Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 2922, del 04-02-1997 (1997/896536)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 1996, de la directora general de Qualitat Ambiental, per la qual es fa pública la declaració d'impacte ambiental 355/95-AIA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   2922

Data del DOGV
:   04-02-1997

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1997/896536

CVE


Data del document
:   21-05-1996

Organisme emissor
:   Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 1996, de la directora general de Qualitat Ambiental, per la qual es fa pública la declaració d'impacte ambiental 355/95-AIA.  
Vist l'expedient 355/95-AIA sobre el projecte d'instal·lació de central de cogeneració, promogut per Abdón Romero, SL, situada a la partida l'Altet s/n, a l'Alqueria d'Asnar (Alacant).  
Vist que l'objecte del projecte és la generació d'energia elèctrica en règim d'autogenerador assistit per a autoconsum en el procés de producció. El grup de generació és de 1.425 kVA i està compost per un grup moto-alternador de 1.200 kW, dipòsit de combustible i material auxiliar.  
Vist que, en data 26 de desembre de 1995, la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Indústria i Comerç remet el projecte bàsic i l'estudi d'impacte ambiental,  
Vist que l'estudi d'impacte ambiental ha estat sotmès a informació pública, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 254, de data 6 de novembre de 1995, sense que s'hi haja formulat cap al·legació, segons consta en l'escrit remés el 26 de desembre de 1995, per la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Indústria i Comerç.  
Vist que, en data 9 de gener, es va consultar el Servei de Residus i Contaminació d'aquesta Direcció General de Qualitat Ambiental,  
Vist que, en data 10 de gener de 1996, es va sol·licitar al promotor l'ampliació de l'estudi d'impacte ambiental, sobre l'estimació del contaminant NOx, mesurat com a NO2, com també el plànol de situació de la instal·lació, per a poder valorar l'impacte en l'entorn del focus emissor.  
Vist que, en data 29 de gener de 1996, el Servei de Residus i Contaminació remet l'informe sol·licitat, en el qual s'indiquen els següents punts:  
1) L'activitat es considera classificada en el grup C, apartat 3.1.1 del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (annex II del Decret 833/75), per la qual cosa s'atendrà a allò disposat per a tals activitats en el títol VI del decret esmentat (Règim especial d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera) i en l'Ordre de 18 d'octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera.  
2) El fumeral d'evacuació de gasos, utilitzat com a procediment de dispersió dels gasos d'escapament en el si de l'atmosfera, haurà de disposar de l'adequat orifici per a la realització de les preses de mostres a fi d'efectuar mesuraments de les emissions de control i autocontrol indicades en les normes anteriorment mencionades. El fumeral haurà de disposar d'una infraestructura fixa i segura que permeta l'accés als orificis de presa de mostra sense cap altre preparatiu addicional.  
3) L'activitat sotmesa a estudi haurà de disposar d'un llibre de registre per cada focus emissor de contaminants, segons el model que apareix en l'annex IV de l'Ordre de 18 d'octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera, on s'han d'anotar tots els mesuraments periòdics d'autocontrol de les emissions a l'atmosfera. Així mateix, hauran de presentar correctament emplenada l'enquesta que apareix en l'annex V de l'ordre esmentada.  
4) Quant als límits d'emissió que s'esmenten en l'estudi d'impacte ambiental, cal fer alguns aclariments segons allò indicat en el Decret 833/75. Per a les instal·lacions de combustió industrial, utilitzant fuel-oil núm. 1, l'opacitat és 4 en l'escala de Bacharach i 2 en l'escala Ringlemann, per al SO2 des de l'any 1980 el límit és de 1.700 mg/Nm3 i per a monòxid de carboni 1.455 ppm. En virtut de l'article 46.3 del Decret 833/75, els límits de les emissions per als contaminants no establerts en l'annex IV del mencionat decret es determinar per a cada cas particular, per la qual cosa considerem apropiat prendre com a límit d'emissió de partícules en suspensió 150 mg/m3, el mateix que s'esmenta en el punt 27 de l'annex IV (activitats diverses). Per al cas dels òxids de nitrogen, s'haurà de complir allò establert en l'annex IV del decret abans esmentat.  
Vist que, en data 3 d'abril de 1996, es rep l'ampliació sol·licitada de l'estudi d'impacte ambiental, en la qual es respon als punts plantejats i s'indica la possibilitat d'utilitzar gas natural com a combustible alternatiu, possibilitat condicionada a l'arribada a la zona de la canalització de gas natural.  
Atès que en el projecte bàsic de la instal·lació es planteja, a més de la utilització de fuel-oil, l'alternativa per a la generació d'energia mitjançant la utilització d'un motor cicle Otto per a cremar gas natural, condicionada aquesta possibilitat a l'arribada de gas natural canalitzat a l'Alqueria d'Asnar, i que aquesta alternativa s'assenyala en l'ampliació de l'estudi d'impacte ambiental com la més probable,  
Atès que el projecte examinat constitueix un dels supòsits fàctics en els quals resulta preceptiva la formulació d'una declaració d'impacte ambiental amb caràcter previ a la resolució administrativa que s'adopte per a l'aprovació definitiva de l'esmentat projecte, segons es desprèn de l'article 5è de la Llei d'Impacte Ambiental i concordants del reglament que la desenvolupa.  
Atès que en l'expedient s'han observat els tràmits previstos en el Decret 162/90, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental; en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, i en les altres disposicions aplicables,  
Atès que l'article 5é de la Llei 2/1989 estableix que correspon a l'òrgan ambiental la declaració d'impacte ambiental dels projectes als quals s'aplique aquesta llei,  
Atès que el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, aprovat pel Decret 22/1996, de 5 de febrer de 1996, del Consell de la Generalitat Valenciana atribueix a la Direcció General de Qualitat Ambiental la competència per a la tramitació i formulació de la declaració d'impacte ambiental.  
Per tot això, fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, formule la següent declaració d'impacte ambiental:  
Primer   
Estimar acceptable, a l'únic efecte ambiental, el projecte d'instal·lació de central de cogeneració, promogut per Abdón Romero, SL, situada en partida l'Altet s/n, en l'Alqueria d'Asnar (Alacant), sempre que es complisquen les següents condicions:  
1) Si les condicions de subministrament de gas natural ho permeten, aquesta alternativa d'utilització de gas natural com a combustible es considerarà com la més convenient des del punt de vista ambiental, sobre l'alternativa d'utilització de fuel-oil.  
2) L'oli dels sistemes de lubricació, possibles vessaments, bateries, filtres procedents dels circuits de trasbals de l'oli i, en general, qualsevol altra substància que puga ser catalogada com a residu tòxic i perillós, serà adequadament emmagatzemada i etiquetada, i entregada a un gestor autoritzat, segons allò disposat en el Reial Decret de 20 de juliol de 1988, núm. 833/1988, de Residus Tòxics i Perillosos. Pel fet de ser productor de residus tòxics i perillosos, l'empresa estarà subjecta a tot allò disposat en l'anterior Reial Decret, com també a la Llei 20/86 de 14 de maig.   
3) Les emissions i immissions dels gasos d'escapament compliran el Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric i les seues posteriors modificacions.  
Concretament, les emissions es trobaran en tot moment dins dels límits marcats pel quadre 2.2 («Instal·lacions que utilitzen fuel-oil», per al cas particular de gasoli) de l'annex IV («Nivells d'emissió de contaminants a l'atmosfera per a les principals activitats industrials potencialment contaminants de l'atmosfera») i el quadre 27 («Activitats industrials diverses no especificades en aquest annex») per al cas d'utilització de gas natural, corresponents tots dos quadres al mencionat decret.  
4) Tots els gasos d'escapament procedents de la combustió del cogenerador eixiran a l'exterior a través de fumerals, que compliran l'Ordre de 18 d'octubre de 1976, sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera.  
5) Es dotarà a la instal·lació de la infraestructura permanent, que s'adaptarà a les prescripcions de la normativa vigent com també a recomanacions d'organismes reconeguts, que permeta, en qualsevol moment, la presa de mostres per al control, inspecció i vigilància del nivell d'emissions.  
6) S'incorporaran els silenciadors i equips necessaris per a la reducció dels nivells sonors, de forma que no es transmeta a possibles habitatges, cases i en general qualsevol edificació pròxima, més de 40 dB(A) diürns (de 08.00 a 22.00 hores) ni més de 30 dB(A) nocturns (de 22.00 a 08.00 hores).  
7) Es realitzarà un control anual dels nivells i de la composició de gasos emesos a l'atmosfera per una empresa col·laboradora de l'administració. El control esmentat complirà els requisits exigits en el Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric i els resultats seran remesos a aquesta direcció general.  
El control es referirà, almenys, als següents paràmetres: partícules sòlides, CO, SO2, NOx (mesurat com a NO2), opacitat i temperatura dels gasos.  
8) A fi de reduir les emissions de NOx, en el cas d'utilització de fuel-oil com a combustible, s'aconsella la instal·lació d'un sistema catalític de reducció selectiva o un altre procediment equivalent, que elimine gran part del contingut de NOx dels gasos d'escapament.  
Segon  
Notificar a les persones interessades que contra aquesta resolució, pel fet de no ser un acte de tràmit que no posa fi al procediment ni produeix indefensió, no es pot interposar cap recurs, sense perjudici que utilitzen els mitjans que estimen oportuns per defensar el seu dret.  
Tercer  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana aquesta declaració d'impacte ambiental.  
València, 21 de maig de 1996.- La directora general de Qualitat Ambiental: Gloria Arnandis Boix.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 2922, del 04-02-1997 (1997/896536)

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1996, de la directora general de Calidad Ambiental, por la que se efectúa la declaración de impacto ambiental 355/95-AIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2922

Fecha DOGV
:   04-02-1997

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1997/896536

CVE


Fecha del documento
:   21-05-1996

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1996, de la directora general de Calidad Ambiental, por la que se efectúa la declaración de impacto ambiental 355/95-AIA.  
Visto el expediente 355/95-AIA sobre el proyecto de instalación de central de cogeneración, promovido por Abdón Romero SL, situada en partida l'Altet s/n, en l'Alqueria d'Asnar (Alicante).  
Resultando que el objeto del proyecto es la generación de energía eléctrica en régimen de autogenerador asistido para autoconsumo en el proceso de producción. El grupo de generación es de 1.425 kVA, y está compuesto por un grupo moto-alternador de 1200 kW, depósito de combustible y material auxiliar.  
Resultando que, en fecha 26 de diciembre de 1995, la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Industria y Comercio, remite el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental.  
Resultando que el estudio de impacto ambiental ha estado sometido a información pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 254 de fecha 6 de noviembre de 1995, sin que se haya formulado ninguna alegación al mismo, según consta en el escrito remitido el 26 de diciembre de 1995 por la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Industria y Comercio.  
Resultando que, en fecha 9 de enero se efectuó consulta al Servicio de Residuos y Contaminación de ésta Dirección General de Calidad Ambiental.  
Resultando que en fecha 10 de enero de 1996, se solicitó al promotor ampliación del estudio de impacto ambiental, sobre la estimación del contaminante NOx, medido como NO2. Así como plano de situación de la instalación, para poder valorar el impacto en el entorno del foco emisor.  
Resultando que, en fecha 29 de enero de 1996, el Servicio de Residuos y Contaminación remite el informe solicitado, en el que se indican los siguientes puntos:  
1) La actividad se considera clasificada en el grupo C, apartado 3.1.1 del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (anexo II del Decreto 833/75), por lo que estará a lo dispuesto para tales actividades en el título VI del mencionado decreto (Régimen especial de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera) y en la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.  
2) La chimenea de evacuación de gases, utilizada como procedimiento de dispersión de los gases de escape en el seno de la atmósfera, deberá disponer del adecuado orificio para la realización de las tomas de muestras a fin de efectuar mediciones de las emisiones de control y autocontrol indicadas en las normas anteriormente mencionadas. La chimenea deberá disponer de una infraestructura fija y segura que permita el acceso a los orificios de toma de muestra sin ningún otro preparativo adicional.  
3) La actividad sometida a estudio deberá disponer de un libro de registro por cada foco emisor de contaminantes, según el modelo que aparece en el anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, donde deben anotarse todas las mediciones periódicas de autocontrol de las emisiones a la atmósfera. Asimismo deberán presentar correctamente cumplimentada la encuesta que aparece en el anexo V de la mencionada orden.  
4) En cuanto a los límites de emisión que se citan en el estudio de impacto ambiental, hay que realizar algunas aclaraciones según lo indicado en el Decreto 833/75. Para las instalaciones de combustión industrial, utilizando fuel-oil nº 1, la opacidad es 4 en la escala de Bacharach y 2 en la escala Ringlemann, para el SO2 desde el año 1980 el límite es de 1.700 mg/Nm3 y para monóxido de carbono 1455 ppm. En virtud del artículo 46.3 del Decreto 833/75, los límites de las emisiones para los contaminantes no establecidos en el anexo IV del mencionado decreto, serán establecidos para cada caso particular, por lo que consideramos apropiado considerar como límite de emisión de partículas en suspensión 150 mg/m3, el mismo que se cita en el punto 27 del anexo IV (actividades diversas). Para el caso de los óxidos de nitrógeno se deberá cumplir lo establecido en el anexo IV del precitado decreto.  
Resultando que, en fecha 3 de abril de 1996 se recibe la ampliación solicitada del estudio de impacto ambiental, en la que se contesta a los puntos planteados, y en la que se indica la posibilidad de utilizar gas natural como combustible alternativo, posibilidad condicionada a la llegada a la zona de la canalización de gas natural.  
Considerando que en el proyecto básico de la instalación se plantea, además de la utilización de fuel-oil, la alternativa para la generación de energía mediante la utilización de un motor ciclo Otto para quemar gas natural, condicionada esta posibilidad a la llegada de gas natural canalizado a l'Alqueria d'Asnar, y que ésta alternativa se señala en la ampliación del estudio de impacto ambiental como la más probable.  
Considerando que el proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una declaración de impacto ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquél, según se desprenden del art. 5º de la Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su reglamento.  
Considerando que en el expediente se han observado los trámites previstos en el Decreto 162/90, del 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental; en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana y en las demás disposiciones que le son de aplicación.  
Considerando que el artículo quinto de la Ley 2/1989 atribuye la competencia al órgano ambiental para la declaración de impacto ambiental de los proyectos a los que se aplique esta ley.  
Considerando que el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, aprobado por Decreto 22/1996, de 5 de febrero de 1996, del Consell de la Generalitat Valenciana, atribuye a la Dirección General de Calidad Ambiental la competencia para la tramitación y formulación de la declaración de impacto ambiental.  
Por todo ello, y en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente declaración de impacto ambiental  
Primero  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de instalación de central de cogeneración, promovido por Abdón Romero SL., situada en la partida l'Altet s/n, en l'Alqueria d'Asnar (Alicante), siempre y cuando se cumplan los siguientes condicionantes:  
1) Si las condiciones de suministro de gas natural lo permiten, esta alternativa de utilización de gas natural como combustible se considerará como la más conveniente desde el punto de vista ambiental, sobre la alternativa de utilización de fuel-oil.  
2) El aceite de los sistemas de lubricación, posibles derrames, baterías, filtros procedentes de los circuitos de trasiego del aceite, y en general cualquier otra sustancia que pueda ser catalogada como residuo tóxico y peligroso, será adecuadamente almacenada y etiquetada, y entregada a Gestor Autorizado, según lo dispuesto en el Real Decreto de 20 de julio de 1988, nº 833/1988, de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Por ser productor de Residuos Tóxicos y Peligrosos, la empresa estará sujeta a todo lo dispuesto en el anterior Real Decreto, así como a la Ley 20/86, de 14 de mayo.  
3) Las emisiones e inmisiones de los gases de escape cumplirán el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, así como sus posteriores modificaciones.  
Concretamente, las emisiones se encontrarán en todo momento dentro de los límites marcados por el cuadro 2.2 («Instalaciones que utilizan fuel-oil», para el caso particular de gas-oil) del anexo IV («Niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera para las principales actividades industriales potencialmente contaminadoras de la atmósfera»), y el cuadro 27 («Actividades diversas no especificadas en el anexo») para el caso de utilización de gas natural, correspondientes ambos cuadros al mencionado decreto.  
4) Todos los gases de escape procedentes de la combustión del cogenerador, saldrán al exterior a través de chimeneas, que cumplirán la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.  
5) Se dotará a la instalación de la infraestructura permanente, y que se ajustará a las prescripciones de la normativa vigente así como recomendaciones de organismos reconocidos, que permita, en cualquier momento, la toma de muestras para el control, inspección y vigilancia del nivel de emisiones.  
6) Se incorporarán los silenciadores y equipos necesarios para la reducción de los niveles sonoros, de forma que no se transmita a posibles viviendas, casas y en general cualquier edificación próxima, más de 40 dB(A) diurnos (de 08.00 a 22.00 horas) ni más de 30 dB(A) nocturnos (de 22.00 a 08.00 horas).  
7) Se realizará un control semestral de los niveles y de la composición de gases emitidos a la atmósfera por una empresa colaboradora de la administración. Dicho control cumplirá los requisitos exigidos en Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, siendo los resultados remitidos a esta dirección general.  
El control se referirá al menos a los siguientes parámetros: partículas sólidas, CO, SO2, NOx (medido como NO2), opacidad y temperatura de los gases.  
8) Con el fin de reducir las emisiones de NOx, en el caso de utilización de fuel-oil como combustible, se aconseja la instalación de un sistema catalítico de reducción selectiva, u otro procedimiento equivalente, que elimine gran parte del contenido de NOx de los gases de escape.  
Segundo  
Notificar a los interesados que contra la presente resolución, por ser un acto de trámite que no pone fin al procedimiento ni produce indefensión, no cabe recurso alguno; sin perjuicio de utilizar los medios que en defensa de su derecho estimen pertinentes.  
Tercero  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la presente declaración de impacto ambiental.  
Valencia, 21 de mayo de 1996.- La directora general de Calidad Ambiental: Gloria Arnandis Boix.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML