Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6761, del 25-04-2012 (2012/3795)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga, a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST l'Altet, situada en el terme municipal d'Elx, se n'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública ATASCT/2010/26/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6761

Data del DOGV
:   25-04-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/3795

CVE


Data del document
:   05-12-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga, a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST l'Altet, situada en el terme municipal d'Elx, se n'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública ATASCT/2010/26/03. [2012/3795]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada als efectes de notificacions en 03006 - Alacant, c/ Ausó i Monzó, núm. 16, 5a planta, en data 4 de febrer de 2010 davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, en què sol·licitava que se li concedira autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora a 220/20 kV, ST l'Altet, ubicada entre la serra del Colmenar i l'aeroport de l'Altet, amb accés des del camí de l'Altet (de Chalefa a Alacant), que enllaçarà la carretera N-332 (pk 99'500) amb la carretera N-338 (pk 3), al nord-est d'Elx, terme municipal d'Elx, província d'Alacant, se n'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública (ATASCT/2010/26/03).  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per un tècnic competent.  
Resultant que es va fer pública la informació de la mencionada sol·licitud, als efectes que preveuen l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, i que es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 24 de juny de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de 17 de juny de 2010, en el diari Información de data 23 de juny de 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Elx, únic afectat pel projecte.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Resultant que, de conformitat amb el que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a consultar les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
  
Resultant que, d'acord amb l'esmentat Decret 88/2005, es va traslladar a l'Ajuntament d'Elx la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada, ja que afectava béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a l'efecte que n'hi donara conformitat o oposició, i que, simultàniament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, es va donar trasllat, al referit Ajuntament, escrit sol·licitant informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que fóra aplicable.  
  
I que no figura en l'expedient l'informe sol·licitat al mencionat Ajuntament a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia.  
Resultant que, de la documentació que hi ha en l'expedient, no hi ha afecció a la resta de les administracions públiques, organismes ni, si n'és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general que puguen veure's afectats per la instal·lació.   
Resultant que l'expedient tramés pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant el 30 de novembre de 2011 informava favorablement la instal·lació sol·licitada.  
Atés que, el 7 de setembre de 2011, el director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient dicta una declaració d'impacte ambiental en què estima acceptable, als efectes ambientals únicament, i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte d'execució de la subestació transformadora ST l'Altet, promogut per Red Eléctrica de España, SAU, i Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, al terme municipal d'Elx, província d'Alacant, sempre que es duga a terme d'acord amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient, i amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva de la present resolució.   
Resultant que entre la documentació del projecte presentat hi ha els plànols pertinents a escala adequada, suficientment detallats i amb una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Atés que la sol·licitud i la documentació adjunta reunixen una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i que estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que puguen representar a tercers, i sense perjuí d'indemnitzar-los adequadament.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 d'1 de desembre que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions l'autorització de les quals es sol·licita són instal·lacions de xarxes de distribució d'energia elèctrica.  
  
Atés que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada de la subestació transformadora és garantir les necessitats d'augment de potència i de millora de qualitat de subministrament a l'àrea nord-est d'Elx, donades les previsions de nous subministraments, el creixement vegetatiu i la saturació de càrregues en les línies d'alimentació d'esta àrea geogràfica i els seus voltants, i també millorar, amb això, l'actual mallat de la xarxa de transport, el suport a la distribució i l'evacuació de la generació d'instal·lacions emmarcades en el règim especial.  
  
Atés que, d'acord amb el que establix l'article 3.3.c) de la Llei 54/1997, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits que establixen la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i també el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció que dóna el Decret 122/2011, de 16 de setembre.  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST l'Altet, ubicada entre la serra del Colmenar i l'aeroport de L'Altet, amb accés des del camí de l'Altet (de Chalefa a Alacant), que enllaçarà la carretera N-332 (pk 99'500) amb la carretera N-338 (pk 3) al nord-est d'Elx, terme municipal d'Elx, província d'Alacant, i les característiques principals del qual són les següents:  
Sistema elèctric de 20 kV:  
- Disposa d'una configuració de doble barra, de tipus interior, amb partició i adaptament, aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), conformat per mòduls de cel·les amb les cinquanta-dos posicions següents:  
  
· Trenta de línia (vint en reserva, sense equipar) compostes per un interruptor automàtic; un seccionador de tres posicions; un seccionador de dos posicions; tres transformadors d'intensitat; un transformador toroïdal -3 fases-; tres terminals endollables, i testimonis de presència de tensió.  
· Tres cel·les d'enllaç de barres (dos en reserva, sense equipar) compostes per un interruptor automàtic; tres transformadors d'intensitat; dos seccionadors de tres posicions, i un testimoni de presència de tensió.  
  
· Quatre cel·les d'unió de barres amb cable (quatre en reserva, sense equipar)  
· Quatre cel·les per a partició de barres amb cable (dos en reserva, sense equipar) composta per un interruptor automàtic; un seccionador de dos posicions; tres transformadors d'intensitat; nou terminals endollables, i un testimoni de presència de tensió.   
· Tres de transformació de potència (dos en reserva, sense equipar) compostes per un interruptor automàtic; un seccionador de tres posicions; un seccionador de dos posicions; tres transformadors d'intensitat toroidales; nou terminals endollables, i testimonis de presència de tensió.  
· Dos de servicis auxiliars (una en reserva, sense equipar) compostes per un interruptor automàtic; un seccionador de tres posicions; un seccionador de dos posicions; tres terminals endollables, i testimonis de presència de tensió.  
· Tres de bateria de condensadors (dos en reserva, sense equipar) compostes per un interruptor automàtic; un seccionador de tres posicions; un seccionador de dos posicions; tres transformadors d'intensitat toroïdals; sis terminals unipolars, i testimonis de presència de tensió.  
  
· Tres de mesura (dos en reserva, sense equipar) compostes per dos seccionadors de tres posicions, i sis transformadors de tensió.   
· Las cel·les s'ubiquen en l'interior, en compartiments separats i agrupats en mòduls de deu línies cada un.  
- Una transformació dotada d'un transformador, dels tres previstos T-1, T-2 i T-3, un trifàsic intempèrie, de potència nominal de 50 MVA i de relació de transformació 225 ± 10% / 21'5 kV, amb la seua corresponent reactància trifàsica limitadora de posada a terra. És de bany d'oli amb refrigeració natural i forçada, amb regulador de tensió en càrrega.  
  
- Per als servicis auxiliars de corrent alterna, s'instal·len dos transformadors trifàsics de 250 KVA de potència i de relació de transformació 20 + 2'5 + 5 + 7'5 + 10% / 0'420 - 0'242 kV.  
- Una bateria de condensadors formada per dos mòduls: el primer, de 3.600 KVAr, i el segon, de 7.200 KVAr.  
- Obra civil. L'edifici, compartit, és prefabricat, de formigó armat, en el qual s'instal·laran els sistemes elèctrics, tant els de 220 kV com els de 20 kV; així mateix s'hi ubiquen els equips de control, protecció i comunicacions. El tancament perimetral està format per malla metàl·lica sobre pals metàl·lics.  
A la zona exterior del recinte s'ubiquen els transformadors i les seues bateries, com també els transformadors de servicis auxiliars.  
- Pressupost: 2.885.908,30 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la nova subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmat per un tècnic competent.  
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
1. L'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i les autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
2. La instal·lació a executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que establisca la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
3. Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
4. El termini d'execució de l'obra serà de dotze mesos comptadors a partir de l'endemà del dia en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, abans de la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació mitjançant una sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
5. El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant, als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que establix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques, i igualment respecte de l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
6. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que imposa.  
7. Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 7 de setembre de 2011 del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient:  
a) Hauran d'adoptar-se els condicionants establits en els informes sectorials emesos per a l'actuació.  
b) El promotor comunicarà a l'òrgan ambiental, amb suficient antelació, la data de començament d'execució del projecte, d'acord amb l'article 4 del RDL 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, i incorporat en l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener.  
c) Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores propostes i la comprovació de la seua eficàcia.  
d) Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, i també qualsevol impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental que poguera detectar-se, haurà de ser comunicat a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de les noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats, i n'implica la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes que preveuen l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són com  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST l'Altet 220/20 kV.  
Terme municipal d'Elx  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST El Altet 220/20 kV.  
Término municipal de Elche  
  
petència de la Generalitat, i es significa que la seua publicació es farà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'hi haguera pogut practicar.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la secretària autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
València, 5 de desembre de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6761, del 25-04-2012 (2012/3795)

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST El Altet, situada en el término municipal de Elche, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. ATASCT/2010/26/03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6761

Fecha DOGV
:   25-04-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/3795

CVE


Fecha del documento
:   05-12-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST El Altet, situada en el término municipal de Elche, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. ATASCT/2010/26/03. [2012/3795]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 03006 Alicante, c/ Ausó y Monzó núm. 16,5ª planta, en fecha 4 de febrero de 2010 ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora a 220/20 kV, ST El Altet, ubicada entre la Sierra del Colmenar y el aeropuerto de El Altet, siendo el acceso desde el camino del Altet (de Chalefa a Alicante) que enlazará la carretera N-332 (pk 99'500) con la carretera N-338 (pk 3) en el noreste de Elche, en el término municipal de Elche, provincia de Alicante, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2010/26/03).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 24 de junio de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 17 de junio de 2010, en el diario Información de fecha 23 de junio de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Elche, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Elche de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente el informe solicitado al mencionado Ayuntamiento pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante en fecha 30 de noviembre de 2011, informando favorablemente a la instalación solicitada.  
Considerando que con fecha 7 de septiembre de 2011, el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de la subestación transformadora ST El Altet, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Elche, provincia de Alicante, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.   
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de redes de distribución de energía eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la subestación transformadora, la constituye garantizar las necesidades de aumento de potencia y mejora de calidad de suministro en el área noreste de Elche, dadas las previsiones de nuevos suministros, el crecimiento vegetativo y la saturación de cargas en las líneas de alimentación de esta área geográfica y sus alrededores, para con ello mejorar, igualmente, el actual mallado de la red de transporte, el apoyo a la distribución y la evacuación de la generación de instalaciones enmarcadas en el régimen especial.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, corresponde a las Comunidades Autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  
Considerando que el título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011 de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST El Altet, ubicada entre la Sierra del Colmenar y el aeropuerto de El Altet, siendo el acceso desde el camino del Altet (de Chalefa a Alicante) que enlazará la carretera N-332 (pk 99'500) con la carretera N-338 (pk 3) en el noreste de Elche, en el término municipal de Elche, provincia de Alicante y cuyas características principales, son las siguientes:  
Sistema eléctrico de 20 kV:  
- Dispone de una configuración de doble barra, tipo interior, con partición y acoplamiento, aislamiento en hexafloruro de azufre (SF6), conformado por módulos de celdas con las cincuenta y dos posiciones siguientes:  
· Treinta de línea (veinte en reserva, sin equipar) compuesta por: un interruptor automático; un seccionador de tres posiciones; un seccionador de dos posiciones; tres transformadores de intensidad; un transformador toroidal -3 fases-; tres terminales enchufables; y testigos de presencia de tensión.  
· Tres celdas de enlace de barras (dos en reserva, sin equipar) compuesta por: un interruptor automático; tres transformadores de intensidad; dos seccionadores de tres posiciones; y testigo de presencia de tensión.  
· Cuatro celdas de unión de barras con cable (cuatro en reserva, sin equipar)  
· Cuadro celdas para partición de barras con cable (dos en reserva, sin equipar) compuesta por: un interruptor automático; un seccionador de dos posiciones; tres transformadores de intensidad; nueve terminales enchufables; y testigo de presencia de tensión.   
· Tres de transformación de potencia (dos en reserva, sin equipar) compuesta por: un interruptor automático; un seccionador de tres posiciones; un seccionador de dos posiciones; tres transformadores de intensidad toroidales; nueve terminales enchufables; y testigos de presencia de tensión.  
· Dos de servicios auxiliares (una en reserva, sin equipar) compuesta por: un interruptor automático; un seccionador de tres posiciones; un seccionador de dos posiciones; tres terminales enchufables; y testigos de presencia de tensión.  
· Tres de batería de condensadores (dos en reserva, sin equipar) compuesta por: un interruptor automático; un seccionador de tres posiciones; un seccionador de dos posiciones; tres transformadores de intensidad toroidales; seis terminales unipolares; y testigos de presencia de tensión.  
· Tres de medida (dos en reserva, sin equipar) compuesta por: dos seccionadores de tres posiciones; y seis transformadores de tensión.   
· Las celdas se ubican en el interior, en compartimentos separados y agrupados en módulos de diez líneas cada uno.  
- Una transformación dotada de un transformador, de los tres previstos T-1, T-2 y T-3, trifásico intemperie, de potencia nominal de 50 MVA y relación de transformación 225 ± 10% / 21'5 kV, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra. Es de baño de aceite con refrigeración natural y forzada, con regulador de tensión en carga.  
- Para los servicios auxiliares de corriente alterna, se instalan dos transformadores trifásicos de 250 KVA de potencia y relación de transformación 20 + 2'5 + 5 + 7'5 + 10% / 0'420 - 0'242 kV.  
- Una batería de condensadores formada por dos módulos, el primero de 3600 KVAr y el segundo de 7200 KVAr.  
- Obra civil: El edificio, compartido, es prefabricado de hormigón armado en el que se instalarán los sistemas eléctricos tanto de 220 kV como los de 20 kV, asimismo se ubican los equipos de control, protección y comunicaciones. El cerramiento perimetral está formado por malla metálica sobre postes metálicos.  
En la zona exterior del recinto, quedan ubicados los transformadores y sus baterías así como los transformadores de servicios auxiliares.  
- Presupuesto: 2.885.908'30 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la nueva subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
1. Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
4. El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal, para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
5. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
6. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
7. Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 7 de septiembre de 2011 del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente:  
a) Deberán adoptarse los condicionantes establecidos en los informes sectoriales emitidos para la actuación.  
b) El promotor comunicará al órgano ambiental, con suficiente antelación, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto, de acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, e incorporado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero.  
c) Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
d) Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como cualquier impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental que pudiera detectarse, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de las nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de   
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST l'Altet 220/20 kV.  
Terme municipal d'Elx  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST El Altet 220/20 kV.  
Término municipal de Elche  
  
energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 5 de diciembre de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML