Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5976, del 17-03-2009 (2009/2757)

Informació pública de sol·licitud d'autorització administrativa, declaració, en concret, d'utilitat pública i aprovació del projecte d'execució de la línia aèria/subterrània de transport d'energia elèctrica a 220 kV, doble circuit, anomenada Torremendo-San Miguel de Salinas, a la província d'Alacant, així com l'estudi d'impacte ambiental, presentat per Red Eléctrica de España SAU. Expedient número ATLINE/2008/492/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5976

Data del DOGV
:   17-03-2009

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2009/2757

CVE


Data del document
:   22-09-2008

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Informació Pública

Informació pública de sol·licitud d'autorització administrativa, declaració, en concret, d'utilitat pública i aprovació del projecte d'execució de la línia aèria/subterrània de transport d'energia elèctrica a 220 kV, doble circuit, anomenada Torremendo-San Miguel de Salinas, a la província d'Alacant, així com l'estudi d'impacte ambiental, presentat per Red Eléctrica de España SAU. Expedient número ATLINE/2008/492/03. [2009/2757]
Als efectes del que establixen la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, els articles 125 i 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia; l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, i l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, se sotmet a informació pública la petició d'autorització administrativa amb declaració d'impacte ambiental, i declaració, en concret, d'utilitat pública, i aprovació del projecte d'execució, de la instal·lació elèctrica d'alta tensió a 220 kV, les característiques especials de la qual s'indiquen a continuació:
Peticionari: Red Eléctrica de España, SAU, amb domicili en passeig del Conde de los Gaitanes 177. Alcobendas. 28109 Madrid.
Objecte de la petició: autorització administrativa, declaració en concret d'utilitat pública i aprovació del projecte d'execució de la línia a 220 kV, doble circuit, Torremendo-San Miguel de Salinas, així com l'estudi d'impacte ambiental.
Lloc on s'establirà la instal·lació: termes municipals d'Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos (província d'Alacant).
Característiques principals:
Origen: ST Torremendo
Final: ST San Miguel de Salinas.
Tensió nominal: 220 kV.
Capacitat de transport per circuit s/RD 2819/1998: 894 MVA (aeri)/ 715 MVA (subterrani)
Longitud total:
. Tram aeri: 13.700 m.
. Tram subterrani: 123 m (circuit 1) i 115 m (circuit 2).
Secció del conductor: 2.500 mm² Cu parcialment esmaltat.
Tipus de cable subterrani: XLPE aïllament sec.
Aïllaments: bastons de goma de silicona tipus 12 i aïllament sec.
Pressupost: 4.618.842 euros.
Finalitat: reforç de la xarxa de transport de reforçament de la xarxa de transport de 220 kV de l'eix costaner de Llevant i millora en els nivells de seguretat i fiabilitat del sistema elèctric, d'àmbit local com nacional.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general i perquè qualsevol interessat puga examinar el projecte d'execució de la instal·lació descrita i l'estudi d'impacte ambiental en les oficines del Servici Territorial d'Energia a Alacant, situades en el carrer Rambla Méndez Núñez, 41, 03002-Alacant, i formular, en dos exemplars, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este anunci, qualssevol al·legacions que consideren oportunes. El projecte podrà ser també consultat en els ajuntaments d'Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos.
Així mateix, la present publicació es realitza als efectes de notificació previstos en l'apartat 4t de l'article 59 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció donada a l'article esmentat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (Butlletí Oficial de l'Estat, de 14 de gener)
Alacant, 22 de setembre de 2008.- El cap del Servici Territorial d'Energia: Miguel García Mengual.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5976, del 17-03-2009 (2009/2757)

Información pública de solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la línea aérea/subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, denominada Torremendo-San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante, así como el estudio de impacto ambiental, presentado por Red Eléctrica de España SAU. Expediente número ATLINE/2008/492/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5976

Fecha DOGV
:   17-03-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/2757

CVE


Fecha del documento
:   22-09-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Información Pública

Información pública de solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la línea aérea/subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, denominada Torremendo-San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante, así como el estudio de impacto ambiental, presentado por Red Eléctrica de España SAU. Expediente número ATLINE/2008/492/03. [2009/2757]
A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, y en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y el Decreto 162/1990 de 15 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006 de 10 de marzo, se somete a información pública la petición de autorización administrativa con declaración de impacto ambiental, y declaración, en concreto de utilidad pública, y aprobación del proyecto de ejecución, de la instalación eléctrica de alta tensión a 220 kV, cuyas características especiales se señalan a continuación:
Peticionario:Red Eléctrica de España, SAU, con domicilio en Paseo del Conde de los Gaitanes 177. Alcobendas. 28109 Madrid.
Objeto de la petición: autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la línea a 220 kV, doble circuito, Torremendo-San Miguel de Salinas, así como el estudio de impacto ambiental.
Lugar donde se va a establecer la instalación: términos municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí y Los Montesinos (provincia de Alicante.).
Características principales:
Origen: ST Torremendo
Final: ST San Miguel de Salinas.
Tensión nominal: 220 kV.
Capacidad de Transporte por circuito s/RD 2819/1998: 894MVA (aéreo)/715 MVA (subterráneo)
Longitud total:
. Tramo Aéreo: 13.700 m.
. Tramo subterráneo: 123 m (circuito 1) y 115 m (circuito 2).
Sección del conductor: 2.500 mm² Cu parcialmente esmaltado.
Tipo de Cable Subterráneo: XLPE Aislamiento seco.
Aislamientos: bastones de goma de silicona tipo 12 y aislamiento seco
Presupuesto: 4.618.842 euros.
Finalidad: refuerzo de la red de transporte de reforzamiento de la Red de Transporte de 220 kV del eje costero de Levante, y mejora en los niveles de seguridad y fiabilidad del Sistema Eléctrico, de ámbito local como nacional.
Lo que se hace público para conocimiento general, y para que cualquier interesado pueda examinar el proyecto de ejecución de la instalación descrita, y el estudio de impacto ambiental, en las oficinas del Servicio Territorial de Energía en Alicante, sitas en la C/Rambla Méndez Núñez, 41, 03002-Alicante, y formularse, por duplicado ejemplar, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, cualesquiera alegaciones se consideren oportunas. El proyecto podrá ser igualmente consultado en los ayuntamientos de Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí y Los Montesinos.
Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el apartado 4º del artículo 59 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada a dicho artículo por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14 de enero)
Alicante, 22 de septiembre de 2008.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Miguel García Mengual.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML