Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6538, del 08-06-2011 (2011/6413)

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Elda (actualment ST Petrer Est), ubicada en el terme municipal de Petrer, província d'Alacant, en la part de xarxa de transport d'energia elèctrica, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATRCCT/2009/95/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6538

Data del DOGV
:   08-06-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/6413

CVE


Data del document
:   20-05-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Elda (actualment ST Petrer Est), ubicada en el terme municipal de Petrer, província d'Alacant, en la part de xarxa de transport d'energia elèctrica, s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATRCCT/2009/95/03.  
  
 [2011/6413]  
  
Vist l'escrit presentat per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions a l'avinguda de Manoteras, 20, 28050 Madrid, amb data 30 de desembre de 2009 davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Elda, ubicada en el km 371 de l'autovia Madrid-Alacant, en el terme municipal de Petrer, província d'Alacant (ATRCCT/2009/95/03).  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 28 de desembre de 2009.  
Resultant que, d'acord amb el que establix l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en la modificació donada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, i amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, va ser sol·licitat per part d'esta Direcció General d'Energia a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, un informe a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.  
A l'efecte, amb data 12 de març de 2010 consta un informe favorable emés per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, per a l'ampliació de la subestació a 220/66/20 kV de Petrer Est (denominada anteriorment ST Elda), a la província d'Alacant, ja que es considera que es tracta d'una instal·lació de transport secundari i vist en el document de Planificació dels Sectors d'Electricitat i Gas 2008-2016, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008.  
Resultant que la sol·licitud va ser exposada a la corresponent informació pública de conformitat amb la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, així com en el Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 162/90, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat d'Impacte Ambiental, per mitjà d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de 17 de juny de 2010, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 25 de juny de 2010, en el diari de premsa La Verdad de 23 de juny de 2010, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Petrer.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Resultant que, de conformitat amb el que establix l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
  
Resultant que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005, es va traslladar a l'Ajuntament de Petrer la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'este organisme, a l'efecte de prestar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar al referit ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i el 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, els dos de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, en que se sol·licita un informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
Figura en l'expedient l'informe sol·licitat, per mitjà del qual es manifesta per l'Ajuntament, en síntesi, el següent:  
- 1. Que pel que fa al projecte facilitat, es modifica el traçat del camí existent titularitat del Ministeri de Foment, i es desvia al límit oest de l'ampliació projectada, per la qual cosa necessitarà l'informe favorable d'este organisme. 2. Que l'Ajuntament està desenvolupant un sector de sòl urbanitzable UZO-3 d'ús industrial i té previst un vial paral·lel a l'autovia de connexió amb el polígon industrial amb el nus existent junt amb l'actual subestació elèctrica, i es preveu ampliar el camí existent fins als 10 metres d'amplària, camí que el projecte preveu eliminar i substituir, per la qual cosa el nou traçat haurà de respectar l'amplària prevista en l'actuació municipal. 3. Respecte de l'adaptació al planejament urbanístic indica que els terrenys estan classificats com a sòl no urbanitzable comú, tipus D, regulat en les normes urbanístiques vigents a les quals s'ajustarà el projecte.  
  
Traslladat el mencionat informe a l'empresa peticionària, va contestar manifestant en síntesi el següent:  
1. Que aporta resolució de la Demarcació de Carreteres de l'Estat en la Comunitat Valenciana del Ministeri de Foment per la qual s'autoritza, per la qual cosa a l'autovia es referix, les obres consistents en l'ampliació de la subestació elèctrica i desviació de camí existent, en el marge dret de la A-31, a l'altura del PK 200,600, amb les condicions que conté la mencionada autorització, i manifesta que la desviació del camí i el nou traçat s'executarà de conformitat amb esta i amb la normativa municipal vigent. 2. Que quant a l'adaptació al planejament urbanístic, el projecte tracta de l'ampliació d'una subestació transformadora existent i que, a més, està prevista en el document de Planificació dels Sectors d'Electricitat i Gas 2008-2016.  
  
L'escrit de contestació va ser remés novament a l'Ajuntament de Petrer, sense que conste en l'expedient cap manifestació respecte d'això.  
Igualment, acompanyada en este tràmit de l'expedient, la resolució d'autorització de la Demarcació de Carreteres de l'Estat del Ministeri de Foment, amb les condicions que conté esta, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, va presentar escrit individualitzat, que consta en l'expedient, i donar la conformitat de l'empresa peticionària amb les condicions referides.  
Resultant que, d'acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre la separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, als organismes i a les empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les oportunes condicions, concretament al següent:  
- Servici Territorial d'Alacant de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, havent remés l'informe favorable sobre la compatibilitat urbanística i territorial.  
El mencionat informe va ser remés a l'empresa sol·licitant i acceptat per esta.  
Vist l'informe tècnic favorable emés pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant i remissió de l'expedient.  
Considerant que amb data 10 de gener de 2011 la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va formular la Declaració d'Impacte Ambiental, en què s'estimava acceptable només als efectes ambientals i sense perjuí de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte d'ampliació de la subestació transformadora ST Elda, segons el que preveu el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.  
Considerant que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació sol·licitada s'executarà en el mateix emplaçament de l'actual ST Elda, la ubicació del qual es localitza, des del camí que comença des de l'eixida de l'autovia N-330, en el punt quilomètric PK 371 a Petrer, província d'Alacant.  
Resultant que el projecte presentat disposa entre la seua documentació dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.  
  
Considerant que la sol·licitud i documentació adjunta té una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Considerant que, d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de xarxes de transport elèctrica.  
Considerant que, d'acord amb el projecte presentat, tenint en compte les condicions de saturació de càrregues de les alimentacions actuals que es realitzen des de les subestacions d'Elda, principalment, i la de Petrer, la finalitat de l'ampliació sol·licitada és poder donar solució a les necessitats relatives a la potència disponible i a la qualitat en el servici existents, a més d'aquelles creades com a conseqüència de les actuacions industrials i residencials a desenvolupar en un futur pròxim, junt amb l'augment vegetatiu que s'han posat de manifest en esta zona geogràfica.  
Considerant que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Considerant que, d'acord amb el que establix l'article 3.3.c de la Llei 54/1997, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Considerant que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Considerant la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que establix l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/66/20 kV denominada ST Elda, actualment ST Petrer Est, ubicada en el km 371 de l'autovia Madrid-Alacant, en el terme municipal de Petrer, província d'Alacant, respecte les instal·lacions de transport d'energia elèctrica i les característiques principals de les quals són:  
- Sistema elèctric de 220 kV:  
L'arribada a la subestació es realitza a través de línies aèries fins als suports de conversió on es transformen en subterranis per a la seua connexió amb el sistema GIS, que està instal·lat en l'interior de l'edifici. Disposa d'aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), i la seua configuració és de doble barra amb adaptament i està compost per set posicions: dos cel·les de línia; quatre cel·les de transformador -les dos amb arribada en cable aïllat-; i una cel·la d'adaptament de barres i mesura. Es deixa l'espai necessari per a l'ampliació de dos posicions de línia futures.  
  
Servicis auxiliars: constituïts per dos sistemes de tensió, de corrent alterna amb dos transformadors de potència de 250 kVA cada un i relació de transformació 20/0,420-0,242 kV, i de corrent continu -equips compactes rectificador-bateria-.  
- Un edifici prefabricat de formigó armat on s'ubicarà el sistema de 220 kV i l'equipament d'un sistema per al control, protecció i comunicació, compatible amb els sistemes instal·lats de 66 kV i 20 kV. Finalment, el tancament perimetral és de malla metàl·lica sobre blocs de formigó.  
  
- Pressupost: 4.905.742,63 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 28 de desembre de 2009.  
La present resolució està sotmesa a les condicions següents:  
  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir-hi modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
d) El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de díhuit mesos comptadors de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del mencionat termini, Red Eléctrica de España, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este mateix per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
e) El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, i acreditarà que és d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
  
f) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
g) Condicions d'orde mediambiental arreplegades en la Declaració d'Impacte Ambiental de 10 de gener de 2011.  
1. Durant les obres, s'adoptaran les mesures de seguiment que establisca la Direcció General competent en patrimoni cultural valencià. En tot cas, qualsevulla troballa d'índole arqueològica, implicarà la suspensió d'estes i es comunicarà immediatament a l'administració competent.  
2. Els treballs han d'ajustar-se a les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals, establides en el Decret 7/2004, de 23 de gener, donada la proximitat a sòl forestal.  
3. Haurà d'assegurar-se que no hi ha afecció per abocaments durant la fase constructiva a la zona humida embassament d'Elda, per mitjà de l'adopció de les mesures correctores i de vigilància, proposades en l'estudi d'impacte ambiental, d'acord amb l'informe d'1 d'abril de 2010, del Servici d'Espais Naturals.  
4. Es procedirà a la correcta gestió dels residus generats. En este sentit, està totalment prohibida la crema de matèria vegetal retirada.  
  
5. Hauran d'adoptar-se les condicions (mesures d'integració paisatgística i programa d'implementació) fixades en l'estudi d'integració paisatgística que acompanya al projecte, d'acord amb el contingut de l'informe de 12 de març de 2010, del Servici de Paisatge.  
6. Finalitzades les obres, es restauraran a les condicions inicials les àrees que s'hagen vist alterades.  
7. S'adoptaran els aspectes regulats en el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, en relació amb l'ús de gasos fluorats.  
8. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
9. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat ocupació dels béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i se significa que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 20 de maig de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.  
La relació de béns i drets afectats pel projecte d'ampliació, aprovat de la ST Elda, és la següent:  
Terme municipal de Petrer (Alacant)  
  
  
  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \*  
  
  
  
  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de ampliación aprobado de la ST Elda, es la siguiente:  
Termino municipal de Petrer (Alicante)  
  




Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6538, del 08-06-2011 (2011/6413)

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Elda (actualmente ST Petrer Este), ubicada en el término municipal de Petrer, provincia de Alicante, en la parte de red de transporte de energía eléctrica, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATRCCT/2009/95/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6538

Fecha DOGV
:   08-06-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/6413

CVE


Fecha del documento
:   20-05-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Elda (actualmente ST Petrer Este), ubicada en el término municipal de Petrer, provincia de Alicante, en la parte de red de transporte de energía eléctrica, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATRCCT/2009/95/03. [2011/6413]  
  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 28050 Madrid, avenida de Manoteras, 20, en fecha 30 de diciembre de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitando se le conceda autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220/66/20 kV, denominada ST Elda, ubicada en el km. 371 de la Autovía Madrid-Alicante, en el término municipal de Petrer, provincia de Alicante. (ATRCCT/2009/95/03).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 28 de diciembre de 2009.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 12 de marzo de 2010 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ampliación de la subestación a 220/66/20 kV de Petrer Este (denominada anteriormente ST Elda), en la provincia de Alicante, al considerar que se trata de una instalación de transporte secundario y visto en documento de «Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016», aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008.  
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública de conformidad con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, y en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, así como en el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 162/90, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo de la Generalitat de Impacto Ambiental, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 17 de junio de 2010, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 25 de junio de 2010, en el diario de prensa La Verdad, de fecha 23 de junio de 2010, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Petrer.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, se dio traslado al Ayuntamiento de Petrer de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre y 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
Figura en el expediente el informe solicitado, mediante el que se manifiesta por el ayuntamiento, en síntesis, lo siguiente:  
- 1. Que en cuanto al proyecto facilitado, se modifica el trazado de camino existente titularidad del Ministerio de Fomento, desviándolo al límite Oeste de la ampliación proyectada, por lo que precisará el informe favorable de este organismo. 2. Que el ayuntamiento está desarrollando un sector de suelo urbanizable UZO-3 de uso industrial y tiene previsto un vial paralelo a la autovía de conexión con el polígono industrial con el nudo existente junto a la actual subestación eléctrica, previendo ampliar el camino existente hasta los 10 metros de anchura, camino que el proyecto contempla eliminar y sustituir, por lo que el nuevo trazado deberá respetar la anchura prevista en la actuación municipal. 3. Respecto de la adaptación al planeamiento urbanístico indica que los terrenos están clasificados como suelo no urbanizable común, tipo D, regulado en las normas urbanísticas vigentes a las que se ajustará el proyecto.  
Trasladado el mencionado informe a la empresa peticionaria, contestó manifestando en síntesis lo siguiente:  
1. Que aporta resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana del Ministerio de Fomento por la que se autoriza, por lo que a la autovía se refiere, las obras consistentes en la ampliación de la subestación eléctrica y desvío de camino existente, en la margen derecha de la A-31, a la altura del pk 200,600, con los condicionados que se contienen en la mencionada autorización, manifestando que el desvío del camino y el nuevo trazado se ejecutará de conformidad con la misma y con la normativa municipal vigente. 2. Que en cuanto a la adaptación al planeamiento urbanístico, el proyecto trata de la ampliación de una subestación transformadora existente y que además está contemplada en el documento de Planificación de los Sectores de electricidad y gas 2008-2016.  
El escrito de contestación fue remitido nuevamente al Ayuntamiento de Petrer, sin que conste en el expediente manifestación alguna al respecto.  
Igualmente, acompañada en este trámite del expediente, la Resolución de autorización de la Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento, con las condiciones que se contienen en la misma, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU presentó escrito individualizado, que consta en el expediente, prestando la conformidad de la empresa peticionaria con los referidos condicionados.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente al siguiente:  
- Servicio Territorial de Alicante de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, habiendo remitido informe favorable sobre la compatibilidad urbanística y territorial.  
El mencionado informe fue remitido a la empresa solicitante y aceptado por la misma.  
Visto el informe técnico favorable emitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante y remisión del expediente.  
Considerando que con fecha 10 de enero de 2011 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda formuló Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ampliación de la subestación transformadora ST Elda, según lo previsto en el proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se ejecutará en el mismo emplazamiento de la actual ST Elda, cuya ubicación se localiza, desde el camino que comienza desde la salida de la autovía N-330, en el punto kilométrico pk 371 en Petrer, provincia de Alicante.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de redes de transporte eléctrica.  
Considerando que, de acuerdo con el proyecto presentado, habida cuenta de las condiciones de saturación de cargas de las alimentaciones actuales que se realizan desde las subestaciones de Elda, principalmente, y la de Petrer, la finalidad de la ampliación solicitada es poder dar solución a las necesidades relativas a la potencia disponible y a la calidad en el servicio existentes, además de aquellas creadas como consecuencia de las actuaciones industriales y residenciales a desarrollar en un futuro próximo, junto al aumento vegetativo que se han puesto de manifiesto en esta zona geográfica.  
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora de 220/66/20 kV denominada ST Elda, actualmente ST Petrer Este, ubicada en el km 371 de la autovía Madrid-Alicante, en el término municipal de Petrer, provincia de Alicante, respecto las instalaciones de transporte de energía eléctrica y cuyas características principales son:  
- Sistema eléctrico de 220 kV:  
La llegada a la subestación se realiza a través de líneas aéreas hasta los apoyos de conversión en donde se transforman en subterráneos para su conexión con el sistema GIS, que está instalado en el interior del edificio. Dispone de aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), siendo su configuración de doble barra con acoplamiento y está compuesto por siete posiciones: dos celdas de línea; cuatro celdas de transformador -ambas con llegada en cable aislado-; y una celda de acoplamiento de barras y medida. Se deja el espacio necesario para la ampliación de dos posiciones de línea futuras.  
Servicios auxiliares: constituidos por dos sistemas de tensión, de corriente alterna con dos transformadores de potencia de 250 KVA cada uno y relación de transformación 20/0'420-0'242 kV, y de corriente continua -equipos compactos rectificador-batería-.  
- Un edificio prefabricado de hormigón armado donde se ubicará el sistema de 220 kV y el equipamiento de un sistema para el control, protección y comunicación, compatible con los sistemas instalados de 66 kV y 20 kV. Finalmente el cerramiento perimetral es de malla metálica sobre bloques de hormigón.  
- Presupuesto: 4.905.742,63 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 28 de diciembre de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de dieciocho meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Condiciones de orden medioambiental recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 10 de enero de 2011.  
1. Durante las obras, se adoptarán las medidas de seguimiento que establezca la Dirección General competente en patrimonio cultural valenciano. En todo caso, cualquier hallazgo de índole arqueológica, implicará la suspensión de las mismas y se comunicará de inmediato a la administración competente.  
2. Los trabajos deben ajustarse a las normas de seguridad en prevención de incendios forestales establecidas en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, dada la proximidad a suelo forestal.  
3. Deberá asegurarse que no existe afección por vertidos durante la fase constructiva a la zona húmeda Embalse de Elda, mediante la adopción de las medidas correctoras y de vigilancia, propuestas en el estudio de impacto ambiental, de acuerdo con el informe de 1 de abril de 2010 del Servicio de Espacios Naturales.  
4. Se procederá a la correcta gestión de los residuos generados. En este sentido, queda totalmente prohibida la quema de materia vegetal retirada.  
5. Deberán adoptarse las condiciones (medidas de integración paisajística y programa de implementación) fijadas en el estudio de integración paisajística que acompaña al proyecto, de acuerdo con el contenido del informe de 12 de marzo de 2010 del Servicio de Paisaje.  
6. Finalizadas las obras, se restaurarán a sus condiciones iniciales las áreas que se hayan visto alteradas.  
7. Se adoptarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, en relación al uso de gases fluorados.  
8. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental, deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
9. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 20 de mayo de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
  
La relació de béns i drets afectats pel projecte d'ampliació, aprovat de la ST Elda, és la següent:  
Terme municipal de Petrer (Alacant)  
  
  
  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \*  
  
  
  
  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de ampliación aprobado de la ST Elda, es la siguiente:  
Termino municipal de Petrer (Alicante)  
  




Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML