Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8892, del 27-08-2020 (2020/6773)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la instal·lació elèctrica de distribució de la nova subestació transformadora ST Cheste (132/20 kV), situada al municipi de Cheste, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació. Expedient ATASCT/2017/98/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8892

Data del DOGV
:   27-08-2020

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2020/6773

CVE


Data del document
:   25-07-2018

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la instal·lació elèctrica de distribució de la nova subestació transformadora ST Cheste (132/20 kV), situada al municipi de Cheste, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació. Expedient ATASCT/2017/98/46. [2020/6773]  
Antecedents de fet  
Amb data 9 d'agost de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, imprés normalitzat en el qual sol·licitava:  
- Autorització administrativa prèvia per a la instal·lació elèctrica de distribució de la nova subestació transformadora ST Cheste (132/20 kV), situada en el municipi de Cheste, província de València;  
- autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució de la instal·lació a construir (anteriorment denominada aprovació del projecte tècnic), i  
- declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanya la documentació següent:  
- Projecte tècnic de data juliol de 2017, per a l'execució de l'esmentada instal·lació, signat per persona tècnica competent i acompanyat de la declaració responsable d'aquesta de data 2 d'agost de 2017;  
  
- relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren de necessària expropiació;  
- estudi d'impacte ambiental, document de síntesi i estudi d'integració paisatgística, i  
- separata tècnica per a l'obtenció dels condicionats tècnics i urbanístics de l'Ajuntament de Cheste i del Servei Territorial d'Urbanisme.  
  
Així mateix, consta en l'expedient declaració responsable de la persona tècnica titulada competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte segons estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATASCT/2017/98/46, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
Les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica per a la qual se sol·licita autorització s'executaran en el terme municipal de Cheste (València), concretament en la parcel·la 787 del polígon 32.  
En relació a l'alimentació de la ST Cheste, aquesta es connectarà amb entrada/eixida en la línia aèria simple circuit de 132 kV Chiva-Vilamarxant que sobrevola la mateixa parcel·la d'implantació de la subestació, mitjançant la instal·lació d'un suport sota la traça i dins de l'esmentada parcel·la, i una xicoteta obertura fins a cadascuna de les posicions de línia de la subestació, objecte d'un altre expedient, i que el seu titular és la mateixa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
A data d'aquesta resolució, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible en el lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i també a efectes ambientals, segons s'estableix en l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, i en el Decret 32/2006, de 10 de març, pel qual es modifica el Decret 162/1990, durant el termini de trenta dies, en:  
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8151, de 18 d'octubre de 2017;  
- Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 199, de 17 d'octubre de 2017, i  
- Las Provincias, diari de premsa de València, de 13 de desembre de 2017.  
Amb la mateixa finalitat i termini, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València va remetre a l'Ajuntament de Cheste, per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica, requerint-ne, una vegada finalitzat el període de publicitat, que li remetera diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no han sigut presentades al·legacions.  
Conforme al que es preveu en l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València va sol·licitar en el mateix acte a l'Ajuntament de Cheste i al Servei Territorial d'Urbanisme informe a fi de recaptar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte d'aquest procediment al planejament urbanístic que resultara d'aplicació, i també informe on es prestara conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si escau, el condicionat tècnic procedent, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de Cheste. Mitjançant escrit de data 19 de febrer de 2018, del secretari general de l'Ajuntament, es notifica el Decret d'Alcaldia-Presidència, de 16 de febrer de 2018, de conformitat amb la tramitació per a l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació elèctrica denominada «Subestació transformadora Cheste 132/20 kV del sector parc empresarial Circuito Cheste» i adaptació del projecte amb el planejament que siga aplicable, en aquest es resol manifestar la conformitat amb la tramitació per a l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació elèctrica ja esmentada i, així mateix, manifestar que la instal·lació elèctrica objecte d'aquest expedient s'adapta al planejament urbanístic que resulta d'aplicació.  
- No figuren en l'expedient els informes sol·licitats al Servei Territorial d'Urbanisme, malgrat la reiteració efectuada pel Servei Territorial.  
  
Consta en l'expedient còpia de la declaració d'impacte ambiental (DIA), de data 23 de març de 2018 (expedient 2/2018-AIA), de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8290, de 9 de maig de 2018, en la qual s'estima acceptable, als sols efectes ambientals, i sense perjudici de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicable, el projecte d'execució de la nova subestació elèctrica ST Cheste 132/20 kV i la seua connexió d'entrada/eixida des de la línia L/132 kV Chiva-Vilamarxant, previstos en la parcel·la 787 del polígon 32 del terme municipal de Cheste, promogut per E-Cross Circuito Cheste, SL, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sempre que es desenvolupen d'acord amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i l'altra documentació que obra en l'expedient, i també els condicionats establits en aquesta declaració d'impacte ambiental.  
Amb data 13 de juliol de 2018 es va incorporar a l'expedient, en compliment del que es disposa en la DIA, un plec de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals durant l'execució de les obres i tasques de manteniment, donada la presència de terreny forestal a menys de 500 m.  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i a avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, està determinada pel futur desenvolupament de sectors industrials previstos al sud del terme municipal de Cheste, que fa necessari incrementar la dotació de potència elèctrica per al subministrament de la zona, requerint-se la instal·lació d'aquesta nova infraestructura de transformació.  
D'altra banda, ha d'entendre's que la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema, tenint en consideració que la instal·lació en qüestió, forma part d'un conjunt d'actuacions la fi de les quals és atendre les necessitats d'infraestructura elèctrica de la zona, en atenció al que s'indica en l'informe de condicions tècniques d'accés i connexió de la distribuïdora elèctrica de la zona.  
Consta en l'expedient còpia del Conveni d'electrificació del parc empresarial polígon Ciudad Circuito de Cheste, de data 8 de març de 2017, entre Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i l'urbanitzador E-Cross Circuito Cheste, SL, en el qual es preveu que aquest, com a sol·licitant, executarà a càrrec seu la instal·lació objecte de la present autorització, amb l'abast i en els termes indicats en L'expositiu quart, apartat 2, d'acord amb les condicions de l'annex I a aquest conveni.  
  
Consta en l'expedient proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució d'aquest procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica que n'és objecte radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució d'aquest procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i amb l'article 38.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb l'article 21.1.b del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, la present instal·lació té la consideració d?«instal·lació de nova extensió de xarxa», corrent per compte del sol·licitant el seu cost, sense que procedisca el cobrament de drets d'extensió per part de la distribuïdora.  
Conforme a l'article 25.5 del Reial decret 1048/2013, les instal·lacions de nova extensió de xarxa que vagen a ser utilitzades per més d'un consumidor i siguen realitzades directament pel sol·licitant, hauran de ser cedides al distribuïdor de la zona que es responsabilitzarà des d'aqueix moment de la seua operació i manteniment, seguretat i qualitat de subministrament.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui vagen exercint l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1, apartats a i b, del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (anteriorment aprovació del projecte d'execució).  
De conformitat amb l'article 7.1, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'impacte ambiental, la instal·lació objecte d'aquest procediment constitueix un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental, en quedar inclòs en l'annex I, epígraf 2.g, del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, de desenvolupament de la Llei 2/1989, i modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, per al qual s'observarà el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària previst en la secció 1a del capítol 2 del títol II de la Llei 21/2013.  
Per ser aquest procediment relatiu a l'autorització administrativa d'una subestació de transformació elèctrica amb alguna de les tensions igual o major a 132 kV, per a la qual se sol·licita la seua concreta declaració d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, és aplicable el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic» d'aquesta norma legal.  
  
Conforme al que es disposa en l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, la instal·lació objecte de la present autorització, requerirà sol·licitar informe a l'administració urbanística competent, a l'objecte rebre al·legacions sobre l'adaptació de la instal·lació al planejament urbanístic que resulte d'aplicació.  
  
D'acord amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte d'aquest procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar és aplicable el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, segons preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Conforme a l'article 140.3 de l'esmentat Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, per a la qual cosa hauran d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia per a la instal·lació elèctrica de distribució de la nova subestació transformadora Cheste (132/20 kV), a construir en la parcel·la 787 del polígon 32 del terme municipal de Cheste, província de València, titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb l'abast que s'assenyala a continuació:  
  
- Un sistema elèctric de 132 kV d'intempèrie tipus AIS (air insulated system), en configuració de simple barra partida (SBP) amb acoblament longitudinal, compost per:  
· Dues (2) posicions de línia equipada amb interruptor d'SF6.  
· Una (1) posició de transformador de potència equipada amb interruptor d'SF6, per al T-1.  
· Una (1) posició d'enllaç longitudinal de barres equipada amb interruptor d'SF6.  
· Dues (2) posiciones de mesura.  
· Espai de reserva per a una posició futura de transformador de potència.  
- Un (1) transformador de potència, denominat T-1, de 40 MVA i relació 132/20 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), proveït de canviador de preses en càrrega en el costat d'alta tensió i grup de connexió YNd11. Disposarà de la seua corresponent reactància trifàsica (TZ-1) de posada a terra de 1000 A i 10 s, en sèrie amb una resistència (R-1) monofàsica limitadora de corrent de curtcircuit de posada a terra del neutre de 20 ohms i de 500 A durant 15 s.  
  
- Espai de reserva per a la instal·lació d'un segon transformador de potència futur.  
- Un sistema elèctric de 20 kV en instal·lació blindada d'interior, amb envolupant metàl·lica i aïllament per a 24 kV en SF6, amb una configuració de simple barra (SB), amb la composició següent:  
· Mòdul 1:  
· Tres (3) posicions de línia equipades amb interruptor d'SF6.  
· Una (1) posició de transformador de potència amb interruptor d'SF6, per al T-1.  
· Una (1) posició de serveis auxiliars amb interruptor-fusible per al TSA-1.  
· Una (1) posició de mesura.  
· Una (1) posició de partició de barres, equipada amb interruptor d'SF6.  
· Es deixa previst espai de reserva per a la instal·lació de posicions futures.  
- Un (1) transformador trifàsic d'intempèrie de serveis auxiliars (denominat TSA-1), amb aïllament en bany d'oli mineral, per al subministrament en corrent altern dels equips i serveis propis de la subestació, de 250 kVA de potència i relació de transformació 20/0,42-0,24 kV.  
  
- Espai de reserva per a la instal·lació d'un segon transformador de serveis auxiliars futur.  
- Un edifici de control destinat a albergar la sala de comandament, control, comunicacions i serveis auxiliars.  
- Un edifici prefabricat de formigó, denominat CIMT (conjunts integrals de tensió mitjana) per a albergar l'esmentat mòdul 1 del sistema de 20 kV. Es deixa previst espai de reserva per a la instal·lació de tres edificis CIMT futurs.  
El pressupost total d'execució material del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és d'un milió dènou mil cent huitanta-un euros amb vint-i-sis cèntims (1.019.181,26 ?).  
La instal·lació autoritzada per aquesta resolució serà costejada per tercers i cedida a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb l'abast i els termes indicats en el conveni d'electrificació indicat en la part expositiva d'aquesta resolució.  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
Conforme al que es disposa en la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, el projecte de construcció de la instal·lació objecte de la present autorització té les prevalences previstes en el seu article 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de l'esmentada llei, en la redacció donada per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte de la present autorització no estarà sotmesa a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, tot això sense perjudici d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
Conforme al que es disposa en el punt primer de la declaració d'impacte ambiental formulada amb data del 23 de març de 2018, per la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, addicionalment a les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i altres documents que hi ha en l'expedient, es preveuran les condicions següents:  
1. Han d'incorporar-se les previsions del Decret 7/2004, de 23 de gener, que estableix el plec de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals durant l'execució de les obres i tasques de manteniment, donada la presència de terreny forestal a menys de 500 metres.  
2. Hauran d'adoptar-se les mesures de restauració vegetal dels talussos externs de la subestació, segons informa l'òrgan competent en matèria de paisatge.  
3. Les accions incloses en el Programa de vigilància i seguiment ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
4. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat haurà de ser comunicada a l'òrgan ambiental competent que establirà, si escau, l'aplicació de noves mesures correctores.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en aquesta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció de la instal·lació autoritzada en el punt primer d'aquesta resolució, segons el projecte tècnic d'execució presentat, de juliol de 2017, redactat per persona tècnica titulada competent, acompanyat de declaració responsable d'aquesta, de data 2 d'agost de 2017, habilitant Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord a les condicions següents:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar, prèviament, a aquesta direcció general la corresponent aprovació.  
2. La instal·lació a executar complirà el que s'estableix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de dotze (12) mesos des de l'endemà de la seua notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Als efectes previstos en l'article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, comunicarà a l'òrgan ambiental la data de començament d'execució d'aquest projecte autoritzat.  
5. El titular d'aquesta resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
6. Així mateix, el titular d'aquesta resolució vindrà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjudici dels previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el personal tècnic en la matèria que estiga adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podrà realitzar les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
8. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el termini màxim de deu dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, a l'efecte de sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, acreditant que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a aquesta autorització administrativa i autorització de construcció. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme l'indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de 3 de novembre de 2010.  
  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en aquest procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general, i també a l'òrgan ambiental a l'efecte de l'article 52 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
10. Aquesta direcció general, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en ella.  
11. Amb la sol·licitud d'autorització d'explotació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, indicarà expressament les instal·lacions, equips i elements objecte d'aquella que hagen sigut sufragats pel sol·licitant del subministrament (promotor) i cedits a aquesta distribuïdora.  
12. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 31 del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, aquesta autorització deurà objecte de declaració com a instal·lació cedida i finançada totalment o parcialment per tercers a incloure en l'informe a què es refereix aquest precepte.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la subestació elèctrica de distribució autoritzada en el punt primer d'aquesta resolució, concretant-se en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació de l'annex I de la present resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de les seccions segona i tercera del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació a l'efecte de l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa, adquirint Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis d'aquests zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València;  
- la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado, a l'efecte de notificació de la present resolució, quan els interessats siguen desconeguts, s'ignore el lloc de la notificació o bé, intentada aquesta, no s'haguera pogut practicar, tot això d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i  
  
- la notificació d'aquesta resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU; a E-Cross Circuito Cheste, SL, en la seua condició d'interessat com a promotor d'aquesta instal·lació de distribució; a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut o han pogut intervindre en el procediment d'autorització; les que han emés o haurien d'haver emés condicionat tècnic al projecte d'execució, i les que van informar o haurien d'haver informat durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, i també als restants interessats en l'expedient, conforme al que es preveu en l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954 d'expropiació forçosa.  
  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la secretaria autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 25 de juliol de 2018. La directora general d'Indústria i Energia: M. Empar Martínez Bonafé.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8892, del 27-08-2020 (2020/6773)

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la instalación eléctrica de distribución de la nueva subestación transformadora ST Cheste (132/20 kV), ubicada en el municipio de Cheste, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación. Expediente ATASCT/2017/98/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8892

Fecha DOGV
:   27-08-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2020/6773

CVE


Fecha del documento
:   25-07-2018

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la instalación eléctrica de distribución de la nueva subestación transformadora ST Cheste (132/20 kV), ubicada en el municipio de Cheste, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación. Expediente ATASCT/2017/98/46. [2020/6773]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 9 de agosto de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa previa para la instalación eléctrica de distribución de la nueva subestación transformadora ST Cheste (132/20 kV), ubicada en el municipio de Cheste, provincia de Valencia,  
- autorización administrativa de construcción del proyecto técnico de ejecución de la instalación a construir (anteriormente denominada aprobación del proyecto técnico),  
- y declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompaña la siguiente documentación:  
- proyecto técnico de fecha julio de 2017, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de la misma de fecha 2 de agosto de 2017,  
- relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación,  
- estudio de impacto ambiental, documento de síntesis y estudio de integración paisajística, y  
- separata técnica, para la obtención de los condicionados técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Cheste y del Servicio Territorial de Urbanismo.  
Asimismo, consta en el expediente declaración responsable de la persona técnica titulada competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2017/98/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Las instalaciones de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización se ejecutará en el término municipal de Cheste (Valencia), concretamente en la parcela 787, del polígono 32.  
En relación con la alimentación de la ST Cheste, esta se conectará con entrada/salida en la línea aérea simple circuito de 132 kV Chiva - Villamarchante que sobrevuela la propia parcela de implantación de la subestación, mediante la instalación de un apoyo bajo la traza y dentro de la citada parcela, y un pequeño vano hasta cada una de las posiciones de línea de la subestación, objeto de otro expediente, y cuyo titular es la propia Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
A fecha de la presente, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible en el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como a efectos ambientales, conforme se establece en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, y en el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 162/1990, durante el plazo de treinta días, en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 18 de octubre de 2017 (DOGV 8151),  
- el Butlletí Oficial de la Província de València, del 17 de octubre de 2017 (BOPV 199),  
- y en el diario de prensa Las Provincias de València, del 13 de diciembre de 2017.  
Con la misma finalidad y plazo, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia remitió al Ayuntamiento de Cheste, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquel, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, solicitó en el mismo acto al Ayuntamiento de Cheste y al Servicio Territorial de Urbanismo, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Cheste. Mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2018, del secretario general del Ayuntamiento, se notifica el Decreto de Alcaldía-Presidencia, de 16 de febrero de 2018, de «conformidad con la tramitación para la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica denominada «Subestación Transformadora ST Cheste 132/20 kV del Sector Parque Empresarial Circuito de Cheste» y adaptación del proyecto con el planeamiento que sea de aplicación», en el se resuelve manifestar la conformidad con la tramitación para la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica ya mencionada, y asimismo manifestar que la instalación eléctrica objeto del presente expediente, se adapta al planeamiento urbanístico que resulta de aplicación.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados al Servicio Territorial de Urbanismo, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
Consta en el expediente copia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de fecha 23 de marzo de 2018 (Expediente 2/2018-AIA), de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, publicada en el DOGV número 8290, de fecha 9 de mayo de 2018, en la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales, y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ejecución de la nueva subestación eléctrica ST Cheste 132/20 kV y su conexión de entrada/salida desde la línea L/132 kV Chiva-Villamarchante, previstos en la parcela 787 del polígono 32 del término municipal de Cheste, promovido por E-Cross Circuito Cheste, SL, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, siempre que se desarrollen de acuerdo con las previsiones del proyecto, el estudio de impacto ambiental, y demás documentación que obra en el expediente, así como los condicionados establecidos en esta declaración de impacto ambiental.  
Con fecha 13 de julio de 2018 se incorporó al expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en la DIA, pliego de normas de seguridad en prevención de incendios forestales durante la ejecución de las obras y tareas de mantenimiento, dada la presencia de terreno forestal a menos de 500 m.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada por el futuro desarrollo de sectores industriales previstos al sur del término municipal de Cheste, que hace necesario incrementar la dotación de potencia eléctrica para el suministro de la zona, requiriéndose la instalación de esta nueva infraestructura de transformación.  
Por otro lado, debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el Sistema, teniendo en consideración que la instalación en cuestión, forma parte de un conjunto de actuaciones cuyo fin es atender las necesidades de infraestructura eléctrica de la zona, en atención a lo indicado en el informe de condiciones técnicas de acceso y conexión de la distribuidora eléctrica de la zona.  
Consta en el expediente copia del Convenio de electrificación del parque empresarial Polígono Ciudad Circuito, de Cheste, de fecha 8 de marzo de 2017, entre Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y el Urbanizador E-Cross Circuito Cheste, SL, en el cual se contempla que este, como solicitante, ejecutará a su cargo la instalación objeto de la presente autorización, con el alcance y en los términos indicados en el expositivo cuarto, apartado 2, de acuerdo con las condiciones del anexo I a dicho convenio.  
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con el artículo 21.1.b del Real decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, la presente instalación tiene la consideración de «Instalación de nueva extensión de red», corriendo por cuenta del solicitante su coste, sin que proceda el cobro de derechos de extensión por parte de la distribuidora.  
Conforme al artículo 25.5 del Real decreto 1048/2013, las instalaciones de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas al distribuidor de la zona que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento, seguridad y calidad de suministro.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y los artículos 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (anteriormente aprobación del proyecto de ejecución).  
De conformidad con el artículo 7.1, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, al quedar incluido en el anexo I epígrafe 2.g del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, de desarrollo de la Ley 2/1989 y modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, para lo que se observará el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la sección 1ª del capítulo 2 del Título II de la Ley 21/2013.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una subestación de transformación eléctrica con alguna de las tensiones igual o mayor a 132 kV, para la que se solicita su concreta declaración de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX, «De las infraestructuras del sector energético», de dicha norma legal.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, la instalación objeto de la presente autorización, requerirá solicitar informe a la administración urbanística competente, al objeto recibir alegaciones sobre la adaptación de la instalación al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
De acuerdo con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Conforme al artículo 140.3 del citado Real decreto 1955/2000, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa para la instalación eléctrica de distribución de la nueva subestación transformadora ST Cheste (132/20 kV), a construir en la parcela 787, del polígono 32, del término municipal de Cheste, provincia de Valencia, titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, con el alcance que se relaciona a continuación:  
- Un sistema eléctrico de 132 kV de intemperie tipo AIS (air insulated system), en configuración de simple barra partida (SBP) con acoplamiento longitudinal, compuesto por:  
· Dos (2) posiciones de línea equipada con interruptor de SF6.  
· Una (1) posición de transformador de potencia equipada con interruptor de SF6, para el T-1.  
· Una (1) posición de enlace longitudinal de barras equipada con interruptor de SF6.  
· Dos (2) posiciones de medida.  
· Espacio de reserva para una posición futura de transformador de potencia.  
- Un (1) transformador de potencia, denominado T-1, de 40 MVA y relación 132/20 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), provisto de cambiador de tomas en carga en el lado de Alta Tensión y grupo de conexión YNd11. Dispondrá de su correspondiente reactancia trifásica (TZ-1) de puesta a tierra de 1000 A y 10 s, en serie con una resistencia (R-1) monofásica limitadora de corriente de cortocircuito de puesta a tierra del neutro de 20 ohmios y de 500 A durante 15 s.  
- Espacio de reserva para la instalación de un segundo transformador de potencia futuro.  
- Un sistema eléctrico de 20 kV en instalación blindada de interior, con envolvente metálica y aislamiento para 24 kV en SF6, con una configuración de simple barra (SB), con la siguiente composición:  
· Modulo 1:  
· Tres (3) posiciones de línea equipadas con interruptor de SF6.  
· Una (1) posición de transformador de potencia con interruptor de SF6, para el T-1.  
· Una (1) posición de servicios auxiliares con interruptor-fusible para el TSA-1.  
· Una (1) posición de medida.  
· Una (1) posición de Partición de Barras, equipada con interruptor de SF6.  
· Se deja previsto espacio de reserva para la instalación de posiciones futuras.  
- Un (1) transformador trifásico de intemperie de servicios auxiliares (denominado TSA-1), con aislamiento en baño de aceite mineral, para el suministro en corriente alterna de los equipos y servicios propios de la subestación, de 250 kVA de potencia y relación de transformación 20/0,42-0,24 kV.  
- Espacio de reserva para la instalación de un segundo transformador de servicios auxiliares futuro.  
- Un edificio de control destinado a albergar la sala de mando, control, comunicaciones y servicios auxiliares.  
- Un edificio prefabricado de hormigón, denominado CIMT (Conjuntos Integrales de Media Tensión) para albergar el citado módulo 1 del sistema de 20 kV. Se deja previsto espacio de reserva para la instalación de tres edificios CIMT futuros.  
El presupuesto total de ejecución material del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón diecinueve mil ciento ochenta y un euros con veintiséis céntimos (1.019.181,26 ?).  
La instalación autorizada por la presente será costeada por terceros y cedida a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, con el alcance y los términos indicados en el Convenio de electrificación indicado en la parte expositiva de esta resolución.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículo 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estará sometida a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
Conforme a lo dispuesto en el punto primero de la declaración de impacto ambiental formulada con fecha del 23 de marzo de 2018, por la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, adicionalmente a las previsiones del proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentos que obran en el expediente, se contemplarán las siguientes condiciones:  
1. Deben incorporarse las previsiones del Decreto 7/2004, de 23 de enero, que establece el pliego de normas de seguridad en prevención de incendios forestales durante la ejecución de las obras y tareas de mantenimiento, dada la presencia de terreno forestal a menos de 500 m.  
2. Deberán adoptarse las medidas de restauración vegetal de los taludes externos de la subestación, según informa el órgano competente en materia de paisaje.  
3. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
4. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción de la instalación autorizada en el punto primero de esta resolución, según el proyecto técnico de ejecución presentado de fecha julio de 2017, redactado por persona técnica titulada competente, acompañado de declaración responsable de la misma, de fecha 2 de agosto de 2017, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de doce (12) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. A los efectos previstos en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal comunicará al órgano ambiental, la fecha de comienzo de ejecución del presente proyecto autorizado.  
5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
6. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, a efectos de solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y autorización de construcción. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
11. Con la solicitud de autorización de explotación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal indicará expresamente las instalaciones, equipos y elementos objeto de aquella que hayan sido sufragados por el solicitante del suministro (promotor) y cedidos a dicha distribuidora.  
12. De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, esta autorización deberá objeto de declaración como instalación cedida y financiada total o parcialmente por terceros a incluir en el informe a que se refiere dicho precepto.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la subestación eléctrica de distribución autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
- la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
- la notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA. Unipersonal, a E-Cross Circuito Cheste, SL, en su condición de interesado como promotor de esta instalación de distribución, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 25 de julio de 2018.- La directora general de Industria y Energía: M.ª Empar Martinez Bonafé.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML