Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8147, del 11-10-2017 (2017/8435)

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual es modifica la Resolució de 9 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Energia, que atorga autorització administrativa prèvia i de construcció a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, per a la modificació dels sistemes de 20 kV (eliminació de posicions) i 11,3 kV (increment de posicions) i del transformador de potència T-3 (ampliació de potència del secundari d'11,3 kV), en la subestació elèctrica denominada ST Parc Central, i es procedeix a la correcció d'errors materials detectats en la resolució esmentada. Expedient número ATASCT/2012/91/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8147

Data del DOGV
:   11-10-2017

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2017/8435

CVE


Data del document
:   03-05-2017

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual es modifica la Resolució de 9 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Energia, que atorga autorització administrativa prèvia i de construcció a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, per a la modificació dels sistemes de 20 kV (eliminació de posicions) i 11,3 kV (increment de posicions) i del transformador de potència T-3 (ampliació de potència del secundari d'11,3 kV), en la subestació elèctrica denominada ST Parc Central, i es procedeix a la correcció d'errors materials detectats en la resolució esmentada. Expedient número ATASCT/2012/91/46. [2017/8435]  
Antecedents de fet  
  
Amb data 31 de juliol de 2015, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar davant del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, un imprés normalitzat on sol·licita:  
- autorització administrativa prèvia per a la modificació de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/20/11,3 kV, denominada ST Parc Central, al terme municipal de València. i  
- autorització administrativa de construcció de la dita modificació (anteriorment denominada aprovació del projecte tècnic).  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions, s'adjuntava la documentació següent:  
- projecte tècnic per a l'execució de les instal·lacions esmentades, firmat per una tècnica titulada competent, acompanyat de declaració responsable d'aquest, de data 9 de juliol de 2015. i  
- còpia en format digital del projecte tècnic, per a l'obtenció del condicionat tècnic de l'Ajuntament de València.  
Amb data 19 de desembre de 2016, la sol·licitant va presentar un escrit de modificació d'abast del projecte tècnic de data 9 de juliol de 2015, quant al sistema de refrigeració del transformador de potència T-3, passant del sistema de refrigeració tipus OFAF a tipus ODAF; aquest canvi no afecta el nivell de potència de 50 MVA sol·licitat.  
  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds ha sigut tramitat mantenint la referència de l'expedient inicial ATASCT/2012/91/46, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
Les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica per a la qual se sol·licita autorització de modificació s'executaran al terme municipal de València, concretament en l'interior de la subestació transformadora existent ST Parc Central, en la part d'aquesta de titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en tractar-se d'una subestació compartida amb Red Eléctrica de España, SAU.  
Consten com a antecedents els actes administratius següents:  
Resolució de 7 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parc Central, ubicada a la ciutat de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2010/190/46.  
Resolució de 9 de desembre de 2014 (registre d'eixida), del Servei Territorial d'Energia de València, que atorga l'autorització d'explotació per a la instal·lació del sistema de 20 kV i serveis auxiliars (transformadors de servei), inclosos en la mencionada Resolució de 7 de juny de 2011.  
Resolució de 23 de desembre de 2015, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, que atorga l'autorització d'explotació per a la instal·lació del transformador de potència T-1, amb la corresponent reactància trifàsica limitadora i resistència monofàsica, inclosos en la dita Resolució de 7 de juny de 2011.  
Resolució de 9 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa per a la modificació, per ampliació de la capacitat de transformació, del parc de 20 kV i de l'addició d'una nova tensió a 11,3 kV, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parc Central, ubicada al terme municipal de València, província de València, i s'aprova el projecte tècnic d'execució de la modificació (expedient número ATASCT/2012/91/46), acte administratiu que és objecte de correcció de determinats errors materials detectats i de modificació per la present resolució.  
  
Resolució de 28 de desembre de 2015, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, que atorga autorització d'explotació de part de les instal·lacions dels sistemes de 20 kV i 11,3 kV, i del transformador de potència T-2, inclosos en la Resolució de 9 de desembre de 2013 ja esmentada.  
Consta, en aquesta autorització d'explotació, la instal·lació en el transformador de potència T-2 d'una reactància trifàsica limitadora de 1.000 A - 10 s, en sèrie, amb una resistència monofàsica de posada a terra de 500 A, que substitueix l'autoritzada en la Resolució de 9 de desembre de 2013, i queda igualment limitada la intensitat que es pot transmetre a la xarxa de terres al valor de 500 A.  
Consta en l'expedient l'escrit de la sol·licitant, de data de registre d'entrada 19 de desembre de 2016, en la qual se certifica que el sistema de refrigeració del transformador de potència T-2 que figura en la dita autorització d'explotació és de tipus OFAF i disposa, al seu torn, de borns terminals de tipus aeri en el costat de mitjana tensió.  
En data d'aquesta, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, està inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001 (Registre accessible en el lloc web del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital), inscripció per a la qual cal acreditar el compliment de les capacitats esmentades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, durant el termini de 20 dies en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 9 de maig de 2016 (DOGV núm. 7777).  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, per tal que en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte de la instal·lació, se'n va remetre separata a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals al seu càrrec puguen ser-hi afectats, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
Ajuntament de València. Mitjançant la Resolució de 29 de juliol de 2016, del tinent d'alcalde, per delegació de l'Alcaldia, es va traslladar al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València els informes emesos a aquest efecte per les distintes unitats administratives del dit ajuntament, en els quals s'arreplega el condicionat tècnic i urbanístic que la dita corporació fa al projecte presentat.  
Amb caràcter general, aquests informes assenyalen, en síntesi, o bé que les indicades unitats administratives no és procedent que informen per no afectar la instal·lació els seus respectius serveis, o que es tracta d'una modificació que només afecta els equips i instal·lacions interiors, sense afectar la grandària de l'edifici subterrani que les conté, per la qual cosa no altera els anteriors informes, que continuen aplicant-se a aquesta ampliació i, per tant, hauran de ser tinguts en compte pel promotor.  
Traslladada la resposta de l'Ajuntament de València al peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de 28 de febrer de 2017, manifesta respecte a les mesures preventives i serveis de neteja programats per a previndre i corregir la brutícia en la zona, que les obres objecte d'aquest projecte es realitzen en l'interior de la subestació existent, per la qual cosa no es produeix cap afectació als béns de domini públic municipal, per la qual cosa no és procedent les observacions que l'informe municipal fa sobre això.  
La modificació plantejada en el projecte tècnic presentat de la ST Parc Central consisteix, en síntesi, en l'eliminació de diverses posicions en el sistema de 20 kV, l'ampliació de diverses posicions en el sistema d'11,3 kV i l'ampliació de la capacitat de transformació del transformador de potència T-3 en el seu secundari d'11,3 kV, passant de 26,3 MVA a 50 MVA.  
L'abast d'aquesta modificació no està dins dels supòsits que puguen generar efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb l'apartat 1.c de l'article 7, de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, per la qual cosa no es requereix la tramitació de cap dels instruments ambientals previstos en l'article 7 de la mencionada llei.  
  
Consta en l'expedient una còpia de la Resolució complementària, de data 27 d'abril de 2012, formulada per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en la qual es resol no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte d'ampliació de la subestació 220/20/11,3 kV ST Parc Central, les instal·lacions de la qual són ara objecte de modificació, i resulten aplicables les mesures preventives i correctores proposades originàriament per a la ST 220/20 kV Parc Central en el seu estudi d'impacte ambiental i els condicionants establits en la declaració d'impacte ambiental (exp. 22/2011-AIA), de data 27 d'abril de 2011.  
  
Quant a la necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, cal indicar que aquesta ja va ser valorada en l'atorgament de l'autorització administrativa prèvia amb la Resolució de 9 de desembre de 2013, de la llavors Direcció General d'Energia, en la qual es reconeixia que la saturació existent en el sistema d'alimentació a l'àrea metropolitana i el creixement de la demanda de la zona requerien el desenvolupament i l'ampliació de la present subestació de suport a la distribució.  
Ha de considerar-se que la instal·lació de distribució sol·licitada no genera incidències negatives en el sistema, ja que es tracta una modificació duta a terme en el parc d'interior de la part de distribució de la ST Parc Central. Aquesta subestació permet un suport a la xarxa de distribució, i compleix una funció en el sistema de tipus connexió, per facilitar l'enllaç amb la xarxa de transport dels consumidors.  
Consta en l'expedient l'informe favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, òrgan encarregat de la instrucció de modificació de l'expedient ATASCT/2012/91/46, així com proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució d'aquest procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte del procediment radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l??Administració General de l??Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 14 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb els incisos a) i c) de la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la llei no els seran aplicables, i es regiran per la normativa anterior, mentre que els actes dictats després de la seua entrada en vigor, quant al règim de recursos, es regiran per les disposicions d'aquella.  
De conformitat amb allò que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constitueix part de la xarxa de distribució elèctrica.  
D'acord amb el que disposen l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, els articles 37 i 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten. Tot això, sense perjudici del que preveu aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que, potestativament, puga atorgar l'Administració per als que exercisquen l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (d'acord amb la nova terminologia introduïda per la Llei 24/2013 esmentada).  
En virtut de la disposició transitòria segona del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, i les seues instruccions tècniques complementàries, per a aquelles instal·lacions que requerisquen autorització administrativa l'avantprojecte de les quals haja sigut realitzat de conformitat amb el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat pel Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, i disposicions que el despleguen i modifiquen, i s'haguera presentat davant de l'administració pública competent abans de la data de compliment obligatori indicada en la disposició transitòria primera del mencionat reial decret, es concedeix un termini de dos anys, que es comptarà a partir de l'obtenció de l'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, per a la consecució de l'autorització d'explotació.  
La Instrucció tècnica complementària ITC MIE·RAT 04, «Tensions nominals», del Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovada per l'Ordre de 6 de juliol de 1984, del Ministeri d'Indústria i Energia, en el seu apartat 2 «tensions nominals no normalitzades», admet la utilització d'aquestes dins dels sistemes existents.  
D'acord amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la instal·lació objecte del present procediment no requerirà la tramitació dels instruments ambientals establits en el dit article.  
De conformitat amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i de construcció s'aplicarà el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.a.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que estableix l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-MIE-RAT 01 a 20.  
  
Tenint en compte això anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Procedir a la rectificació dels errors materials advertits en la Resolució de 9 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa per a la modificació, per ampliació de la capacitat de transformació, del parc de 20 kV i de l'addició d'una nova tensió a 11,3 kV, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parc Central, ubicada al terme municipal de València, província de València, i s'aprova el projecte tècnic d'execució de la modificació. (Expedient número ATASCT/2012/91/46), com segueix:  
  
En el punt primer de la part resolutiva:  
- En la descripció del sistema de distribució en 11,3 kV (mòdul 3):  
  
On diu:  
Dues (2) posicions de partició de barres amb cable, composta per un interruptor automàtic, un seccionador de dues posicions (obert i tancat), tres transformadors d'intensitat, i nou terminals endollables.  
  
Ha de dir:  
Dues (2) posicions d'unió amb cable, composta per dos seccionadors de dues posicions (obert i tancat), testimonis de presència de tensió, i nou terminals endollables.  
- En la descripció del transformador de potència, denominat T-3:  
On diu:  
Refrigeració: ONAF.  
Ha de dir:  
Refrigeració: OFAF.  
  
Segon  
Modificar la Resolució de 9 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa per a la modificació, per ampliació de la capacitat de transformació, del parc de 20 kV i de l'addició d'una nova tensió a 11,3 kV, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parc Central, ubicada al terme municipal de València, província de València, i s'aprova el projecte tècnic d'execució de la modificació (expedient número ATASCT/2012/91/46), i atorgar l'autorització administrativa prèvia amb l'abast següent:  
  
Eliminació en el mòdul 2 del sistema de 20 kV de cinc (5) posicions de línia, una (1) posició de bateria de condensadors, així com de les dues (2) posicions de partició de barres amb cable.  
Eliminació en el mòdul 3 del sistema d'11,3 kV de dues (2) posicions d'unió.  
Ampliació en el mòdul 3 del sistema d'11,3 kV en cinc (5) posicions de línia.  
Modificació del sistema de refrigeració del transformador de potència T-3, que passa de tipus OFAF a ser de tipus ODAF, i augmenta amb això la potència del transformador T-3, en la tensió secundària d'11,3 kV, de manera que siga de 50 MVA, i queda una potència de 50 MVA tant per a la presa de 20 kV com per a la d'11,3 kV.  
Modificació de la reactància trifàsica de posada a terra del transformador T-3, que passa a ser una reactància trifàsica de 1.000 A - 10 s, en sèrie, amb una resistència monofàsica de 500 A - 15 s, i queda igualment limitada la intensitat que es pot transmetre a la xarxa de terres a 500 A.  
Modificació dels terminals de mitjana tensió del transformadors T-3 que passa de borns tipus endollable plug-in construcció a borns tipus aeri.  
En conseqüència, la instal·lació autoritzada resultant en la part afectada per la present modificació quedarà amb la composició final següent:  
Mòdul 2 del sistema elèctric de 20 kV amb instal·lació blindada d'interior, amb envolupant metàl·lica i aïllament per a 24 kV, en SF6, amb una configuració de doble barra (DB), format per onze (11) posicions, amb el repartiment següent:  
Cinc (5) posicions de línia equipades amb interruptor.  
Una (1) posició de mesura.  
Una (1) posició de transformador de potència equipada amb interruptor per al transformador de potència T-2.  
Una (1) posició de serveis auxiliars equipada amb interruptor fusible per al transformador de servei TSA-2.  
Una (1) posició d'enllaç de barres, equipada amb interruptor.  
Dues (2) posicions d'unió de barres amb cable.  
Es reserva espai per a cinc posicions futures de línia, dues posicions futures de partició i una posició futura de bateria de condensadors, sense que cap d'aquests equips s'autoritzen a instal·lar.  
Mòdul 3 del sistema elèctric d'11,3 kV, amb instal·lació blindada d'interior, amb envolupant metàl·lica i aïllament per a 24 kV, en SF6, amb una configuració de doble barra (DB), format per tretze (13) posicions, amb el repartiment següent:  
Nou (9) posicions de línia equipades amb interruptor.  
Una (1) posició de mesura.  
Una (1) posició de transformador de potència equipada amb interruptor per al transformador de potència T-3.  
Una (1) posició d'enllaç de barres, equipada amb interruptor.  
Una (1) posició de bateria de condensador equipada amb interruptor.  
  
Es reserva espai per a una posició futura de línia i dues posicions futures d'unió, sense que cap d'aquests equips s'autoritzen a instal·lar.  
  
Un (1) transformador de potència en instal·lació d'interior, denominat T-3, de 50/50/50 MVA i relació 220/20/11,3 kV, en bany d'oli amb refrigeració forçada dirigida (ODAF), proveït de canviador de preses en càrrega en el costat d'alta tensió i grup de connexió YNd11, amb borns terminals de tipus endollable en el costat d'alta tensió i de tipus aeri en el costat de mitjana tensió. Disposarà de la seua corresponent reactància trifàsica (TZ-3) de posada a terra de 1.000 A i 10 s, en sèrie, amb una resistència (R-3) monofàsica limitadora de corrent de curtcircuit de posada a terra del neutre de 500 A durant 15 s, i quedaran en la mateixa situació definida en la Resolució de 9 de desembre de 2013 aquells elements, parts de la instal·lació i característiques que expressament no han sigut afectats per la present resolució.  
El pressupost total actualitzat, després de les modificacions autoritzades en aquesta resolució, del projecte d'ampliació de la ST Parc Central és de tres milions cinc-cents trenta mil cinc-cents quatre euros amb setanta cèntims d'euro (3.530.504, 70 ?).  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siga necessari obtindre per part d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions arreplegats en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'autorització del transformador de potència (T-3) amb tensió d'eixida 11,3 kV i del mòdul 3 a aquesta tensió no normalitzada, d'acord amb la instrucció tècnica complementària ITC MIE·RAT 04 del Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, només s'admet dins del sistema de distribució existent del titular de la present autorització que haja de ser connectat a la subestació ST Parc Central, sense perjudici de les obligacions que estableix la regulació per als distribuïdors de disposar de tensions normalitzades en allò que fa referència al subministrament als consumidors i a la connexió de generadors.  
El titular d'aquesta autorització continuarà subjecte a les condicions d'ordre mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental de 27 d'abril de 2011, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, així com a les mesures preventives i correctores proposades originàriament per a la subestació ST Parc Central en el seu estudi d'impacte ambiental i la declaració d'impacte ambiental esmentada, de conformitat amb el que estableix la Resolució complementària de data de 27 d'abril de 2012 (exp. 20/2011-AIA) de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, i arreplegades al seu torn en l'apartat h del punt segon de la part resolutiva de la Resolució de 7 de juny de 2011, de la llavors Direcció General d'Energia.  
L'incompliment de les condicions i els requisits establits en aquesta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran originar-ne la revocació.  
  
Tercer  
Atorgar autorització administrativa de construcció dels elements i/o parts de la instal·lació del projecte tècnic d'execució de data maig de 2015, redactat per tècnica titulada competent i acompanyat de declaració responsable, de data 9 de juliol de 2015, presentat per a la construcció de la modificació de la instal·lació corresponent descrits en el punt segon d'aquesta resolució, i habilitar Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada, tot complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent autorització.  
  
2. La instal·lació a executar complirà el que estableix el Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-MIE-RAT 01 a 20.  
3. El titular de la present autorització continuarà subjecte a les condicions d'ordre mediambiental establides en la Resolució de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de data 27 d'abril de 2011, d'acord amb el que estableix la Resolució complementària de data 27 d'abril de 2012 (expedient 20/2011-AIA), de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, i arreplegades al seu torn en l'apartat h del punt segon de la part resolutiva de la Resolució de 7 de juny de 2011, de la llavors Direcció General d'Energia.  
4. El termini d'execució de la instal·lació serà de deu (10) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a la finalització, se'n podrà sol·licitar una ampliació concreta per mitjà de sol·licitud motivada davant d'aquest òrgan directiu, i s'acompanyarà a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat. Tot això, amb l'observança del que s'ha establit en la disposició transitòria segona del Reial decret 337/2014, de 9 de maig.  
5. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València el començament de les obres, el qual, al seu torn, ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
6. El titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit, amb l'adequada diligència, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
7. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
8. Sense perjudici del que s'ha previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes, en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
9. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València als efectes de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per una persona facultativa competent, que acreditarà que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, anirà acompanyat de l'oportuna declaració responsable de conformitat amb allò que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
10. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de deu (10) dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general, i també a l'òrgan ambiental, als efectes de l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
11. Aquesta direcció general, amb el tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions imposades en aquesta.  
  
Quart  
Ordenar:  
La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
La notificació de la present resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, i les que han emés, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
  
Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 3 de maig de 2017.- El director general d'Indústria i Energia: Diego Maciá Antón.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8147, del 11-10-2017 (2017/8435)

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se modifica la Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Energía, otorgando autorización administrativa previa y de construcción a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal para la modificación de los sistemas de 20 kV (eliminación de posiciones) y 11,3 kV (incremento de posiciones) y del transformador de potencia T-3 (ampliación de potencia del secundario de 11,3 kV), en la subestación eléctrica denominada ST Parque Central, y se procede a la corrección de errores materiales detectados en la citada resolución. Expediente número ATASCT/2012/91/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8147

Fecha DOGV
:   11-10-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2017/8435

CVE


Fecha del documento
:   03-05-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se modifica la Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Energía, otorgando autorización administrativa previa y de construcción a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal para la modificación de los sistemas de 20 kV (eliminación de posiciones) y 11,3 kV (incremento de posiciones) y del transformador de potencia T-3 (ampliación de potencia del secundario de 11,3 kV), en la subestación eléctrica denominada ST Parque Central, y se procede a la corrección de errores materiales detectados en la citada resolución. Expediente número ATASCT/2012/91/46. [2017/8435]  
Antecedentes de hecho  
  
Con fecha 31 de julio de 2015, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa previa para la modificación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/20/11,3 kV, denominada ST Parque Central, en el término municipal de Valencia, y  
- autorización administrativa de construcción de la referida modificación (anteriormente denominada aprobación del proyecto técnico).  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- proyecto técnico para la ejecución de las citadas instalaciones, firmado por técnica titulada competente, acompañado de declaración responsable del mismo, de fecha 9 de julio de 2015 y,  
- copia en formato digital del proyecto técnico, para la obtención del condicionado técnico del Ayuntamiento de Valencia.  
Con fecha 19 de diciembre de 2016 la solicitante presentó escrito de modificación de alcance del proyecto técnico de fecha 9 de julio de 2015, en lo relativo al sistema de refrigeración del transformador de potencia T-3, pasando del sistema de refrigeración tipo OFAF a tipo ODAF, no afectando este cambio al nivel de potencia de 50 MVA solicitado.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado manteniendo la referencia del expediente inicial ATASCT/2012/91/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Las instalaciones de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización de modificación se ejecutarán en el término municipal de Valencia, concretamente en el interior de la subestación transformadora existente ST Parque Central, en la parte de esta titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, al tratarse de una subestación compartida con Red Eléctrica de España, SAU.  
Constan como antecedentes los siguientes actos administrativos:  
Resolución, de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque Central, ubicada en la ciudad de València, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2010/190/46.  
Resolución, 9 de diciembre de 2014 (registro de salida), del Servicio Territorial de Energía de Valencia, otorgando autorización de explotación para la instalación del sistema de 20 kV y servicios auxiliares (transformadores de servicio), incluidos en la mencionada Resolución de 7 de junio de 2011.  
Resolución, de 23 de diciembre de 2015, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, otorgando autorización de explotación para la instalación del transformador de potencia T-1 con su correspondiente reactancia trifásica limitadora y resistencia monofásica, incluidos en la referida resolución de 7 de junio de 2011.  
Resolución, de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación de la capacidad de transformación, del parque de 20 kV y de la adición de una nueva tensión a 11,3 kV, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parque Central, ubicada en el término municipal de València, provincia de Valencia, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación (expediente número ATASCT/2012/91/46), acto administrativo que es objeto de corrección de ciertos errores materiales detectados y de modificación por la presente resolución.  
Resolución, de 28 de diciembre de 2015, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, otorgando autorización de explotación de parte de las instalaciones de los sistemas de 20 kV y 11,3 kV, y del transformador de potencia T-2, incluidos en la precitada Resolución de 9 de diciembre de 2013.  
Consta en esta autorización de explotación la instalación en el transformador de potencia T-2, de una reactancia trifásica limitadora de 1000 A - 10 s, en serie con una resistencia monofásica de puesta a tierra de 500 A, que sustituye a la autorizada en la Resolución de 9 de diciembre de 2013, quedando igualmente limitada la intensidad que se puede transmitir a la red de tierras al valor de 500 A.  
Consta en el expediente escrito de la solicitante, de fecha de registro de entrada 19 de diciembre de 2016, en la que se certifica que el sistema de refrigeración del transformador de potencia T-2 que figura en la referida autorización de explotación es de tipo OFAF, disponiendo a su vez, de bornas terminales de tipo aéreo en el lado de media tensión.  
A fecha de la presente, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001 (registro accesible en el sitio web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 9 de mayo de 2016 (DOGV núm. 7777).  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto de la instalación, se remitió separata de esta a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
Ayuntamiento de València. Mediante Resolución, de 29 de julio de 2016, del teniente de alcalde, por delegación de la Alcaldía, se dio traslado al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de los informes emitidos al efecto por las distintas unidades administrativas de dicho ayuntamiento, en los cuales se recogen el condicionado técnico y urbanístico que dicha corporación hace al proyecto presentado.  
Con carácter general estos informes señalan, en síntesis, o bien que las referidas unidades administrativas no proceden informar por no afectar la instalación a sus respectivos servicios, o que se trata de una modificación que solo afecta a los equipos e instalaciones interiores, sin afectar al tamaño del edificio subterráneo contenedor de las mismas, por lo que no altera los anteriores informes, los cuales continúan siendo de aplicación a esta ampliación, y por tanto, deberán ser tenidos en cuenta por el promotor.  
Trasladada la respuesta del Ayuntamiento de Valencia al peticionario, este mediante escrito de 28 de febrero de 2017, manifiesta respecto a las medidas preventivas y servicios de limpieza programados para prevenir y corregir la suciedad en la zona, que las obras objeto de este proyecto se realizan en el interior de la subestación existente, por lo que no se produce ninguna afectación a los bienes de dominio público municipal, por lo que no procede las observaciones que el informe municipal hace al respecto.  
La modificación planteada en el proyecto técnico presentado de la ST Parque Central consiste, en síntesis, en la eliminación de varias posiciones en el sistema de 20 kV, la ampliación de varias posiciones en el sistema de 11,3 kV y la ampliación de la capacidad de transformación del transformador de potencia T-3 en su secundario de 11,3 kV, pasando de 26,3 MVA a 50 MVA.  
El alcance de esta modificación no está dentro de los supuestos que puedan generar efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo al apartado 1.c del artículo 7, de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, por lo que no se requiere la tramitación de ninguno de los instrumentos ambientales contemplados en el artículo 7 de la mencionada ley.  
Consta en el expediente copia de la resolución complementaria, de fecha 27 de abril de 2012, formulada por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de ampliación de la subestación 220/20/11,3 kV ST Parque Central, cuyas instalaciones son ahora objeto de modificación, resultando de aplicación las medidas preventivas y correctoras propuestas originalmente para la ST 220/20 kV Parque Central en su estudio de impacto ambiental y los condicionantes establecidos en la declaración de impacto ambiental (exp. 22/2011-AIA), de fecha 27 de abril de 2011.  
En cuanto a la necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, cabe indicar que esta ya fue valorada en el otorgamiento de la autorización administrativa previa con la resolución, de 9 de diciembre de 2013, de la entonces Dirección General de Energía, en la que se reconocía que la saturación existente en el sistema de alimentación al área metropolitana y el crecimiento de la demanda de la zona, requería el desarrollo y ampliación de la presente subestación de apoyo a la distribución.  
Debe considerarse que la instalación de distribución solicitada no genera incidencias negativas en el sistema, puesto que se trata una modificación llevada a cabo en el parque de interior de la parte de distribución de la ST Parque Central. Esta subestación permite un apoyo a la red de distribución, cumpliendo una función en el sistema de tipo Conexión, por facilitar el enlace con la red de transporte de los consumidores.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción de modificación del expediente ATASCT/2012/91/46, así como propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 14 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con los incisos a) y c) de la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior, mientras que los actos dictados con posterioridad a su entrada en vigor, en cuanto al régimen de recursos, se regirán por las disposiciones de aquella.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de distribución eléctrica.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, los artículos 37 y 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículo 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
En virtud de la disposición transitoria segunda del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, para aquellas instalaciones que requieran autorización administrativa cuyo anteproyecto haya sido realizado de conformidad con el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre y disposiciones que lo desarrollan y modifican, y hubiere sido presentado ante la Administración pública competente antes de la fecha de obligado cumplimiento indicada en la disposición transitoria primera del mencionado real decreto, se concede un plazo de dos años, que se contará a partir de la obtención de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la consecución de la autorización de explotación.  
La Instrucción técnica complementaria ITC MIE·RAT 04 Tensiones nominales, del Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobada por Orden, de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía, en su apartado 2 , tensiones nominales no normalizadas, admite la utilización de estas dentro de los sistemas existentes.  
De acuerdo al artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento no requerirá de la tramitación de los instrumentos ambientales establecidos en dicho artículo.  
De conformidad con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.a.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 01 a 20.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Proceder a la rectificación de los errores materiales advertidos en la Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación de la capacidad de transformación, del parque de 20 kV y de la adición de una nueva tensión a 11,3 kV, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parque Central, ubicada en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación. (Expediente número ATASCT/2012/91/46), como sigue:  
En el punto primero de la parte resolutiva:  
- En la descripción del sistema de distribución en 11,3 kV (módulo 3):  
Donde dice:  
Dos (2) posiciones de partición de barras con cable, compuesta por un interruptor automático, un seccionador de dos posiciones (abierto y cerrado), tres transformadores de intensidad, y nueve terminales enchufables.  
Debe decir:  
Dos (2) posiciones de unión con cable, compuesta por dos seccionadores de dos posiciones (abierto y cerrado), testigos de presencia de tensión, y nueve terminales enchufables.  
- En la descripción del transformador de potencia, denominado T-3:  
Donde dice:  
Refrigeración: ONAF  
Debe decir:  
Refrigeración: OFAF  
  
Segundo  
Modificar la Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación de la capacidad de transformación, del parque de 20 kV y de la adición de una nueva tensión a 11,3 kV, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parque Central, ubicada en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación. (Expediente número ATASCT/2012/91/46), otorgando autorización administrativa previa con el alcance siguiente:  
Eliminación en el módulo 2 del sistema de 20 kV de cinco (5) posiciones de línea, una (1) posición de batería de condensadores, así como de las dos (2) posiciones de partición de barras con cable.  
Eliminación en el módulo 3 del sistema de 11,3 kV de dos (2) posiciones de unión.  
Ampliación en el módulo 3 del sistema de 11,3 kV en cinco (5) posiciones de línea.  
Modificación del sistema de refrigeración del transformador de potencia T-3, pasando de tipo OFAF a ser de tipo ODAF, aumentando con ello la potencia del transformador T-3, en la tensión secundaria de 11,3 kV, de forma que sea de 50 MVA, quedando una potencia de 50 MVA tanto para la toma de 20 kV como para la de 11,3 kV.  
Modificación de la reactancia trifásica de puesta a tierra del transformador T-3, pasando a ser una reactancia trifásica de 1000 A - 10 s, en serie con una resistencia monofásica de 500 A - 15 s, quedando igualmente limitada la intensidad que se puede transmitir a la red de tierras a 500 A.  
Modificación de los terminales de media tensión del transformadores T-3 pasando de bornas tipo enchufable plug-in construcción a bornas tipo aéreo.  
En consecuencia, la instalación autorizada resultante en la parte afectada por la presente modificación quedará con la siguiente composición final:  
Módulo 2 del sistema eléctrico de 20 kV con instalación blindada de interior, con envolvente metálica y aislamiento para 24 kV, en SF6, con una configuración de doble barra (DB), formado por once (11) posiciones, con el siguiente reparto:  
Cinco (5) posiciones de línea equipadas con interruptor.  
Una (1) posición de medida.  
Una (1) posición de transformador de potencia equipada con interruptor para el transformador de potencia T-2.  
Una (1) posición de servicios auxiliares equipada con interruptor-fusible para el transformador de servicio TSA-2.  
Una (1) posición de enlace de barras, equipada con interruptor.  
Dos (2) posiciones de unión de barras con cable.  
Se reserva espacio para cinco posiciones futura de línea, dos posiciones futuras de partición y una posición futura de batería de condensadores, sin que ninguno de estos equipos se autoricen a instalar.  
Módulo 3 del sistema eléctrico de 11,3 kV, con instalación blindada de interior, con envolvente metálica y aislamiento para 24 kV, en SF6, con una configuración de doble barra (DB), formado por trece (13) posiciones, con el siguiente reparto:  
Nueve (9) posiciones de línea equipadas con interruptor.  
Una (1) posición de medida.  
Una (1) posición de transformador de potencia equipada con interruptor para el transformador de potencia T-3.  
Una (1) posición de Enlace de Barras, equipada con interruptor.  
Una (1) posiciones de Batería de Condensador equipada con interruptor.  
Se reserva espacio para una posición futura de línea y dos posiciones futuras de unión, sin que ninguno de estos equipos se autoricen a instalar.  
Un (1) transformador de potencia en instalación de interior, denominado T-3, de 50/50/50 MVA y relación 220/20/11,3 kV, en baño de aceite con refrigeración forzada dirigida (ODAF), provisto de cambiador de tomas en carga en el lado de alta tensión y grupo de conexión YNd11, con bornas terminales de tipo enchufable en el lado de alta tensión y de tipo aéreo en el lado de media tensión. Dispondrá de su correspondiente reactancia trifásica (TZ-3) de puesta a tierra de 1000A y 10 s, en serie con una resistencia (R-3) monofásica limitadora de corriente de cortocircuito de puesta a tierra del neutro de 500 A durante 15 s.quedando en la misma situación definida en la resolución, de 9 de diciembre de 2013, aquellos elementos, partes de la instalación y características que expresamente no han sido afectados por la presente resolución.  
El presupuesto total actualizado, tras las modificaciones autorizadas en la presente resolución, del proyecto de ampliación de la ST Parque Central es de tres millones quinientos treinta mil quinientos cuatro euros con setenta céntimos de euro (3.530.504, 70 ?).  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
La autorización del transformador de potencia (T-3) con tensión de salida 11,3 kV y del módulo 3 a esta tensión no normalizada, de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE·RAT 04 del Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, solo se admite dentro del sistema de distribución existente del titular de la presente autorización que deba ser conectado a la subestación ST Parque Central, sin perjuicio de las obligaciones que establece la regulación para los distribuidores de disponer de tensiones normalizadas en lo atinente al suministro a los consumidores y a la conexión de generadores.  
El titular de la presente autorización seguirá sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, así como a las medidas preventivas y correctoras propuestas originalmente para la subestación ST Parque Central en su estudio de impacto ambiental y la citada declaración de impacto ambiental, de conformidad con lo establecido en la resolución complementaria de fecha de 27 de abril de 2012 (exp.: 20/2011-AIA) de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, y recogidas a su vez en el apartado h del punto segundo de la parte resolutiva de la Resolución de 7 de junio de 2011, de la entonces Dirección General de Energía.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Tercero  
Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de ejecución de fecha mayo de 2015, redactado por técnica titulada competente y acompañado de declaración responsable, de fecha 9 de julio de 2015, presentado para la construcción de la modificación de la instalación correspondiente descritos en el punto segundo de esta resolución, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, lo establecido en el Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 01 a 20.  
3. El titular de la presente autorización seguirá sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de fecha 27 de abril de 2011, conforme a lo establecido en la Resolución Complementaria de fecha 27 de abril de 2012 (expediente 20/2011-AIA), de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, y recogidas a su vez en el apartado h del punto Segundo de la parte resolutiva de la Resolución de 7 de junio de 2011, de la entonces Dirección General de Energía.  
4. El plazo de ejecución de la instalación será de diez (10) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado, todo ello con la observancia de los dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo.  
5. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley De evaluación de impacto ambiental de proyectos, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
7. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
8. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
9. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
10. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de diez (10) días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta Dirección General, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
11. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, y las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 3 de mayo de 2017.- El director general de Industria y Energía: Diego Maciá Antón.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML