Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7743, del 17-03-2016 (2016/1747)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2016, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, autorització administrativa per a realitzar el canvi de tipus de gas a subministrar en la xarxa de distribució de gas canalitzat de la fase 1 del PAU 8, d'Orihuela Costa, així com el tancament de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP a granel, al terme municipal d'Orihuela, en la província d'Alacant. Expedient número CBREDE/2015/22/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7743

Data del DOGV
:   17-03-2016

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2016/1747

CVE


Data del document
:   22-02-2016

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2016, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, autorització administrativa per a realitzar el canvi de tipus de gas a subministrar en la xarxa de distribució de gas canalitzat de la fase 1 del PAU 8, d'Orihuela Costa, així com el tancament de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP a granel, al terme municipal d'Orihuela, en la província d'Alacant. Expedient número CBREDE/2015/22/03. [2016/1747]  
Vist l'expedient amb referència CBREDE/2015/22/03, incoat per part del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, a instància de Gas Natural Cegas, SA, relatiu a la sol·licitud d'autorització administrativa per a realitzar el canvi de de tipus de gas GLP a gas natural a subministrar en la xarxa de distribució existent de gas canalitzat de la zona denominada «Fase 1 del PAU 8, a Orihuela Costa», així com el tancament del centre existent d'emmagatzematge de GLP, al carrer de la Traviata, al terme municipal d'Orihuela, província d'Alacant.  
  
A l'esmentada sol·licitud s'adjuntava el projecte tècnic d'execució denominat «Projecte de conversió de GLP a gas natural en la xarxa de distribució de la Fase 1 del PAU 8, d'Orihuela Costa», redactat per tècnic competent, acompanyat de la declaració responsable de 2 de setembre de 2015. Posteriorment es va adjuntar el projecte de tancament de la instal·lació d'emmagatzematge de GLP existent, redactat per tècnic competent, acompanyat de la declaració responsable de 25 de novembre de 2015.  
Vist que, amb data 17 de juny de 2015, va ser dictada Resolució de la Direcció General d'Energia per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la transmissió de la titularitat a favor de «Gas Natural Cegas, SA», de les instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de GLP a granel, al terme municipal d'Orihuela, província d'Alacant, actualment titularitat de «Repsol Butà, SA». Expedient CBREDE/2015/9/03.  
Vist que, per la seua relació amb l'autorització sol·licitada, constitueixen antecedents a ressenyar els següents actes administratius:  
- Resolució de 22 d'octubre de 1996, de la Conselleria d'Indústria i Comerç sobre concessió administrativa a «Repsol Butà, SA», per a la prestació del Servei públic de subministrament i distribució per canalització de combustibles gasosos de la 2a i 3a família en les localitats d'Agost, Muro d'Alcoi i Orihuela (Alacant), per a usos domèstics, comercials i petites indústries. Expedient número 1531/96.  
- Resolució de 23 d'abril de 2004, del cap de la Unitat Territorial d'Energia d'Alacant per la qual s'autoritza a Repsol Butà, SA, l'execució de les instal·lacions corresponents a la xarxa de distribució i emmagatzematge de propà en el PAU 8 d'Orihuela Costa, al terme municipal d'Orihuela, província d'Alacant. Expedient número CBREDE/2004/19/03.  
- Acta de comprovació i posada en marxa de 29 d'abril de 2004, corresponent a la xarxa de distribució i emmagatzematge de propà en el PAU 8 d'Orihuela Costa, al terme municipal d'Orihuela. Expedient número CBREDE/2004/19/03.  
- Resolució de 7 de juliol de 2006, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'atorga autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució a l'empresa Gas Natural Cegas, SA, per a la construcció de les Instal·lacions de distribució de gas natural en la localitat d'Orihuela Costa, en la província d'Alacant. Expedient número CBREDE/2005/10/03.  
- Acta parcial de posada en servei de 19 de desembre de 2012, del Servei Territorial d'Energia, corresponent a la xarxa de distribució de gas natural d'Orihuela Costa, província d'Alacant. Expedient número CBREDE/2005/10/03.  
- Resolució de 6 d'agost de 2013, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, autorització administrativa per a la construcció de les ampliacions de xarxes existents de distribució de gas natural, en la província d'Alacant, previstes a realitzar durant l'any 2013. Expedient número CBREDE/2013/1/03.  
- Resolució de 2 d'abril de 2014, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, autorització administrativa per a la construcció de les ampliacions de xarxes existents de distribució de gas natural, en la província d'Alacant, previstes a realitzar durant l'any 2014. Expedient número CBREDE/2013/17/03.  
  
- Resolució de 20 de març de 2015, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, autorització administrativa per a la construcció de les ampliacions de xarxes existents de distribució de gas natural, en la província d'Alacant, previstes a realitzar durant l'any 2015. Expedient número CBREDE/2014/46/03.  
  
Vist que, per aplicació de l'article 46 bis punt 8 de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del Sector d'Hidrocarburs, la transformació de les Instal·lacions de distribució de GLP a granel per a la seua utilització amb gas natural, requereixen autorització administrativa, havent de complir les condicions tècniques de seguretat que hi siguen d'aplicació, i sotmetent-se en tot a les disposicions normatives vigents per a les instal·lacions de distribució de gas natural.  
Vist que, per aplicació de l'article 46 bis punt 1 de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del Sector d'Hidrocarburs, el tancament de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP a granel requereix autorització administrativa prèvia.  
Vist que Gas Natural Cegas, SA, es troba inscrita definitivament en el Registre Administratiu de Distribuïdors de Combustibles Gasosos per Canalització del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, amb àmbit d'actuació nacional i número 7.  
Vist que Gas Natural Cegas, SA, disposa d'una xarxa de distribució de gas natural en explotació en la zona de la Fase1 del PAU 8 d'Orihuela Costa, per la qual cosa es disposa de la infraestructura necessària per a subministrar gas natural a la xarxa de distribució existent de GLP a transformar al terme municipal d'Orihuela.  
Atès que la xarxa de distribució existent va ser dissenyada i construïda per a ser compatible amb la distribució de gas natural, d'acord amb el que preveu l'article 46 bis de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
Vist que la documentació tècnica acompanyada reunix una definició i concreció de les actuacions a realitzar i s'ajusta al que establix l'article 46 bis de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
  
Atès que s'hi han complit els tràmits establits en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, en el Reial Decret 1085/1992, d'11 de setembre, i en el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
Atès que el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 22 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i el que estableix l'article 2.2.c de l'Ordre de 9 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual s'atribueixen competències en matèria d'autoritzacions administratives d'instal·lacions de transport, regasificació i distribució de combustibles gasosos per canalització.  
  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia, resol:  
  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa a l'empresa Gas Natural Cegas, SA, per a realitzar el canvi de tipus de gas a subministrar en la xarxa existent de distribució de gas canalitzat de la Fase 1 del PAU 8, a Orihuela Costa, de gas GLP a gas natural, així com per al tancament de les instal·lacions existents d'emmagatzematge de GLP a granel, ubicades al carrer de la traviata, de la Fase 1 del PAU 8, al terme municipal d'Orihuela, en el moment que s'haja realitzat el canvi de gas autoritzat, les característiques principals i actuacions del qual s'indiquen a continuació:  
- Tipus de gas a subministrar: Gas natural.  
- Punt de connexió: Punts de la xarxa existent (autoritzada i posada en marxa) de distribució de gas natural a Orihuela Costa, de titularitat de Gas Natural Cegas, SA, al terme municipal d'Orihuela.  
- Pressió màxima d'operació: 0,4 bar.  
- Xarxa autoritzada de distribució amb MOP 0,4 bar: 12.459 m de canalitzacions existents de polietilè PE 100 SDR 17,6 i diàmetres de 40, 63 i 200 mm, amb 679 usuaris connectats a la xarxa esmentada.  
- Zona geogràfica: Fase 1 del PAU 8 d'Orihuela Costa, conforme al pla denominat «Planta de traçat de la xarxa de distribució» del projecte.  
  
- Anàlisi i sectorització de la xarxa a convertir i determinació de les actuacions per a connectar amb la xarxa existent autoritzada de distribució de gas natural.  
- Adaptació de les instal·lacions receptores afectades pel canvi de gas.  
- Desgasificat/inertitzat dels 2 depòsits existents soterrats de 49.500 l (LP-030067 i LP-030368).  
  
La present autorització quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
1. Las instal·lacions de distribució de gas natural compliran, en tot cas, el que establix el Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i en especial, la seua Instrucció Tècnica Complementària ITC-ICG 01 «Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització», així com les disposicions i normes tècniques que li siguen d'aplicació. Així mateix les instal·lacions hauran d'ajustar-se a la resta de normatives tècniques de qualitat i seguretat industrials derivades de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria i el seu desplegament reglamentari.  
  
2. Gas Natural Cegas, SA, complirà estrictament amb les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs. En especial, vindrà obligada a procedir a l'ampliació de les Instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.  
3. El titular de la present autorització gaudirà, com a distribuïdor, dels drets que assenyala l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs Hidrocarburs, i l'article 10 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
4. Gas Natural Cegas, SA, una vegada realitzat el canvi de gas, haurà de realitzar el tancament del centre d'emmagatzematge de GLP, en el termini màxim de 3 mesos, i haurà d'inertitzar el depòsit adequadament, i comunicarà al Servei Territorial el tancament efectiu de la instal·lació esmentada.  
5. Gas Natural Cegas, SA, queda obligada amb els titulars dels contractes en vigor en eixe moment a substituir o adaptar tots els elements de les instal·lacions receptores afectades pel canvi, i aquells aparells d'utilització declarats en el contracte i, si és el cas, el comptador, amb la finalitat de deixar la instal·lació receptora en condicions de seguretat, i sense que açò puga reportar cap cost per a l'usuari, conforme a l'article 38 del Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles.  
  
6. L'Administració, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en el cas que s'observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades.  
  
7. La determinació de les tarifes i del règim econòmic que siguen d'aplicació per al subministrament de gas natural es regiran per les disposicions vigents en cada moment.  
8. Las instal·lacions receptores de gas, hauran de complir amb el que disposa el Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i en especial, en la seua Instrucció Tècnica ITC-ICG 07 «Instal·lacions receptores de combustibles gasosos». El titular de les instal·lacions, o si és el cas els usuaris, seran responsables que les seues instal·lacions complisquen les condicions tècniques i de seguretat que reglamentàriament resulten exigibles, així com del seu correcte manteniment.  
9. El termini d'execució de les actuacions a desenrotllar serà de 6 mesos, a comptar a partir de la data en què es notifique aquesta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del termini podrà sol·licitar-ne una ampliació concreta per mitjà de sol·licitud motivada davant aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia, acompanyant a l'efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
10. Personal tècnic en la matèria adscrit al Servei Territorial podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució. A l'efecte, el titular de la present resolució haurà de comunicar amb l'adequada antelació al dit Servei Territorial l'inici de les actuacions.  
11. La present autorització en cap cas concedirà al seu titular drets exclusius d'ús, i s'atorga sense perjuí de tercers, deixant a part els drets particulars, i sense perjuí, i independentment, de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'aquest o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre.  
  
Segon  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
- La notificació de la present resolució a Gas Natural Cegas, SA.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
Alacant, 22 de febrer de 2016.- El cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia: Matías P. Mas Gisbert.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7743, del 17-03-2016 (2016/1747)

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2016, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa para realizar el cambio de tipo de gas a suministrar en la red de distribución de gas canalizado de la Fase 1 del PAU 8, de Orihuela Costa, así como el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP a granel, en el término municipal de Orihuela, en la provincia de Alicante. Expediente número CBREDE/2015/22/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7743

Fecha DOGV
:   17-03-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2016/1747

CVE


Fecha del documento
:   22-02-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2016, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa para realizar el cambio de tipo de gas a suministrar en la red de distribución de gas canalizado de la Fase 1 del PAU 8, de Orihuela Costa, así como el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP a granel, en el término municipal de Orihuela, en la provincia de Alicante. Expediente número CBREDE/2015/22/03. [2016/1747]  
Visto el expediente con referencia CBREDE/2015/22/03 incoado por parte del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, a instancia de Gas Natural Cegas, SA, relativo a la solicitud de autorización administrativa para realizar el cambio de de tipo de gas GLP a gas natural a suministrar en la red de distribución existente de gas canalizado de la zona denominada «Fase 1 del PAU 8, en Orihuela Costa», así como el cierre del centro existente de almacenamiento de GLP, en la calle La Traviata, en el término municipal de Orihuela, provincia de Alicante.  
A la citada solicitud se adjuntaba el proyecto técnico de ejecución denominado «Proyecto de conversión de GLP a gas natural en la red de distribución de la Fase 1 del PAU 8, de Orihuela Costa», redactado por técnico competente, acompañado de la declaración responsable de 2 de septiembre de 2015. Posteriormente se adjuntó el proyecto de cierre de la instalación de almacenamiento de GLP existente, redactado por técnico competente, acompañado de la declaración responsable de 25 de noviembre de 2015.  
Resultando que con fecha 17 de junio de 2015, fue dictada Resolución de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa previa para la transmisión de la titularidad a favor de Gas Natural Cegas, SA, de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel, en el término municipal de Orihuela, provincia de Alicante, actualmente titularidad de Repsol Butano, SA. Expediente CBREDE/2015/9/03.  
Resultando que por su relación con la autorización solicitada constituyen antecedentes a reseñar los siguientes actos administrativos:  
- Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Conselleria de Industria y Comercio sobre concesión administrativa a «Repsol Butano, SA», para la prestación del servicio público de suministro y distribución por canalización de combustibles gaseosos de la 2.ª y 3.ª familia en las localidades de Agost, Muro de Alcoy y Orihuela (Alicante), para usos domésticos, comerciales y pequeñas industrias. Expediente número 1531/96.  
- Resolución de 23 de abril de 2004, del jefe de la Unidad Territorial de Energía de Alicante por la que se autoriza a Repsol Butano, SA, la ejecución de las instalaciones correspondientes a la red de distribución y almacenamiento de propano en el PAU 8 de Orihuela Costa, en el término municipal de Orihuela, provincia de Alicante. Expediente número CBREDE/2004/19/03.  
- Acta de comprobación y puesta en marcha de 29 de abril de 2004, correspondiente a la red de distribución y almacenamiento de propano en el PAU 8 de Orihuela Costa, en el término municipal de Orihuela. Expediente número CBREDE/2004/19/03.  
- Resolución de 7 de julio de 2006, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución a la empresa Gas Natural Cegas, SA, para la construcción de las instalaciones de distribución de gas natural en la localidad de Orihuela Costa, en la provincia de Alicante. Expediente número CBREDE/2005/10/03.  
- Acta parcial de puesta en servicio de 19 de diciembre de 2012, del Servicio Territorial de Energía, correspondiente a la red de distribución de gas natural de Orihuela Costa, provincia de Alicante. Expediente número CBREDE/2005/10/03.  
- Resolución de 6 de agosto de 2013, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa para la construcción de las ampliaciones de redes existentes de distribución de gas natural, en la provincia de Alicante, previstas a realizar durante el año 2013. Expediente número CBREDE/2013/1/03.  
- Resolución de 2 de abril de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa para la construcción de las ampliaciones de redes existentes de distribución de gas natural, en la provincia de Alicante, previstas a realizar durante el año 2014. Expediente número CBREDE/2013/17/03.  
- Resolución de 20 de marzo de 2015, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa para la construcción de las ampliaciones de redes existentes de distribución de gas natural, en la provincia de Alicante, previstas a realizar durante el año 2015. Expediente número CBREDE/2014/46/03.  
Resultando que por aplicación del artículo 46 bis punto 8 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, la transformación de las instalaciones de distribución de GLP a granel para su utilización con gas natural, requieren autorización administrativa, debiendo cumplir las condiciones técnicas de seguridad que sean de aplicación, y sometiéndose en todo a las disposiciones normativas vigentes para las instalaciones de distribución de gas natural.  
Resultando que por aplicación del artículo 46 bis punto 1 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP a granel requiere autorización administrativa previa.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA, se encuentra inscrita definitivamente en el Registro Administrativo de Distribuidores de Combustibles Gaseosos por Canalización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con ámbito de actuación nacional y número 7.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA, dispone de una red de distribución de gas natural en explotación en la zona de la Fase1 del PAU 8 de Orihuela Costa, por lo que se dispone de la infraestructura necesaria para suministrar gas natural a la red de distribución existente de GLP a transformar en el término municipal de Orihuela.  
Considerando que la red de distribución existente fue diseñada y construida para ser compatible con la distribución de gas natural, conforme a lo previsto en el artículo 46 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
Resultando que la documentación técnica acompañada reúne una definición y concreción de las actuaciones a realizar y se ajusta a lo establecido en el artículo 46 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando cumplidos los trámites establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en el Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
Considerando al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y lo establecido en el artículo 2.2.c de la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se atribuyen competencias en materia de autorizaciones administrativas de instalaciones de transporte, regasificación y distribución de combustibles gaseosos por canalización.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, este Servicio Territorial de Industria y Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA, para realizar el cambio de tipo de gas a suministrar en la red existente de distribución de gas canalizado de la Fase 1 del PAU 8, en Orihuela Costa, de gas GLP a gas natural, así como, para el cierre de las instalaciones existentes de almacenamiento de GLP a granel, ubicadas en la calle La Traviata, de la Fase 1 del PAU 8, en el término municipal de Orihuela, en el momento que se haya realizado el cambio de gas autorizado, cuyas características principales y actuaciones se relacionan a continuación:  
- Tipo de gas a suministrar: Gas natural.  
- Punto de conexión: Puntos de la red existente (autorizada y puesta en marcha) de distribución de gas natural en Orihuela Costa, de titularidad de Gas Natural Cegas, SA, en el término municipal de Orihuela.  
- Presión máxima de operación: 0,4 bar  
- Red autorizada de distribución con MOP 0,4 bar: 12.459 m de canalizaciones existentes de polietileno PE 100 SDR 17,6 y diámetros de 40, 63 y 200 mm, con 679 usuarios conectados a dicha red.  
- Zona geográfica: Fase 1 del PAU 8 de Orihuela Costa, conforme al plano denominado «Planta de trazado de la red de distribución» del proyecto.  
- Análisis y sectorización de la red a convertir y determinación de las actuaciones para conectar con la red existente autorizada de distribución de gas natural.  
- Adaptación de las instalaciones receptoras afectadas por el cambio de gas.  
- Desgasificado/inertizado de los 2 depósitos existentes enterrados de 49.500 l (LP-030067 y LP-030368).  
  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. Las instalaciones de distribución de gas natural cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, su Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización», así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación. Asimismo las instalaciones deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y su desarrollo reglamentario.  
2. Gas Natural Cegas, SA, cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos Hidrocarburos, y en el artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
4. Gas Natural Cegas, SA, una vez realizado el cambio de gas, deberá realizar el cierre del centro de almacenamiento de GLP, en el plazo máximo de 3 meses, debiendo inertizar el depósito adecuadamente y comunicará al Servicio Territorial, el cierre efectivo de dicha instalación.  
5. Gas Natural Cegas, SA, queda obligada con los titulares de los contratos en vigor en ese momento a sustituir o adaptar todos los elementos de las instalaciones receptoras afectadas por el cambio, y aquellos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su caso, el contador, con la finalidad de dejar la instalación receptora en condiciones de seguridad y sin que esto pueda reportar ningún coste para el usuario, conforme al artículo 38 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles.  
6. La Administración, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas.  
7. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
8. Las instalaciones receptoras de gas, deberán cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, en su Instrucción Técnica ITC-ICG 07 «Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos». El titular de las instalaciones o en su caso los usuarios, serán responsables de que sus instalaciones cumplan las condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente resulten exigibles así como de su correcto mantenimiento.  
9. El plazo de ejecución de las actuaciones a desarrollar será de 6 meses, a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización del plazo podrá solicitar una ampliación concreta de los mismos mediante solicitud motivada ante este Servicio Territorial de Industria y Energía, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
10. Personal técnico en la materia adscrito al Servicio Territorial podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. A tal efecto, el titular de la presente resolución deberá comunicar con la adecuada antelación a dicho Servicio Territorial el inicio de las actuaciones.  
11. La presente autorización en ningún caso concederá a su titular derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e independientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
  
Segundo  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
- La notificación de la presente resolución a Gas Natural Cegas, SA.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Alicante, 22 de febrero de 2016.- El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Matías P. Mas Gisbert.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML