Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9718, del 06-11-2023 (2023/10949)

Anunci de la informació pública de les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada Planta Solar Fotovoltaica Morella Llivis i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar de 47,364 MW, a situar al terme municipal de Morella, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental. Expedient ATALFE/2020/42.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9718

Data del DOGV
:   06-11-2023

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - A) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

Número del document
:   2023/10949

CVE


Data del document
:   16-10-2023

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Anunci

Descriptors 

:   * [Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo](javascript:void(0))
    * [Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme](javascript:void(0))
    * [pla d'urbanisme](javascript:void(0))

Anunci de la informació pública de les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada Planta Solar Fotovoltaica Morella Llivis i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar de 47,364 MW, a situar al terme municipal de Morella, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental. Expedient ATALFE/2020/42. [2023/10949]  
Als efectes previstos en:  
- el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica;  
- la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric;  
- el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica;  
  
- la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental;  
  
- La Llei 3/2014, d'11 de juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana;  
- la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests;  
- la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat, respecte a la utilització i aprofitament dels béns de domini públic,  
  
- i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, d'autorització administrativa prèvia, d'autorització administrativa de construcció, d'ocupació de vies pecuàries i forests públiques, i declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació elèctrica que s'indica, sotmesa a avaluació ambiental:  
Peticionari: Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, SLU, NIF: B85654234 i domicili social a l'av. Gran Via Hortaleza, 1, 28033 Madrid.  
Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Direcció General d'Energia i Mines de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.  
Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada Planta Solar Fotovoltaica Morella Llivis, amb potència a instal·lar de 47,364 MW, incloses les seues infraestructures d'evacuació.  
Emplaçament: polígon 50, parcel·la 4; polígon 51, parcel·les 3, 5, 7 i 8; polígon 54, parcel·les 13 i 16; polígon 56, parcel·la 10, de Morella (Castelló).  
Emplaçament d'infraestructura d'evacuació: polígon 50, parcel·les 4 i 9061; polígon 51, parcel·les 1, 3, 5, 7, 8, 9018, 9063 i 9297; polígon 54, parcel·les 13, 16 i 9064; polígon 55, parcel·les 2, 3, 8, 9, 9020, 9067 i 9237; polígon 56, parcel·les 10 i 12, de Morella (Castelló).  
Emplaçament d'edifici d'operació i manteniment: polígon 56, parcel·la 10, de Morella (Castelló).  
  
En data 1 de desembre de 2021 es va sotmetre a informació pública. Se sotmet a una nova informació pública per canvis en el projecte a conseqüència de condicionats imposats per administracions públiques, organismes o empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general afectades pel projecte.  
En data 20 de gener de 2023, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha emés la declaració d'impacte ambiental.  
Títol del projecte principal: Projecte modificat parc solar Morella Llivis amb data de signatura de 12 de setembre de 2023.  
Pressupost: 22.977.977,69 €.  
Característiques principals:  
- Mòduls fotovoltaics totals: 85.644 (575 W/u. - 621 W/u. amb bifacilitat).  
- Nombre d'inversors-transformadors: 14 u. de 3.437 kVA en caseta prefabricada, amb relació de transformació de 0,6/30 kV.  
- Potència nominal: 48.118 kWn.  
- Potencia pic: 49.245 kWp (53.185 kWp amb bifacilitat).  
- Potència instal·lada: 47.364 kW.  
- Potència limitador: 40 MW. Es limitarà mitjançant sistema de control de potència Power Plant Controller d'INACCESS que limitarà perquè no supere els 40 MW.  
- Potència d'accés: 40 MW.  
- Potència garantida: 50 MW.  
Instal·lacions associades:  
Les instal·lacions associades a la planta fotovoltaica consisteixen en:  
- Comparteix l'edifici d'operació i manteniment i el sistema d'evacuació - línia elèctrica i subestació- amb la Planta Solar Fotovoltaica Morella Llacua, expedient ATALFE/2020/43.  
- 10 centres de transformació (estacions de potència) de tipus compacte d'intempèrie en acer galvanitzat sobre llosa de formigó, amb les característiques següents:  
 E1-TF1 (model SG6250HV-MV) que compta amb:  
 Cel·les: 1 u. línia + 1 u. protecció.  
 Un transformador de 6.250 kVA amb relació de transformació 0,6/30 kV.  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV).  
 E1-TF2 (SG6250HV-MV)  
 Cel·les: 2 u. línia + 1 u. protecció.  
 Transformador: 6.250 kVA (0,6/30 kV).  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV).  
 E2-TF1 (SG6250HV-MV)  
 Cel·les: 1 u. línia + 1 u. protecció.  
 Transformador: 6.250 kVA (0,6/30 kV).  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV).  
 E2-TF2 (SG3125HV-MV)  
 Cel·les: 2 u. línia + 1 u. protecció.  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV).  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV).  
 E3-TF1 (SG3125HV-MV)  
 Cel·les: 1 u. línia + 1 u. protecció.  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV).  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV).  
 E3-TF2 (SG3125HV-MV)  
 Cel·les: 2 u. línia + 1 u. protecció.  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV).  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV).  
 E3-TF3 (SG3125HV-MV)  
 Cel·les: 2 u. línia + 1 u. protecció.  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV).  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV).  
 E4-TF1 (SG3125HV-MV)  
 Cel·les: 1 u. línia + 1 u. protecció.  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV).  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV).  
 E4-TF2 (SG6250HV-MV)  
 Cel·les: 2 u. línia + 1 u. protecció.  
 Transformador: 6.250 kVA (0,6/30 kV).  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV).  
 E4-TF3 (SG3125HV-MV)  
 Cel·les: 2 u. línia + 1 u. protecció.  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV).  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV).  
- Línia subterrània d'alta tensió de 30 kV de tensió:  
  
  
  
Denominació línia Nuc  
origen Nuc  
Destinació Longitud total  
(m) Tipus cable  
LAT PSFV Morella-Llivis - Etapa 1  
Tram 1 1\_EC 1 2 445 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tram 2 2 3\_EC 2 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tram 3 3\_EC 2 4 3.667 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tram 4 4 5\_EC 3 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
LAT PSFV Morella-Llivis - Etapa 2  
Tram 1 1\_EC 1 2 557 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tram 2 2 3\_EC 2 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tram 3 3\_EC 2 4 3.247 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tram 4 4 5\_EC 3 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
LAT PSFV Morella-Llivis - Etapa 3  
Tram 1 1\_EC 1 2 1.912 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tram 2 2 3\_EC 2 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tram 3 3\_EC 2 4 1.203 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tram 4 4 5\_EC 3 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tram 5 5\_EC 3 6 122 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tram 6 6 7\_ES 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
LAT PSFV Morella-Llivis - Etapa 4  
Tram 1 1\_EC 1 2 511 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tram 2 2 3\_EC 2 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tram 3 3\_EC 2 4 273 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tram 4 4 5\_EC 3 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tram 5 5\_EC 3 6 3.344 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tram 6 6 7\_ES 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
  
  
Documents sotmesos a informació pública:  
1. Projectes.  
2. Relació de béns i drets afectats.  
3. Pla de desmantellament (dins del projecte).  
4. Cartografia.  
Amb la finalitat que tercers que puguen considerar-se afectats per la implantació del projecte puguen posar-se en contacte directament amb Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, SLU, es facilita la informació següent:  
Persona de contacte: Pablo Barrero Feito.  
Adreça: av. Gran Vía Hortaleza 1, 28033 Madrid (Madrid).  
Adreça electrònica: Pablo.barrero.feito@acciona.com  
La documentació serà exposada per a consulta pública en la següent adreça electrònica: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio en castellà i http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio en valencià, en l'apartat «Informació pública», disponibles l'endemà de la publicació. Cosa que es fa pública perquè se'n prenga coneixement i perquè totes aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació assenyalada en l'adreça electrònica indicada, o presencialment en el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló, situat al carrer Cavallers, 8, CP 12001 de Castelló de la Plana, així com dirigir a l'esmentat servei territorial les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de trenta (30) dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, les quals es podran presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l'enllaç següent:  
  
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=15449&version=amp  
o per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
La incompareixença en aquest tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d'interessades, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la interposició dels recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.  
  
Castelló de la Plana, 16 d'octubre de 2023. El cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines: Gerardo Nebot García.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9718, del 06-11-2023 (2023/10949)

Anuncio de la información pública de las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica denominada Planta Solar Fotovoltaica Morella Llivis y su infraestructura de evacuación, con potencia a instalar de 47,364 MW, a ubicar en el término municipal de Morella, sometida a evaluación de impacto ambiental. Expediente ATALFE/2020/42.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9718

Fecha DOGV
:   06-11-2023

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2023/10949

CVE


Fecha del documento
:   16-10-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * [Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo](javascript:void(0))
    * [Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo](javascript:void(0))
    * [plan de urbanismo](javascript:void(0))

Anuncio de la información pública de las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica denominada Planta Solar Fotovoltaica Morella Llivis y su infraestructura de evacuación, con potencia a instalar de 47,364 MW, a ubicar en el término municipal de Morella, sometida a evaluación de impacto ambiental. Expediente ATALFE/2020/42. [2023/10949]  
A los efectos previstos en:  
- el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica,  
- la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico,  
- el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,  
- la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental,  
- la Ley 3/2014, de 11 de julio, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana,  
- la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes,  
- la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat, respecto a la utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público,  
- y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se someten a información pública las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, de ocupación de vías pecuarias y montes públicos, y declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica que se indica, sometida a evaluación ambiental:  
Peticionario: Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, SLU, NIF: B85654234 y con domicilio social en avenida Gran Vía Hortaleza, 1 (28033 Madrid (Madrid)).  
Órgano competente para autorizar la instalación: Dirección General de Energía y Minas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.  
Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada Planta Solar Fotovoltaica Morella Llivis, con potencia a instalar 47,364 MW, incluidas sus infraestructuras de evacuación.  
Emplazamiento: polígono 50 parcela 4; polígono 51 parcela 3, 5, 7, 8; polígono 54 parcela 13, 16; polígono 56 parcela 10 de Morella (Castellón).  
Emplazamiento infraestructura de evacuación: polígono 50 parcelas 4, 9061; polígono 51 parcelas 1, 3, 5, 7, 8, 9018, 9063, 9297; polígono 54 parcelas 13, 16, 9064; polígono 55 parcelas 2, 3, 8, 9, 9020, 9067, 9237; polígono 56 parcelas 10, 12 de Morella (Castellón).  
Emplazamiento edificio de operación y mantenimiento: polígono 56 parcelas 10 de Morella (Castellón).  
  
En fecha 1 de diciembre de 2021 se sometió a información pública. Se somete a una nueva información pública por cambios en el proyecto como consecuencia de condicionados impuestos por administraciones públicas, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés económico general afectadas por el proyecto.  
En fecha 20 de enero de 2023 se ha emitido la declaración de impacto ambiental por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.  
Título del proyecto principal: Proyecto modificado parque solar Morella Llivis con fecha firma 12 de septiembre de 2023.  
Presupuesto: 22.977.977,69 €  
Características principales:  
- Módulos fotovoltaicos totales: 85.644 (575 W/ud. - 621 W/ud con bifacilidad)  
- Número de inversores-transformadores: 14 ud. de 3.437 kVA en caseta prefabricada, con relación de transformación de 0,6/30 kV  
- Potencia nominal: 48.118 kWn  
- Potencia pico: 49.245 kWp (53.185 kWp con bifacilidad)  
- Potencia instalada: 47.364 kW  
- Potencia limitador: 40 MW Se limitará mediante sistema de control de potencia Power Plant Controller de INACCESS que limitará para que no supere los 40 MW  
- Potencia de acceso: 40 MW  
- Potencia garantizada: 50 MW  
Instalaciones asociadas:  
Las instalaciones asociadas a la planta fotovoltaica consisten en:  
  
- Comparte edificio de operación y mantenimiento y el sistema de evacuación - línea eléctrica y subestación- con la Planta solar fotovoltaica Morella Llacua, expediente ATALFE/2020/43  
- 10 centros de transformación (estaciones de potencia) de tipo compacto de intemperie en acero galvanizado sobre losa de hormigón, con las siguientes características:  
 E1-TF1 (modelo SG6250HV-MV) que cuenta con:  
 Celdas: 1 ud. línea + 1 ud. protección.  
 Un transformador de 6.250 kVA con relación de transformación 0,6/30 kV  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV)  
 E1-TF2 (SG6250HV-MV)  
 Celdas: 2 ud. línea + 1 ud. protección  
 Transformador: 6.250 kVA (0,6/30 kV)  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV)  
 E2-TF1 (SG6250HV-MV)  
 Celdas: 1 ud. línea + 1 ud. protección  
 Transformador: 6.250 kVA (0,6/30 kV)  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV)  
 E2-TF2 (SG3125HV-MV)  
 Celdas: 2 ud. línea + 1 ud. protección  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV)  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV)  
 E3-TF1 (SG3125HV-MV)  
 Celdas: 1 ud. línea + 1 ud. protección  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV)  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV)  
 E3-TF2 (SG3125HV-MV)  
 Celdas: 2 ud. línea + 1 ud. protección  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV)  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV)  
 E3-TF3 (SG3125HV-MV)  
 Celdas: 2 ud. línea + 1 ud. protección  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV)  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV)  
 E4-TF1 (SG3125HV-MV)  
 Celdas: 1 ud. línea + 1 ud. protección  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV)  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV)  
 E4-TF2 (SG6250HV-MV)  
 Celdas: 2 ud. línea + 1 ud. protección  
 Transformador: 6.250 kVA (0,6/30 kV)  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV)  
 E4-TF3 (SG3125HV-MV)  
 Celdas: 2 ud. línea + 1 ud. protección  
 Transformador: 3.125 kVA (0,6/30 kV)  
 TSSAA: 5 kVA (0,8/0,4 kV)  
- Línea subterránea de alta tensión de 30kV de tensión:  
  
  
  
Denominación  
línea Nudo  
origen Nudo  
destino Longitud total  
(m) Tipo cable  
LAT's PSFV MORELLA-LLIVIS ETAPA 1  
Tramo 1 1\_EC 1 2 445 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tramo 2 2 3\_EC 2 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tramo 3 3\_EC 2 4 3.667 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tramo 4 4 5\_EC 3 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
LAT's PSFV MORELLA-LLIVIS ETAPA 2  
Tramo 1 1\_EC 1 2 557 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tramo 2 2 3\_EC 2 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tramo 3 3\_EC 2 4 3.247 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tramo 4 4 5\_EC 3 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
LAT's PSFV MORELLA-LLIVIS ETAPA 3  
Tramo 1 1\_EC 1 2 1.912 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tramo 2 2 3\_EC 2 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tramo 3 3\_EC 2 4 1.203 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tramo 4 4 5\_EC 3 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tramo 5 5\_EC 3 6 122 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tramo 6 6 7\_SE 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
LAT's PSFV MORELLA-LLIVIS ETAPA 4  
Tramo 1 1\_EC 1 2 511 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tramo 2 2 3\_EC 2 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x240mm²  
Tramo 3 3\_EC 2 4 273 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tramo 4 4 5\_EC 3 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tramo 5 5\_EC 3 6 3.344 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
Tramo 6 6 7\_SE 15 RHZ1 18/30kV H16 3x1x630mm²  
  
  
Documentos sometidos a información pública:  
1. Proyectos.  
2. Relación de bienes y derechos afectados.  
3. Plan de desmantelamiento (dentro del proyecto).  
4. Cartografía  
Con el fin de que terceros que puedan considerarse afectados por la implantación del proyecto puedan ponerse en contacto directamente con Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, SLU, se facilita la siguiente información:  
Persona de contacto: Pablo Barrero Feito  
Dirección: avenida Gran Vía Hortaleza 1, 28033, Madrid (Madrid)  
Correo: Pablo.barrero.feito@acciona.com  
La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente dirección electrónica: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio en valenciano, en el apartado «Información pública», disponibles al día siguiente de la publicación. Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón, sito en calle Caballeros, 8, CP 12001 de Castelló de la Plana, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace:  
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id\_proc=15449&version=amp  
o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.  
  
Castelló de la Plana, 16 de octubre de 2023. El jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas: Gerardo Nebot García.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML