Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9174, del 15-09-2021 (2021/9236)

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorguen a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció per a les modificacions de les instal·lacions de transport secundari de tensió nominal 220 kV, per soterrament de la línia aèria de doble circuit Torrent - Font de Sant Lluís, entre el suport existent T-28 i la subestació ST Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix, entre el suport existent T-28 i el suport T-32b; i de la línia subterrània (cable) a 220 kV Font de Sant Lluís - Patraix a l'arribada a la subestació ST Font de Sant Lluís, que discorren pel terme municipal de València (València) . [2021/9236]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9174

Data del DOGV
:   15-09-2021

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2021/9236

CVE


Data del document
:   23-04-2021

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorguen a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció per a les modificacions de les instal·lacions de transport secundari de tensió nominal 220 kV, per soterrament de la línia aèria de doble circuit Torrent - Font de Sant Lluís, entre el suport existent T-28 i la subestació ST Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix, entre el suport existent T-28 i el suport T-32b; i de la línia subterrània (cable) a 220 kV Font de Sant Lluís - Patraix a l'arribada a la subestació ST Font de Sant Lluís, que discorren pel terme municipal de València (València) [Expedient de referència ATLIRE/2019/41/46]. [2021/9236]  
  
  
Antecedents  
Amb data 16 de desembre de 2019, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representant acreditat com cal, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, un escrit en què sol·licitava:  
- L'autorització administrativa prèvia per a la modificació de les instal·lacions de transport secundari de tensió nominal 220 kV, per soterrament de la línia aèria de doble circuit Torrent - Font de Sant Lluís, entre el suport existent T-28 i la subestació ST Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix, entre el suport existent T-28 i el suport T-32b; i de la línia subterrània (cable) a 220 kV Font de Sant Lluís - Patraix a l'arribada a la subestació ST Font de Sant Lluís, que discorren pel terme municipal de València (València), i  
- L'autorització administrativa de construcció per a les modificacions d'aquestes instal·lacions.  
A l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'adjunta la documentació següent:  
- Declaració responsable no normalitzada de la persona tècnica projectista competent, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte segons estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.  
Després del requeriment realitzat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València (STIEV), i múltiples presentacions posteriors de la interessada per a la perfecció de la documentació requerida, consta en l'expedient:  
- Projecte tècnic, denominat Projecte d'execució del soterrament de les línies a 220 kV Torrent - Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix, entre el suport T28 i ES Font de Sant Lluís. LAT 220 kV SC Torrent - Patraix, LAT 220 kV SC Torrent - Font Sant Lluís, LAT 220 kV SC Font Sant Lluís - Patraix [sic], de data novembre de 2019, signat per persona tècnica competent i visat pel col·legi corresponent, per a l'execució de la instal·lació esmentada.  
- Addenda al projecte tècnic, denominada Annex tècnic al projecte d'execució del soterrament de les línies a 220 kV Torrent - Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix entre el suport T28 i ES Font de Sant Lluís» [sic], de data maig de 2020, signat per la mateixa persona tècnica competent i visat pel col·legi corresponent.  
- Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista de les instal·lacions objecte d'aquestes autoritzacions, de data 2 de desembre de 2020.  
- Acreditació de l'abonament de les taxes administratives associades al tràmit sol·licitat d'autoritzacions administrativa i de construcció.  
- Informe, de data 18 de novembre de 2019, del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, en el qual es conclou que les instal·lacions objecte d'aquesta resolució no constitueixen un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental.  
- Memòria per al desmuntatge de les instal·lacions reemplaçades, denominada Desmuntatge de les línies a 220 kV Torrent - T de Patraix i Torrent - Font de Sant Lluís entre el suport T28 i ES Font de Sant Lluís [sic], de data novembre de 2020, signat per persona tècnica competent i acompanyat de la declaració responsable d'aquesta, de data 6 de novembre de 2020.  
- Acreditació de l'abonament de les taxes administratives associades al tràmit sol·licitat per al desmuntatge de les instal·lacions reemplaçades.  
- Declaració responsable i de conformitat amb les condicions dels informes emesos per l'Ajuntament de València, Demarcació de Carreteres de l'Estat, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Nedgia Cegas, SA, Telefónica de España, SAU, Agència Estatal de Seguretat Aèria i I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de data 16 de juny de 2020, sol·licitats per la interessada als organismes i empreses de serveis esmentats, als efectes establits en els articles 9 i 11 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, acompanyada dels informes respectius.  
Per tant, les autoritzacions sol·licitades, comprenen, a més, el desmantellament i tancament de les instal·lacions reemplaçades per la modificació.  
Amb dates 1 i 9 d'abril de 2021, en resposta al requeriment efectuat per aquesta direcció general, la interessada va presentar una actualització del document Pressupost a fi d'incloure-hi la valoració econòmica de diverses partides d'obra civil no previstes en el pressupost d'origen, el justificant d'abonament de la taxa complementària per la variació indicada del pressupost, la còpia dels antecedents de la línia, així com documentació aclaridora de l'abast de les instal·lacions afectades i sol·licitades.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds va ser tramitat amb l'expedient de referència ATLIRE/2019/41/46, incoat amb aquesta finalitat pel llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
La modificació sol·licitada s'articula a l'empara del que s'estableix en l'article 153. Modificació de la servitud a instàncies de l'amo del predi servent, del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i a l'efecte d'integrar les línies de transport aèries i subterrànies actuals amb el projecte d'urbanització del sector Font de Sant Lluís (València).  
Les instal·lacions existents afectades per la modificació sol·licitada, i de titularitat de la interessada, són en síntesi:  
- Línia aèria de 220 kV Torrent - Font de Sant Lluís (actualment aquest circuit està explotat a 132 kV per l'empresa distribuïdora de la zona I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de manera transitòria fins a la posada en explotació de la línia d'entrada/eixida a la subestació ST Aqua des de la L/132 kV La Punta - El Grau, la qual compta amb autorització administrativa per a l'execució mitjançant la Resolució, de 21 de juny de 2011, de la llavors Direcció General d'Energia, modificada per la Resolució, de 23 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Indústria i Energia, i la referència de l'expedient és ATLINE/2010/500/46), des del suport T-28 fins a la subestació ST Font de Sant Lluís (dins de la subestació, aquest circuit finalitza al parc intempèrie de 132 kV d'aquesta distribuïdora, el qual compta actualment amb autorització administrativa prèvia de tancament definitiu i desmantellament, de data 3 de març de 2021, i la referència de l'expedient és ATRCCT/2019/23/46). Queden afectades les obertures des del suport T-26 fins al T-28, per la regulació amb el nou suport T-28N.  
- Línia aereosubterrània de 220 kV Torrent - Patraix des del suport T28 fins a l'entrada de la galeria existent. La transició aereosubterrània es produeix en el suport T-32b, pròxim a la galeria esmentada. Queden afectades les obertures des del suport T-26 fins al T-28, per la regulació d'aquestes amb el nou suport T-28N.  
- Línia subterrània de 220 kV Patraix - Font de Sant Lluís, des de l'eixida de la galeria (pròxima a la nova cambra d'entroncament núm. 4), fins al GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís.  
- Línia subterrània de 220 kV des del suport número T-32b de la L/220 Torrent - Patraix, fins al GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís.  
Les instal·lacions que s'han d'executar i que substituiran les anteriorment esmentades són en síntesis:  
- Línia subterrània de 220 kV Torrent - Font de Sant Lluís, des del nou suport T-28N (pròxim a l'existent T-28 a desmantellar) de transició aereosubterrània fins a la posició de línia número dos del GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís, amb variació del traçat actual de la línia per a integrar-la en els vials del projecte d'urbanització del sector Font de Sant Lluís (València), amb una longitud de 1.238 m. Fins i tot adequació de les obertures existents compreses entre el suport existent número T-26 i el nou suport T-28N, amb una longitud aproximada de 590,58 m.  
  
L'execució d'aquesta actuació, suposarà l'energització a 220 kV de la línia Torrent - Font de Sant Lluís, esmentada, i deixar de presentar servei en la xarxa de distribució d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
- Línia subterrània de 220 kV Torrent - Patraix des del nou suport T-28N (pròxim a l'existent T-28 a desmantellar) fins a la nova cambra d'entroncament núm. 4 (pròxima al nou accés de la galeria existent), amb variació del traçat actual de la línia per a integrar-la en els vials del projecte d'urbanització del sector Font de Sant Lluís (València), amb una longitud de 1.276 m. Fins i tot, adequació de les obertures existents compreses entre el suport existent número T-26 i el nou suport T-28N, amb una longitud aproximada de 590,58 m.  
Les dues línies subterrànies esmentades realitzaran la transició aereosubterrània des del mateix nou suport T-28N, i discorreran en paral·lel en doble circuit fins a la proximitat de la subestació ST Font de Sant Lluís, en la qual farà entrada el primer dels circuits (Torrent - Font de Sant Lluís), i continuarà el segon (Torrent - Patraix) fins a la nova cambra d'entroncament número 4.  
- Transitòriament, fins que puguen posar-se en explotació les línies subterrànies esmentades, s'instal·larà un suport denominat T-28T, pròxim a l'existent T-28 a desmantellar, el qual farà la connexió amb circuits Torrent - Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix, mitjançant una nova i transitòria obertura des del nou suport T-28N i la regulació de l'obertura existent amb el T-29, que permetrà compatibilitzar la continuïtat del servei d'aquests circuits i l'execució de les modificacions indicades.  
- Línia subterrània de 220 kV Patraix - Font de Sant Lluís, des de la posició corresponent de línia GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís fins a la nova cambra d'entroncament núm. 4 (pròxima al nou accés de la galeria existent), amb variació del traçat actual de la línia per a integrar-la en vials del projecte d'urbanització del sector Font de Sant Lluís (València), amb una longitud de 112 m.  
Finalment, es tancaran i desmantellaran les instal·lacions reemplaçades següents:  
- Desmuntatge del tram aeri de la línia a 220 kV doble circuit Torrent - Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix, des del suport existent T-28 fins al suport existent T-32b, amb una longitud aproximada de 970 m, amb un total de 7 suports afectats (inclòs el suport transitori T-28T). Fins i tot, desmuntatge de suports, fonamentacions, terminals i restes d'accessoris.  
- Desmuntatge de tram subterrani de línia 220 kV des del suport número T-32b de la L/220 Torrent - Patraix, fins al GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís, amb una longitud aproximada de 130 m.  
- Desmuntatge del tram subterrani de la línia 220 kV Patraix - Font de Sant Lluís, des de l'eixida de la galeria (pròxima a la nova cambra d'entroncament núm. 4), fins al GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís, amb una longitud aproximada de 130 m.  
Consten com a antecedents rellevants i vinculats a les línies objecte d'aquesta autorització:  
- Autorització d'enganxament definitiu, de data 27 de gener de 1986, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, per a la modificació de la línia doble circuit a 220 kV Torrent - Font de Sant Lluís, en els trams finals d'arribada a les subestacions d'origen i final.  
  
- Resolució de 27 de juliol de 2011, de la Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a la connexió del circuit 1 i 2 de la línia elèctrica a 220 kV, doble circuit, Torrent - Patraix - Font de Sant Lluís, en la nova ST Font de Sant Lluís, en el terme municipal de València, província de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública (ATLINE/2010/588/46), publicat en el DOGV núm. 6667 de 09.12.2011.  
A través d'aquesta resolució, les línies aèries existents que alimentaven el parc d'intempèrie (transport i distribució) de la ST Font de Sant Lluís, van passar a connectar-se en subterrani als sistemes GIS de la nova subestació compacta ST Font de Sant Lluís.  
En virtut de la seua condició de transportista únic, derivada de l'article 34.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com de l'habilitació expressa per a realitzar, en tot cas, l'activitat de transport d'energia elèctrica continguda en l'article 4.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, abans esmentat, és procedent considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, disposa de la capacitat exigible per a promoure aquest projecte.  
La sol·licitud d'autorització administrativa de construcció de la instal·lació ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, durant el termini de vint dies en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 29 de desembre de 2020 (DOGV núm. 8985).  
El projecte, així mateix, ha sigut exposat per a consulta pública en l'adreça electrònica següent www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellà i www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valencià, en l'apartat «Informació pública».  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, no van ser presentades al·legacions.  
Als efectes previstos en l'últim paràgraf de l'article 9.4 i l'article 11.2.c del Decret 88/2005, de 29 d'abril, consten en l'expedient informes condicionats de l'Ajuntament de València, Demarcació de Carreteres de l'Estat, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Nedgia Cegas, SA, Telefónica de España, SAU, Agència Estatal de Seguretat Aèria i I-DE Redes Elèctricas Inteligentes, SAU, així com un imprés normalitzat de declaració responsable relativa a la presentació d'aquests informes favorables, i la conformitat amb aquests, signada per la interessada en data 16 de juny de 2020.  
Consta un escrit de data 25 de març de 2021, del Servei Territorial d'Urbanisme, en resposta a la consulta formulada pel Servei Territorial als mateixos efectes indicats en el paràgraf anterior, en el qual conclou que no és procedent emetre l'informe sol·licitat per no tindre la condició d'organisme afectat, adjunt a aquest, informe de data 16 de juliol de 2019, en el qual s'aclareixen les situacions en què aquest servei és competent per a emetre informes de la seua competència, accessible en l'URL: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=154ztsp9-x7kv7re3-zapgqnue, (CSV: 154ZTSP9-X7kV7RE3-ZAPGQNUE).  
En relació amb el pronunciament ambiental, consta en l'expedient un informe de data 18 de novembre de 2019, del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, en què es conclou que els projectes de modificació de les línies elèctriques L/220 kV Torrent-Font de Sant Lluís i Torrent-Patraix (aèria) i L/220 kV Font de Sant Lluís-Patraix (subterrània), al seu pas pel sector Font de Sant Lluís del terme municipal de València, promoguts per Red Eléctrica de España, SAU, en els termes descrits en aquest informe, no constitueixen un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental, sense perjudici de la resta d'autoritzacions requerides en virtut de la normativa sectorial vigent. Aquest pronunciament és accessible en l'URL: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=n93ibe3k-vi64jgfq-7k837664, (CSV: N93IBE3K-VI64JGFQ-7K837664).  
Amb data 26 de novembre de 2020, la Direcció General de Política Energètica i Mines (DGPEM), del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va emetre un informe favorable sol·licitat per aquesta direcció general a fi de consignar les possibles afeccions de la instal·lació projectada als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la normativa elèctrica vigent, als efectes previstos en l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric; l'article 114 del Reial decret 1955/2000; en l'article 16.1.a de la Circular 5/2019, de 5 de desembre, i de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
D'acord amb el que es disposa en l'informe de la DGPEM de data 26 de novembre de 2020 esmentat, la instal·lació objecte d'aquesta resolució, es realitza a petició de PROALIVAL 2016, SA, amb motiu del projecte d'urbanització del sector Font de Sant Lluís (València) i a l'empara del que s'estableix en l'article 153 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, per la qual cosa la modificació projectada no suposa cap cost d'inversió per al sistema elèctric espanyol.  
Respecte a la necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ que ha de justificar el sol·licitant i avaluar l'òrgan competent per a autoritzar-la, cal indicar que ve motivat per la necessitat d'integrar en el nou entorn per urbanitzar pròxim a la subestació compacta ST Font de Sant Lluís, les xarxes de transport actuals.  
Ha de considerar-se que la instal·lació de transport sol·licitada no genera incidències negatives en el sistema, i cal remetre's al pronunciament favorable de l'informe, de 26 de novembre de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, s'avaluen les possibles afeccions de la instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa i a la gestió tècnica del sistema.  
Consta en l'expedient un informe favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient i la proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines, adscrita a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i la resolució d'aquest procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar les instal·lacions elèctriques objecte d'aquest procediment ubicades íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrades en les indicades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 13 del Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, desplegat mitjançant l'Ordre 1/2021, de 6 d'abril, i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del procediment.  
  
D'acord amb l'article 34.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constitueixen una part de la xarxa de transport secundari d'energia elèctrica.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; en l'article 121 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, sense perjudici de l'exempció que estableix aquest últim per a les empreses que estiguen exercint l'activitat de transport, sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica han d'acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten.  
  
D'acord amb els articles 35 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la modificació d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requereix l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció (segons la nova terminologia introduïda per la Llei 24/2013, abans esmentada).  
De la mateixa manera, d'acord amb els articles abans esmentats el tancament d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requereix l'autorització administrativa prèvia de tancament definitiu (segons la nova terminologia introduïda per la Llei 24/2013, abans esmentada). L'últim incís del primer paràgraf de l'article 53.5 estableix que «El titular de la instal·lació tindrà l'obligació desmantellar-la després del tancament definitiu, llevat que l'autorització administrativa de tancament definitiu permeta el contrari».  
D'acord amb l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre; l'article 114 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 9.6 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, aquesta instal·lació requereix la sol·licitud d'un informe previ a l'Administració general de l'Estat (actualment a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic), en el qual aquesta ha de consignar les possibles afeccions de la instal·lació projectada als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulats en la llei esmentada. Aquest informe ha de tindre's en compte en l'atorgament de l'autorització.  
D'acord amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, qualsevol modificació de les característiques d'un projecte de l'annex I o de l'annex II, diferent de les modificacions descrites en l'article 7.1.c ja autoritzades, executades o en procés d'execució, que puga tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient, només ha de sotmetre's a l'avaluació establida en aqueixa llei, quan així ho decidisca l'òrgan ambiental en cada cas, atesa la producció de les incidències que es recullen en l'apartat c esmentat).  
  
D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte d'aquest procediment dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa de tancament definitiu és aplicable el capítol V del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació han d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas, el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
De conformitat amb el que es disposa de la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat urgent de la reactivació econòmica, els procediments regulats en aquest decret llei en tràmit quan entre en vigor aquest, es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguen presentar una nova sol·licitud.  
En consideració de tot l'anterior, una vegada complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc  
  
Primer  
Atorgar l'autorització administrativa prèvia a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal entesa com el dret a realitzar la modificació de les instal·lacions de transport de tensió nominal 220 kV, per soterrament de la línia aèria de doble circuit Torrent - Font de Sant Lluís, entre el suport existent T-28 i la subestació ST Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix, entre el suport existent T-28 i el suport 32 bis; i de la línia subterrània (cable) a 220kV Font de Sant Lluís - Patraix a l'arribada a la subestació ST Font de Sant Lluís, objecte totes aquestes de l'expedient de referència ATLIRE/2019/41/46, que discorren pel terme municipal de València (València), les característiques principals de les quals són:  
  
Instal·lacions per executar:  
- Línia Torrent - Font de Sant Lluís 220 kV: Adequació de les obertures existents compreses entre el suport existent número T-26 i el nou suport T-28N de transició aerosubterrània (pròxim a l'existent T-28 a desmantellar), i soterrament del tram aeri entre aquest nou suport fins a la posició de línia número dos (núm. 2) del GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís, amb variació del traçat actual de la línia per a integrar-la en vials del projecte d'urbanització del sector Font de Sant Lluís (València).  
  
Característiques dels materials:  
  
Línia 220 Kv Torrent - Font de Sant Lluís  
Tram aeri que s'adequa  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Nre. de circuits 1  
Nre. de conductors per fase 2 (dúplex)  
Potència màxima de transport estiu/hivern (MVA x circuit) 658 / 756  
Longitud total en metres 590,58  
Municipis afectats València  
Província afectada València  
Origen de la instal·lació Suport existent T-26  
Final de la instal·lació Nou Suport T-28N (de pas aeri-subterrani)  
Tipus de conductor Al/AC GULL  
Tipus de cable terra-òptic OPGW TIPUS I 17 ca  
Nre. de suports existents afectats 2 (T-26 i T27)  
Nre. de suports nous / tipus 1 (T-28N) / D2B-AA de 42,2 m d'altura, de pas aereosubterrani  
Tipus fonamentació suports Sabates individuals  
  
  
Línia 220 Kv Torrent - Font de Sant Lluís  
Tram subterrani de nova construcció  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Nre. de circuits 1  
Nre. de conductors per fase 1  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 540  
Longitud total en metres 1.238  
Municipis afectats València  
Província afectada València  
Origen de la instal·lació Nou suport T-28N (de pas aereosubterrani)  
Final de la instal·lació Posició de línia número dos (núm. 2) del GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís.  
Nre. de cambres d'entroncament noves 1 (CE1)  
Tipus de conductor Entre nou suport T-28N i Cambra d'entroncament CE1:  
CABLE 220 RHE-RA+2OL 127/220kV 1x2500 mm²+T375Al  
Entre cambra d'entroncament CE1 i GIS 220 kV ST Font de Sant Lluís:  
CABLE 220 RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220kV 1x2500 mm²+T375Al  
Disposició dels cables A portell  
Tipus de canalització Rasa tubular formigonada  
Profunditat de rasa 1.450 mm  
Connexió de pantalles Single Point  
  
  
Així doncs, la posada en explotació de la modificació descrita suposarà l'energització a 220 kV, i deixarà de presentar servei en la xarxa de distribució de 132 kV.  
- Línia Torrent - Patraix 220 kV: Adequació de les obertures existents compreses entre el suport existent número T-26 i el nou suport T-28N de transició aereosubterrània (pròxim a l'existent T-28 a desmantellar), i soterrament del tram aeri entre aquest nou suport fins a la nova cambra d'entroncament núm. 4 (pròxima al nou accés de la galeria existent), amb variació del traçat actual de la línia per a integrar-la en vials del projecte d'urbanització del sector Font de Sant Lluís (València).  
  
  
Característiques dels materials:  
  
Línia 220 Kv Torrent - Patraix  
Tram aeri que s'adequa  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Nre. de circuits 1  
Nre. de conductors per fase 2 (dúplex)  
Potència màxima de transport estiu/hivern (MVA x circuit) 658 / 756  
Longitud total en metres 590,58  
Municipis afectats València  
Província afectada València  
Origen de la instal·lació Suport existent T-26  
Final de la instal·lació Nou suport T-28N (de pas aereosubterrani)  
Tipus de conductor Al/AC GULL  
Tipus de cable terra-òptic OPGW TIPUS I 17 ca  
Nre. de suports existents afectats 2 (T-26 i T27)  
Nre. de suports nous / tipus 1 (T-28N) / D2B-AA de 42,2 m d'altura de pas aeri-subterrani.  
Tipus de fonamentació suports Sabates individuals.  
  
  
Línia 220 Kv Torrent - Patraix  
Tram subterrani de nova construcció  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Nre. de circuits 1  
Nre. de conductors per fase 1  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 540  
Longitud total en metres 1.276  
Municipis afectats València  
Província afectada València  
Origen de la instal·lació Nou suport T-28N (de pas aeri-subterrani)  
Final de la instal·lació Nova cambra d'entroncament núm. 4 (CE4)  
Nre. de cambres d'entroncament noves 2 (CE5 i CE4)  
Tipus de conductor CABLE 220 RHE-RA+2OL 127/220kV 1x2500 mm²+T375Al  
Disposició dels cables A portell  
Tipus de canalització Rasa tubular formigonada  
Profunditat de rasa 1.450 mm  
Connexió de pantalles Single Point  
  
  
Els dos trams subterranis esmentats de les línies Torrent-Font de Sant Lluís i Torrent- Patraix realitzaran la transició aereosubterrània des del mateix nou suport T-28N, i discorreran en paral·lel en doble circuit fins a la proximitat de la Subestació ST Font de Sant Lluís, en la qual entrarà la primera (Torrent - Font de Sant Lluís), continuarà la segona (Torrent - Patraix) fins a la nova cambra d'entroncament número 4.  
  
- Transitòriament, fins que puguen posar-se en explotació els trams subterranis abans esmentats, s'instal·larà un suport denominat T-28T, pròxim a l'existent T-28 a desmantellar, el qual farà la connexió amb els circuits Torrent - Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix, mitjançant una nova obertura transitòria des del nou suport T-28N, i la regulació de l'obertura existent amb el T-29 permetrà compatibilitzar la continuïtat del servei d'aquests circuits i l'execució de les modificacions indicades.  
  
- Tram de cable de la Línia 220 kV Patraix - Font de Sant Lluís, des de la posició de línia GIS de 220 kV corresponent de la ST Font de Sant Lluís fins a la nova cambra d'entroncament núm. 4 (pròxima al nou accés de la galeria existent), amb variació del traçat actual de la línia per a integrar-la en vials del projecte d'urbanització del sector Font de Sant Lluís (València).  
  
Característiques dels materials:  
  
Línia 220 Kv Patraix - Font Sant Lluís  
Tram subterrani de nova construcció  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Nre. de circuits 1  
Nre. de conductors per fase 1  
Potència màxima de transport (MVA x circuit) 540  
Longitud total en metres 112  
Municipis afectats València  
Província afectada València  
Origen de la instal·lació Nova cambra d'entroncament núm. 4 (CE4)  
Final de la instal·lació Posició línia GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís  
Nre. de cambres d'entroncament noves 1 (CE4)  
Tipus de conductor CABLE 220 RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220kV 1x2500 mm²+T375Al  
Disposició dels cables A portell  
Tipus de canalització Rasa tubular formigonada  
Profunditat de rasa 1.450 mm  
Connexió de pantalles Single Point  
  
  
Instal·lacions per tancar i desmantellar:  
- Desmuntatge del tram aeri de la línia a 220 kV de doble circuit Torrent - Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix, des del suport existent T-28 fins al suport existent T-32b, amb una longitud aproximada de 970 m, amb un total de 7 suports (inclòs el suport temporal T-28T). Fins i tot, desmuntatge de suports, fonamentacions, terminals i restes d'accessoris.  
- Desmuntatge de tram subterrani de línia 220 kV des del suport número T-32b de la L/220 Torrent - Patraix, fins al GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís, amb una longitud aproximada de 130 m.  
- Desmuntatge del tram subterrani de la línia 220 kV Patraix - Font de Sant Lluís, des de l'eixida de la galeria (pròxima a la nova cambra d'entroncament núm. 4), fins al GIS de 220 kV de la ST Font de Sant Lluís, amb una longitud aproximada de 130 m.  
Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de l'abast de les actuacions aprovades en la Planificació 2015-2021 vigent, relatives a les subestacions ST Patraix i ST Nou Llit.  
El pressupost del projecte de modificació de les línies objecte d'aquesta autorització, fins i tot, el desmantellament de les línies reemplaçades, és de huit milions, tres-cents huitanta-nou mil huit-cents seixanta-quatre euros amb setanta-un cèntims (8.389.864,71 ?).  
  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siga necessari que obtinga Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
El titular d'aquesta autorització tindrà drets, deures i obligacions recollits en el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i en el desplegament reglamentari d'aquest. En tot cas, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal ha d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i dels requisits establits en aquesta autorització o la variació substancial dels pressupostos que n'han determinat l'atorgament poden donar lloc a la revocació d'aquesta.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució, de novembre de 2019, i l'addenda al projecte tècnic, de maig de 2020, signats per la mateixa persona tècnica competent i visats pel col·legi corresponent, presentats per a la construcció de les instal·lacions descrites en el punt primer d'aquesta resolució, i habilitar Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, per a la construcció de les instal·lacions esmentades si compleix els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
1. Les instal·lacions elèctriques han d'executar-se segons el projecte presentat i amb les condicions tècniques establides per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la instal·lació i que han sigut acceptades pel titular d'aquesta. En cas que fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i autoritzada, el titular d'aquesta resolució hauria de sol·licitar prèviament a aquesta Direcció General l'autorització corresponent.  
  
2. La instal·lació per executar ha de complir, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i en les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i també en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de huit (8) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a la finalització, pot sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest mitjançant una sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu a la qual s'ha d'adjuntar la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. El titular d'aquesta resolució està obligat a comunicar per escrit amb la diligència adequada les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta Direcció General com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València.  
5. Així mateix, el titular d'aquesta resolució està obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjudici del que s'estableix en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta Direcció General o del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València poden realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
  
7. Una vegada finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació establida en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. A aquesta comunicació s'ha d'adjuntar un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per una persona facultativa competent, en què s'acredite que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte a aquesta autorització administrativa i autorització de construcció del projecte d'execució. Quan el certificat de direcció i final d'obra esmentat no estiga visat pel col·legi professional corresponent, s'ha d'acompanyar de la declaració responsable oportuna, d'acord amb el que s'indica en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389 de data 3 de novembre de 2010.  
8. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València ho comunicarà a aquesta Direcció General, així com a l'òrgan ambiental a l'efecte de l'article 52 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en nom d'aquesta Direcció General com a òrgan substantiu.  
  
9. Aquesta Direcció General, amb el tràmit previ del procediment oportú deixarà sense efecte l'autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
Tercer  
Ordenar:  
- La publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
  
- La publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado, a l'efecte de notificació de la resolució, quan els interessats siguen desconeguts, no es conega el lloc de la notificació o bé, després d'intentada aquesta, no s'haguera pogut practicar, tot això d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
- La notificació d'aquesta resolució a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o van haver d'emetre, condicions tècniques al projecte d'execució, i les que van informar, o van haver d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com a la resta d'interessats en l'expedient, d'acord amb el que s'estableix en l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.  
- Traslladar aquesta resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.  
  
- La notificació de la resolució a PROALIVAL 2016, SA, com a interessada, en qualitat de promotor de la instal·lació objecte d'aquesta autorització.  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 23 d'abril de 2021.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Mª Empar Martínez Bonafé.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9174, del 15-09-2021 (2021/9236)

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorgan a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para las modificaciones de las instalaciones de transporte secundario de tensión nominal 220 kV, por soterramiento de la línea aérea doble circuito Torrente - Fuente San Luis, entre el apoyo existente T-28 y la subestación ST Fuente San Luis y Torrente - Patraix, entre el apoyo existente T-28 y el apoyo T-32b; y de la línea subterránea (cable) a 220kV Fuente San Luis - Patraix a su llegada a la subestación "ST Fuente San Luis", que discurren por el término municipal de València (Valencia) . [2021/9236]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9174

Fecha DOGV
:   15-09-2021

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2021/9236

CVE


Fecha del documento
:   23-04-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorgan a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para las modificaciones de las instalaciones de transporte secundario de tensión nominal 220 kV, por soterramiento de la línea aérea doble circuito Torrente - Fuente San Luis, entre el apoyo existente T-28 y la subestación ST Fuente San Luis y Torrente - Patraix, entre el apoyo existente T-28 y el apoyo T-32b; y de la línea subterránea (cable) a 220kV Fuente San Luis - Patraix a su llegada a la subestación "ST Fuente San Luis", que discurren por el término municipal de València (Valencia) [Expediente de referencia ATLIRE/2019/41/46]. [2021/9236]  
  
  
Antecedentes  
Con fecha 16 de diciembre de 2019, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, escrito solicitando:   
- Autorización administrativa previa para la modificación de las instalaciones de transporte secundario de tensión nominal 220 kV, por soterramiento de la línea aérea doble circuito Torrente - Fuente San Luis, entre el apoyo existente T-28 y la subestación ST Fuente San Luis y Torrente - Patraix, entre el apoyo existente T-28 y el apoyo T-32b; y de la línea subterránea (cable) a 220 kV Fuente San Luis - Patraix a su llegada a la subestación ST Fuente San Luis, que discurren por el término municipal de València (Valencia), y  
- Autorización administrativa de construcción para las modificaciones de dichas instalaciones.   
Al escrito de presentación de estas peticiones se acompañó la siguiente documentación:  
- Declaración responsable no normalizada de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  
Tras requerimiento realizado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia (STIEV), y múltiples presentaciones posteriores de la interesada para la perfección de la documentación requerida, consta en el expediente:   
- Proyecto técnico, denominado «Proyecto de ejecución del soterramiento de las líneas a 220 kV Torrente - Fuente San Luis y Torrente - Patraix, entre apoyo T28 y SE Fuente San Luis. LAT 220 KV SC Torrente - Patraix, LAT 220 KV SC Torrente - Fuente San Luis, LAT 220 KV SC Fuente San Luis - Patraix» [sic], de fecha noviembre de 2019, firmado por persona técnica competente y visado por el colegio correspondiente, para la ejecución de la citada instalación.  
- Adenda al proyecto técnico, denominada «Anexo técnico al proyecto de ejecución del soterramiento de las líneas a 220kV Torrente - Fuente San Luis y Torrente - Patraix entre apoyo T28 y SE Fuente San Luis» [sic], de fecha mayo de 2020, firmado por la misma persona técnica competente y visado por el colegio correspondiente.  
- Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista de las instalaciones objeto de las presentes autorizaciones, de fecha 2 de diciembre de 2020.  
- Acreditación del abono de las tasas administrativas asociadas al trámite instado de autorizaciones administrativa y de construcción.  
- Informe, de fecha 18 de noviembre de 2019, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se concluye que las instalaciones objeto de la presente resolución no constituyen un supuesto de evaluación de impacto ambiental.  
- Memoria para el desmontaje de las instalaciones reemplazadas, denominada «Desmontaje de las líneas a 220 kV Torrente - T de Patraix y Torrente - Fuente San Luis entre apoyo T28 y SE Fuente San Luis» [sic], de fecha noviembre de 2020, firmado por persona técnica competente y acompañado de declaración responsable de la misma, de fecha 6 de noviembre de 2020.  
- Acreditación del abono de las tasas administrativas asociadas al trámite instado para el desmontaje de las instalaciones reemplazadas.  
  
- Declaración responsable y de conformidad con los condicionados de los informes emitidos por el Ayuntamiento de València, Demarcación de Carreteras del Estado, Confederación Hidrográfica del Júcar, Nedgia Cegas, SA, Telefónica de España, SAU, Agencia Estatal de Seguridad Aérea e I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de fecha 16 de junio de 2020, solicitados por la interesada a los citados organismos y empresas de servicios, a los efectos previstos en los artículos 9 y 11 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, acompañada de los respectivos informes.  
Por tanto, las autorizaciones solicitadas, comprende además, el desmantelamiento y cierre de las instalaciones remplazadas por la modificación.  
Con fechas 1 y 9 de abril de 2021, en respuesta al requerimiento efectuado por esta dirección general, la interesada presento una actualización del documento «Presupuesto» a fin de incluir en él la valoración económica de diversas partidas de obra civil no contempladas en el presupuesto de origen, justificante de abono de la tasa complementaria por la variación indicada del presupuesto, copia de los antecedentes de la línea, así como documentación aclaratoria del alcance de las instalaciones afectadas y solicitadas.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes fue tramitado con el expediente de referencia ATLIRE/2019/41/46, incoado al efecto por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
La modificación instada, se articula al amparo de lo establecido en el artículo 153. Modificación de la servidumbre a instancia del dueño del predio sirviente, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y a los efectos de integrar las actuales líneas de transporte aéreas y subterráneas con el proyecto de urbanización del sector Fuente San Luis (València).  
Las instalaciones existentes afectadas por la modificación solicitada, y de titularidad de la interesada, son en síntesis:  
- Línea aérea de 220 kV Torrente - Fuente San Luis (actualmente este circuito está explotado a 132 kV por la empresa distribuidora de la zona I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU de manera transitoria hasta la puesta en explotación de la línea de entrada/salida a la subestación ST Aqua desde la L/132kV La Punta - El Grao, la cual cuenta con autorización administrativa para su ejecución mediante Resolución, de 21 de junio de 2011, de la entonces Dirección General de Energía, modificada por Resolución, de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de Industria y Energía, siendo el expediente de referencia ATLINE/2010/500/46), desde el apoyo T-28 hasta la subestación «ST Fuente San Luis» (dentro de la subestación, este circuito finaliza en el parque intemperie de 132 kV de esa distribuidora, el cual cuenta actualmente con autorización administrativa previa de cierre definitivo y desmantelamiento, de fecha 3 de marzo de 2021, siendo el expediente de referencia ATRCCT/2019/23/46). Quedan afectados los vanos desde el apoyo T-26 hasta el T-28, por su regulación con el nuevo apoyo T-28N.  
- Línea aéreo-subterránea de 220 kV Torrente - Patraix desde el apoyo T28 hasta la entrada de la galería existente. La transición aéreo-subterránea se produce en el apoyo T-32b, próximo a la citada galería. Quedan afectados los vanos desde el apoyo T-26 hasta el T-28, por su regulación con el nuevo apoyo T-28N.  
- Línea subterránea de 220 kV Patraix - Fuente de San Luis, desde la salida de la galería (próxima a la nueva cámara de empalme n.º 4), hasta el GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis.  
- Línea subterránea de 220 kV desde el apoyo número T-32b de la L/220 Torrente - Patraix, hasta el GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis.  
Las instalaciones a ejecutar y que sustituirán a las anteriores citadas, son en síntesis:  
- Línea subterránea de 220 kV Torrente - Fuente San Luis, desde el nuevo apoyo T-28N (próximo al existente T28 a desmantelar) de transición aéreo subterránea hasta la posición de línea número dos del GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis, con variación de la traza actual de la línea para su integración en los viales del proyecto de urbanización del sector Fuente San Luis (València), con una longitud de 1.238 m. Incluso adecuación de los vanos existentes comprendidos entre el apoyo existente número T-26 y el nuevo apoyo T-28N, con una longitud aproximada de 590,58 m.  
La ejecución de esta actuación, supondrá la energización a 220 kV de la citada línea Torrente - Fuente San Luis, dejando de presentar servicio en la red de distribución de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
- Línea subterránea de 220 kV Torrente - Patraix desde el nuevo apoyo T-28N (próximo al existente T-28 a desmantelar) hasta la nueva cámara de empalme núm. 4 (próxima al nuevo acceso de la galería existente), con variación de la traza actual de la línea para su integración en los viales del proyecto de urbanización del sector Fuente San Luis (València), con una longitud de 1.276 m. Incluso adecuación de los vanos existentes comprendidos entre el apoyo existente número T-26 y el nuevo apoyo T-28N, con una longitud aproximada de 590,58 m.  
Las citadas dos líneas subterráneas, realizarán la transición aéreo-subterránea desde el mismo nuevo apoyo T-28N, discurriendo en paralelo en doble circuito hasta la proximidad de la Subestación ST Fuente San Luis, en la que hará entrada el primero de los circuitos (Torrente - Fuente San Luis), continuando el segundo (Torrente - Patraix) hasta la nueva cámara de empalme número 4.  
- Transitoriamente, hasta que pueda ponerse en explotación las precitadas líneas subterráneas, se instalará un apoyo denominado T-28T, próximo al existente T-28 a desmantelar, el cual haciendo conexión con los circuitos Torrente - Fuente San Luis y Torrente - Patraix, mediante un nuevo y transitorio vano desde el nuevo apoyo T-28N y la regulación del vano existente con el T-29, permitirá compatibilizar la continuidad del servicio de dichos circuitos, y la ejecución de las modificaciones indicadas.   
- Línea subterránea de 220 kV Patraix - Fuente San Luis, desde la correspondiente posición de línea GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis hasta la nueva cámara de empalme núm. 4 (próxima al nuevo acceso de la galería existente), con variación de la traza actual de la línea para su integración en los viales del proyecto de urbanización del sector Fuente San Luis (València), con una longitud de 112 m.  
Finalmente, se procederá el cierre y desmantelamiento de las siguientes instalaciones reemplazadas:  
- Desmontaje del tramo aéreo de la línea a 220 kV doble circuito Torrente - Fuente San Luis y Torrente - Patraix, desde el apoyo existente T-28 hasta el apoyo existente T-32b, con una longitud aproximada de 970 m, con un total de 7 apoyos afectados (incluido el apoyo transitorio T-28T). Incluso desmontaje de apoyos, cimentaciones, terminales y restos de accesorios.  
- Desmontaje de tramo subterráneo de línea 220 kV desde el apoyo número T-32b de la L/220 Torrente - Patraix, hasta el GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis, con una longitud aproximada de 130 m.  
- Desmontaje del tramo subterráneo de la línea 220 kV Patraix - Fuente de San Luis, desde la salida de la galería (próxima a la nueva cámara de empalme núm. 4), hasta el GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis, con una longitud aproximada de 130 m.  
Consta como antecedentes relevantes y vinculados a las líneas objeto de esta autorización:  
- Autorización de enganche definitivo, de fecha 27 de enero de 1986, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, para la modificación de la línea doble circuito a 220 kV Torrente - Fuente San Luis, en los tramos finales de llegada a las subestaciones de origen y final.   
- Resolución de 27 de julio de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la conexión del circuito 1 y 2 de la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, Torrent - Patraix - Fuente San Luis, en la nueva ST Fuente San Luis, en el término municipal de València, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (ATLINE/2010/588/46), publicado en el DOCV núm. 6667 de 09.12.2011.  
A través de esta resolución, las líneas aéreas existentes que alimentaban el parque de intemperie (transporte y distribución) de la ST Fuente San Luis, pasaron a conectarse en subterráneo a los sistemas GIS de la nueva subestación compacta ST Fuente San Luis.   
En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, dispone de la capacidad exigible para promover el presente proyecto.  
La solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, durante el plazo de veinte días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 29 de diciembre de 2020, (DOGV núm. 8985).  
El proyecto, asimismo, ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no fueron presentadas alegaciones.  
A los efectos previstos en el último párrafo del artículo 9.4 y articulo 11.2.c) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, consta en el expediente los informes condicionados del Ajuntament de València, Demarcación de Carreteras del Estado, Confederación Hidrográfica del Júcar, Nedgia Cegas, SA, Telefónica de España, SAU, Agencia Estatal de Seguridad Aérea e I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, así como impreso normalizado de declaración responsable relativa a la presentación de los citados informes favorables, y conformidad con los mismos, firmado por la interesada en fecha 16 de junio de 2020.  
Consta escrito de fecha 25 de marzo de 2021, del Servicio Territorial de Urbanismo, en respuesta a la consulta formulada por el Servicio Territorial a los mismos efectos indicados en el párrafo anterior, en el que concluye que no procede emitir el informe solicitado al no tener la condición de organismo afectado, adjuntado al mismo, informe de fecha 16 de julio de 2019, en el que se aclara las situaciones en la que dicho servicio es competente para emitir informes de su competencia, accesible en la URL: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=154ZTSP9-X7KV7RE3-ZAPGQNUE, (CSV: 154ZTSP9-X7KV7RE3-ZAPGQNUE).   
En relación con el pronunciamiento ambiental, consta en el expediente informe de fecha 18 de noviembre de 2019, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en le que se concluye que los proyectos de modificación de las líneas eléctricas L/220 kV Torrente-Fuente San Luis y Torrente-Patraix (aérea) y L/220 kV Fuente San Luis-Patraix (subterránea), a su paso por el sector Fuente San Luis del término municipal de València, promovidos por Red Eléctrica de España SAU, en los términos descritos en el presente informe, no constituyen un supuesto de evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio del resto de autorizaciones requeridas en virtud de la normativa sectorial vigente. El citado pronunciamiento es accesible en la URL: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=N93IBE3K-VI64JGFQ-7K837664, (CSV: N93IBE3K-VI64JGFQ-7K837664).  
Con fecha 26 de noviembre de 2020, la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, emitió informe favorable solicitado por esta dirección general a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del Sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, en el artículo 16.1.a) de la Circular 5/2019, de 5 de diciembre y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Conforme a lo dispuesto en el referido informe de la DGPEM de fecha 26 de noviembre de 2020, la instalación objeto de la presente resolución, se realiza a petición de PROALIVAL 2016, SA, con motivo del proyecto de urbanización del sector Fuente San Luis (València) y al amparo de lo establecido en el artículo 153 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por lo que la modificación proyectada no supone coste de inversión para el sistema eléctrico español.  
Respecto a la necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, cabe indicar que viene motivado por la necesidad de integrar en el nuevo entorno a urbanizar próximo a la subestación compacta ST Fuente San Luis, las actuales redes de transporte.   
Debe considerarse que la instalación de transporte solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, debiendo remitirse al pronunciamiento favorable del informe, de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evalúa las posibles afecciones de la instalación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente y propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.   
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar las instalaciones eléctricas objeto del mismo radicadas íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadradas en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 1/2021, de 6 de abril, y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 34.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de la red de transporte secundario de energía eléctrica.  
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, sin perjuicio de la exención que contempla este último para las empresas que vengan ejerciendo la actividad de transporte, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten.   
De acuerdo con los artículos 35 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a) y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De igual modo, de acuerdo con los precitados artículos el cierre de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requieren autorización administrativa previa de cierre definitivo (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013). El último inciso del primer párrafo del referido art. 53.5 establece que «El titular de la instalación tendrá la obligación de proceder al desmantelamiento de la misma tras el cierre definitivo, salvo que la autorización administrativa de cierre definitivo permita lo contrario».  
De acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 9.6 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la presente instalación requiere la solicitud de informe previo a la Administración General del Estado (actualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), en el que esta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en la citada ley. Dicho informe deberá tenerse en cuenta en el otorgamiento de la autorización.  
De acuerdo con el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, solo deberá someterse a la evaluación prevista en esa ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, atendiendo a la producción de las incidencias que se recogen en mencionado apartado c).  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa de cierre definitivo es de aplicación el Capítulo V del Decreto88/2005, de 29 de abril.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.   
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
De conformidad con lo dispuesto de la Disposición Transitoria Primera del Decreto-Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal entendida como el derecho a realizar la modificación de las instalaciones de transporte de tensión nominal 220 kV, por soterramiento de la línea aérea doble circuito «Torrente - Fuente San Luis», entre el apoyo existente T-28 y la subestación «ST Fuente San Luis» y «Torrente - Patraix», entre el apoyo existente T-28 y el apoyo 32bis; y de la línea subterránea (cable) a 220kV «Fuente San Luis - Patraix» a su llegada a la subestación «ST Fuente San Luis», objeto todas ellas del expediente de referencia ATLIRE/2019/41/46, que discurren por el término municipal de València (Valencia), y cuyas principales características son:  
Instalaciones a ejecutar:  
- Línea Torrente - Fuente San Luis 220 kV: Adecuación de los vanos existentes comprendidos entre el apoyo existente número T-26 y el nuevo apoyo T-28N de transición aéreo-subterránea (próximo al existente T-28 a desmantelar), y soterramiento del tramo aéreo entre este nuevo apoyo hasta la posición de línea número dos (n.º 2) del GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis, con variación de la traza actual de la línea para su integración en los viales del proyecto de urbanización del sector Fuente San Luis (València).  
  
Características de los materiales:  
  
Línea 220 Kv Torrente - Fuente San Luis  
Tramo aéreo que se adecúa.  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
núm. de circuitos 1  
núm. de conductores por fase 2 (dúplex)  
Potencia máxima de transporte verano/invierno (MVA x circuito) 658 / 756  
Longitud total en metros 590,58  
Municipios afectados València  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Apoyo Existente T-26  
Final instalación Nuevo Apoyo T-28N (de paso aéreo-subterráneo)  
Tipo de conductor AL/AC GULL  
Tipo de cable tierra-óptico OPGW TIPO I 17 kA  
N.º de apoyos existentes afectados 2 (T-26 y T27)  
N.º de apoyo nuevos / tipo 1 (T-28N) / D2B-AA de 42,2 m de altura, de paso aéreo-subterráneo.  
Tipo cimentación apoyos Zapatas individuales.  
  
  
Línea 220 Kv Torrente - Fuente San Luis  
Tramo Subterráneo de nueva construcción.  
Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
núm. de circuitos 1  
núm. de conductores por fase 1  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 540  
Longitud total en metros 1.238  
Municipios afectados València  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Nuevo Apoyo T-28N (de paso aéreo-subterráneo)  
Final instalación Posición de línea número dos (n.º 2) del GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis.  
N.º de cámaras de empalme nuevas 1 (CE1)  
Tipo de conductor Entre nuevo Apoyo T-28N y Cámara de Empalme CE1 :  
CABLE 220 RHE-RA+2OL 127/220kV 1x2500 mm2+T375Al  
Entre cámara de empalme CE1 y GIS 220 kV ST Fuente San Luis:  
CABLE 220 RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220kV 1x2500 mm2+T375Al  
Disposición de los cables Tresbolillo  
Tipo de canalización Zanja Tubular Hormigonada  
Profundidad de zanja 1.450 mm  
Conexión de pantallas Single Point  
  
  
Así pues, la puesta en explotación de la modificación descrita supondrá su energización a 220 kV, dejando de presentar servicio en la red de distribución de 132 kV.  
- Línea Torrente - Patraix 220 kV: Adecuación de los vanos existentes comprendidos entre el apoyo existente número T-26 y el nuevo apoyo T-28N de transición aéreo subterránea (próximo al existente T-28 a desmantelar), y soterramiento del tramo aéreo entre este nuevo apoyo hasta la nueva cámara de empalme n.º 4 (próxima al nuevo acceso de la galería existente), con variación de la traza actual de la línea para su integración en los viales del proyecto de urbanización del sector Fuente San Luis (València).  
  
Características de los materiales:  
  
Línea 220 Kv Torrente - Patraix  
Tramo aéreo que se adecúa.  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
núm. de circuitos 1  
núm. de conductores por fase 2 (dúplex)  
Potencia máxima de transporte verano/invierno (MVA x circuito) 658 / 756  
Longitud total en metros 590,58  
Municipios afectados València  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Apoyo Existente T-26  
Final instalación Nuevo Apoyo T-28N (de paso aéreo-subterráneo)  
Tipo de conductor AL/AC GULL  
Tipo de cable tierra-óptico OPGW TIPO I 17 kA  
N.º de apoyos existentes afectados 2 (T-26 y T27)  
N.º de apoyo nuevos / tipo 1 (T-28N) / D2B-AA de 42,2 m de altura de paso aéreo-subterráneo.  
Tipo cimentación apoyos Zapatas individuales.  
  
  
Línea 220 Kv Torrente - Patraix  
Tramo subterráneo de nueva construcción  
Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
núm. de circuitos 1  
núm. de conductores por fase 1  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 540  
Longitud total en metros 1.276  
Municipios afectados València  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Nuevo Apoyo T-28N (de paso aéreo-subterráneo)  
Final instalación Nueva Cámara de empalme N.º 4 (CE4)  
N.º de cámaras de empalme nuevas 2 (CE5 y CE4)  
Tipo de conductor CABLE 220 RHE-RA+2OL 127/220kV 1x2500 mm2+T375Al  
Disposición de los cables Tresbolillo  
Tipo de canalización Zanja Tubular Hormigonada  
Profundidad de zanja 1.450 mm  
Conexión de pantallas Single Point  
  
  
Los citados dos tramos subterráneos de las líneas Torrente-Fuente de San Luis y Torrente- Patraix realizarán la transición aéreo-subterránea desde el mismo nuevo apoyo T-28N, discurriendo en paralelo en doble circuito hasta la proximidad de la Subestación ST Fuente San Luis, en la que hará entrada la primera (Torrente - Fuente San Luis), continuando el segundo (Torrente - Patraix) hasta la nueva cámara de empalme número 4.  
- Transitoriamente, hasta que pueda ponerse en explotación los precitados tramos subterráneos, se instalará un apoyo denominado T-28T, próximo al existente T-28 a desmantelar, el cual haciendo conexión con los circuitos Torrente - Fuente San Luis y Torrente - Patraix, mediante un nuevo y transitorio vano desde el nuevo apoyo T-28N y la regulación del vano existente con el T-29, permitirá compatibilizar la continuidad del servicio de dichos circuitos, y la ejecución de las modificaciones indicadas.  
- Tramo de cable de la Línea 220 kV Patraix - Fuente San Luis, desde la correspondiente posición de línea GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis hasta la nueva cámara de empalme N.º 4 (próxima al nuevo acceso de la galería existente), con variación de la traza actual de la línea para su integración en los viales del proyecto de urbanización del sector Fuente San Luis (València).  
  
Características de los materiales:  
  
Línea 220 Kv Patraix - Fuente San Luis  
Tramo subterráneo de nueva construcción  
Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
núm. de circuitos 1  
núm. de conductores por fase 1  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 540  
Longitud total en metros 112  
Municipios afectados València  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Nueva Cámara de empalme N.º 4 (CE4)  
Final instalación Posición línea GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis  
N.º de cámaras de empalme nuevas 1 (CE4)  
Tipo de conductor CABLE 220 RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220kV 1x2500 mm2+T375Al  
Disposición de los cables Tresbolillo  
Tipo de canalización Zanja Tubular Hormigonada  
Profundidad de zanja 1.450 mm  
Conexión de pantallas Single Point  
  
  
Instalaciones a cerrar y desmantelar:  
- Desmontaje del tramo aéreo de la línea a 220 kV doble circuito Torrente - Fuente San Luis y Torrente - Patraix, desde el apoyo existente T-28 hasta el apoyo existente T-32b, con una longitud aproximada de 970 m, con un total de 7 apoyos (incluido el apoyo temporal T-28T). Incluso desmontaje de apoyos, cimentaciones, terminales y restos de accesorios.  
- Desmontaje de tramo subterráneo de línea 220 kV desde el apoyo número T-32b de la L/220 Torrente - Patraix, hasta el GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis, con una longitud aproximada de 130 m.  
- Desmontaje del tramo subterráneo de la línea 220 kV Patraix - Fuente de San Luis, desde la salida de la galería (próxima a la nueva cámara de empalme n.º 4), hasta el GIS de 220 kV de la ST Fuente San Luis, con una longitud aproximada de 130 m.  
La presente autorización se otorga sin perjuicio del alcance de las actuaciones aprobadas en la vigente Planificación 2015-2021, relativas a las subestaciones ST Patraix y ST Nuevo Cauce.  
El presupuesto del proyecto de modificación de las líneas objeto de la presente autorización, incluso el desmantelamiento de las líneas reemplazadas, es de ocho millones, trescientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro euros con setenta y un céntimos (8.389.864,71 €).  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.   
  
Segundo  
Otorgar Autorización Administrativa de Construcción del proyecto técnico de ejecución, de noviembre de 2019, y la adenda al proyecto técnico, de mayo de 2020, firmados por la misma persona técnica competente y visados por el colegio correspondiente, presentados para la construcción de las instalaciones descritas en el punto primero de esta resolución, habilitando a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcción de las instalaciones interesadas cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. Las instalaciones eléctricas deberán ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y autorizada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, así como en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de ocho (8) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
8. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia lo comunicará a esta Dirección General, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en nombre de esta Dirección General como órgano sustantivo.  
9. Esta Dirección General, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.   
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
- La publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
- La notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.   
- Dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
- La notificación de la presente resolución a PROALIVAL 2016, SA como interesada, en calidad de promotor de la instalación objeto de esta autorización.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 23 de abril de 2021.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Mª Empar Martínez Bonafé.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML