trámite de ocupación, previo a la ejecución.  
Deberá de hacerse una supervisión y seguimiento arqueológico de los trabajos de movimientos de tierras, al objeto de valorar los posibles hallazgos de restos del patrimonio cultural, dado que se actúas en el entorno de la antigua Vía Augusta, en los expresados en la Resolución de 22 de septiembre de 2005 de la Dirección General de Patrimonio Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte del expediente 2005/0569CS.  
Deberán respetarse el ancho mínimo reducido a 7 m. a la vía pecuaria Camí Real de Borriol, según la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.  
Deberán ser retirados todos los residuos de montaje y desmontaje, así como restaurar el suelo de las correspondientes cimentaciones a su estado inicial con materiales equivalentes a las características del terreno.  
5. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 17 de febrero de 2006.. El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML