Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3304, del 10-08-1998 (1998/6139)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 1998, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza administrativament i s'aprova a Iberdrola, SA el Projecte d'Execució d'Ampliació de la Subestació Transformadora de 132/20 kV denominada ST Benferri (València).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3304

Data del DOGV
:   10-08-1998

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   1998/6139

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 1998, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza administrativament i s'aprova a Iberdrola, SA el Projecte d'Execució d'Ampliació de la Subestació Transformadora de 132/20 kV denominada ST Benferri (València). [1998/6139]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància d'Iberdrola, SA relatiu al Projecte d'Execució d'Ampliació de la Subestació Transformadora de 132/20 kV denominada ST Benferri (València).
  
Atés que la sol·licitud indicada ha seguit en el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; en el Decret 2.619/1966, d'aqueixa mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques, i en la Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que en el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions al projecte tècnic.
  
Vist l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient, de data 8 de juny de 1998.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, resol:
  
Primer
  
Autoritzar a Iberdrola, SA el Projecte d'Execució d'Ampliació de la Subestació Transformadora de 132/20 kV denominada ST Benferri (València); les característiques principals de les obres d'ampliació són les següents:
  
· Sistema de 132 kV: es projecta passar el sistema 132 kV de simple barra a una configuració en simple barra partida, per a això cal:
  
- Partir la barra actual soltant els ponts que hi ha entre les posicions dels transformadors T-I i T-II.
  
- Traslladar la línia l'Eliana 1 a la posició de l'actual línia Torrefiel, aprofitant per a això l'aparellatge instal·lat.
  
- La posició que deixa lliure la línia l'Eliana 1 s'actualitzarà per a la nova posició d'enllaç de barres, substituint els transformadors d'intensitat, el seccionador d'aïllament de barres, i instal·lant els terminals del cable juntament amb els parallamps autovàlvules, en un suport comú.
  
- Ampliació de l'embarrat principal en un mòdul per a donar cabuda a la nova posició de la línia Torrefiel i muntatge d'un joc trifàsic de transformadors de tensió en la segona semibarra.
  
- Instal·lació de la línia Torrefiel en la seua nova posició, amb un interruptor, terminals per a l'eixida en cable sec de la línia i parallamps autovàlvules. Els seccionadors d'aïllament costat barres i costat línia amb posada a terra, transformadors d'intensitat i el transformador de tensió capacitatiu són recuperats de posicions actuals l'Eliana 1 i Torrefiel.
  
- Instal·lació del seccionador d'aïllament de l'enllaç de barres en l'extrem de la segona semibarra, i unir amb cable sec amb la posició de l'enllaç de barres, instal·lant els terminals del cable juntament amb els parallamps autovàlvules, en un suport comú.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució, sotmetent-lo a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos comptats a partir de la notificació d'aquesta resolució.
  
3. El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a efectes del reconeixement definitiu i l'expedició de l'acta de posada en marxa.
  
4. L'administració deixarà sense efecte aquesta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades.
  
Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa podrà interposar-se un recurs ordinari davant del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, en el termini d'un mes comptat a partir del dia de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb allò que s'ha disposat en l'article 114 en relació amb el 48 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 9 de juliol de 1998.- El director general d'Indústria i Energia: José Luis Ramírez Sorribes.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3304, del 10-08-1998 (1998/6139)

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1998, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA el Proyecto de Ejecución de Ampliación de la Subestación Transformadora de 132/20 KV denominada ST Benferri (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3304

Fecha DOGV
:   10-08-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1998/6139

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1998, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA el Proyecto de Ejecución de Ampliación de la Subestación Transformadora de 132/20 KV denominada ST Benferri (Valencia). [1998/6139]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA relativo al Proyecto de Ejecución de Ampliación de la Subestación Transformadora de 132/20 kV denominada ST Benferri (Valencia).
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2.619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que en el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 8 de junio de 1998.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Autorizar a Iberdrola, SA el Proyecto de Ejecución de Ampliación de la Subestación Transformadora de 132/20 kV denominada ST Benferri (Valencia), cuyas características principales de las obras de ampliación son las siguientes:
  
· Sistema de 132 kV: se proyecta pasar el sistema 132 kV de simple barra a una configuración en simple barra partida, para lo cual se hace necesario:
  
- Partir la barra actual soltando los puentes existentes entre las posiciones de los transformadores T-I y T-II.
  
- Trasladar la línea l'Eliana 1 a la posición de la actual línea Torrefiel, aprovechando para ello el aparellaje instalado.
  
- La posición que deja libre la línea l'Eliana 1 se actualizará para la nueva posición de enlace de barras, sustituyendo los transformadores de intensidad, seccionador de aislamiento de barras, e instalando los terminales del cable junto con los pararrayos autoválvulas, en un soporte común.
  
- Ampliación del embarrado principal en un módulo para dar cabida a la nueva posición de la línea Torrefiel y montaje de un juego trifásico de transformadores de tensión en la segunda semibarra.
  
- Instalación de la línea Torrefiel en su nueva posición, con un interruptor, terminales para la salida en cable seco de la línea y pararrayos autoválvulas. Los seccionadores de aislamiento lado barras y lado línea con puesta a tierra, transformadores de intensidad y el transformador de tensión capacitivo son recuperados de posiciones actuales l'Eliana 1 y Torrefiel.
  
- Instalación del seccionador de aislamiento del enlace de barras en el extremo de la segunda semibarra, y unir con cable seco con la posición del enlace de barras, instalando los terminales del cable junto con los pararrayos autoválvulas, en un soporte común.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 9 de julio de 1998.- El director general de Industria y Energia: José Luís Ramírez Sorribes.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML