Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5595, del 10-09-2007 (2007/11007)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, situada en la parcel·la del parc empresarial Parc Sagunt I, al costat de la carretera CV-309, al terme municipal de Sagunt, província de València, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica (ATASCT/2004/250).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5595

Data del DOGV
:   10-09-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2007/11007

CVE


Data del document
:   15-06-2007

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Sagunt](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, situada en la parcel·la del parc empresarial Parc Sagunt I, al costat de la carretera CV-309, al terme municipal de Sagunt, província de València, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica (ATASCT/2004/250). [2007/11007]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili als efectes de notificacions a l'av. de Burgos, 8-B, 28036 Madrid, en data 28 de setembre de 2004 davant del Servici Territorial d'Energia de València, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a una nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, ubicada en una parcel·la del parc empresarial Parc Sagunt I, al costat de la carretera CV-309, al terme municipal de Sagunt, província de València, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica. Al mencionat escrit, s'adjunta l'avantprojecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per l'enginyer industrial Ángel Fernández Álvarez i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana a València, en data 23 d'agost de 2004.  
Vist que l'autorització sol·licitada va ser sotmesa a la informació pública prevista en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i en l'article 4t de la Llei 2/89, de 3 de març, sobre Impacte Ambiental, havent sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València de 27 de juny de 2006.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que d'acord amb el que preveu l'article 9 del referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va traslladar a l'Ajuntament de Sagunt la separata corresponent a la instal·lació sol·licitada, per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa administració, en què sol·licita les condicions tècniques procedents, i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, sobre l'adaptació al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient figura contestació del mencionat Ajuntament i emet un informe favorable en relació amb l'avantprojecte de la nova subestació transformadora de 220/20 kV ST Morvedre en Parc Sagunt, sempre que s'ajuste a la llicència d'obres concedida i es complisca l'article 19.3 de la normes urbanístiques del Pla Parcial, Parc Empresarial Sagunt I.   
Vist l'informe tècnic favorable de 31 de maig de 2007, emés pel Servici Territorial d'Energia de València i remissió de l'expedient.  
Atés que amb data 10 de maig de 2007 la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient de la conselleria de Territori i Habitatge va dictar Declaració d'Impacte Ambiental i va estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte de la Subestació Transforma Sagunt I (coordenades aproximades UTM X:736.300, I:4.392.630, fus 30), sempre que esta es desenvolupe amb les previsions de l'avantprojecte, l'Estudi d'Impacte Ambiental i la resta de documentació presentada i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva d'esta resolució.  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció 1a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.  
Atés que d'acord amb l'avantprojecte presentat la finalitat sol·licitada és donar resposta a la creixent demanda en la zona, motivada tant pels desenvolupaments industrials com per les actuacions urbanes previstes, junt amb el creixement vegetatiu consolidat.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, en relació, este últim, amb la disposició transitòria que conté.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 182/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
Únic  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora 220/20 kV denominada ST Morvedre, ubicada en la parcel·la del parc empresarial Parc Sagunt I, al costat de la carretera CV-309, al terme municipal de Sagunt, província de València, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica, les característiques principals de la qual són :  
- Una transformació dotada amb tres transformadors de potència de 50 MVA cada un i relació 220/20 kV, amb les corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de presa de terra.  
Per al subministrament dels equips i servicis propis de la subestació es muntaran dos transformadors de servicis auxiliars de relació 20/0,380-0,220 kV i 250 kVA de potència cada un en la sala d'equips.  
- Sistema elèctric de 20 kV:   
Configuració de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6 conformat per tres mòduls de cel·les amb un total de quaranta-huit posicions, de les quals trenta seran eixides de línia, tres de transformador, dos de servicis auxiliars, dos de mesura, quatre d'unió, dos d'enllaç de barres, una de partició, una de remuntada i tres de bateries de condensadors.  
- Un edifici prefabricat en què quedaran integrades les instal·lacions en diferents sales i a més s'instal·laran els equips de control, protecció, comunicació i alimentació en baixa tensió.   
- Pressupost total conjunt: 5.625.000 euros.  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
a) En el termini de sis mesos a partir de la notificació d'esta resolució, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà en el Servici Territorial d'Energia de València el projecte tècnic d'execució de la subestació transformadora 220/20 kV, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica, per a la seua aprovació, si així procedira. Amb anterioritat a la finalització del dit termini podrà sol·licitar l'ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
b) La instal·lació que s'ha de realitzar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) L'Administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
d) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 10 de maig de 2007:  
1. Es restauraran a les condicions inicials, totes les àrees que s'hagen vist alterades per les obres i es procedirà a la correcta gestió dels residus generats.  
2. Les operacions de buidatge i ompliment amb gas SF6, es realitzarà per mitjà d'equips que impedisquen l'emissió lliure del gas a l'atmosfera.  
3. Es disposarà de l'informe definitiu establit en l'article 11 de la Llei 4/98, d'11 de juny, emés per la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i s'adoptaran les mesures de protecció addicionals que, si és el cas, establisca este. En tot cas, l'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afectació i notificar immediatament a la conselleria de Cultura, Educació i Esport.  
4. Respecte a les emissions de camps electromagnètics derivades del funcionament de la subestació transformadora caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat per la Direcció General de Salut Pública, òrgan competent en la vigilància sanitària de la contaminació electromagnètica, d'acord amb la Llei 4/2005, de 17 de juny. En tot cas, estes es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic.   
5. A la posada en marxa de la Subestació Transformadora, es procedirà a mesurar els nivells sonors generats a fi de verificar el compliment de les condicions establides en la legislació vigent, i s'incorporaran els resultats al programa de Vigilància Ambiental.  
6. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
7. D'acord amb l'article 4 del RDL 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, el promotor haurà de comunicar a l'òrgan ambiental, amb suficient antelació, la data de començament de l'execució de les obres.  
8. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'Estudi d'Impacte Ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 15 de juny de 2007.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5595, del 10-09-2007 (2007/11007)

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, situada en parcela del Parque Empresarial Parc Sagunt I, junto a la carretera CV-309, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica. (ATASCT/2004/250).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5595

Fecha DOGV
:   10-09-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/11007

CVE


Fecha del documento
:   15-06-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Sagunto](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, situada en parcela del Parque Empresarial Parc Sagunt I, junto a la carretera CV-309, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica. (ATASCT/2004/250). [2007/11007]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en Avda de Burgos, 8-B, 28036 Madrid, en fecha 28 de septiembre de 2004 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para una nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Morvedre, ubicada en una parcela del Parque Empresarial Parc Sagunt I, junto a la carretera CV-309, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica. Al mencionado escrito, se adjunta el anteproyecto técnico de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial Ángel Fernández Álvarez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Valencia, en fecha 23 de agosto de 2004.  
Resultando que la autorización solicitada fue sometida a la información pública prevista en el artículo 9 del Decreto 88/2005 de 29 de abril por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 4º de la Ley 2/89, de 3 de marzo sobre Impacto Ambiental, habiendo sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 27 de junio de 2006.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se dio traslado al ayuntamiento de Sagunto de la separata correspondiente a la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa Administración, solicitando el condicionado técnico procedente, y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, sobre la adaptación al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
De acuerdo con la documentación obrante en el expediente figura contestación del mencionado Ayuntamiento emitiendo informe favorable en relación con el anteproyecto de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV ST Morvedre en Parc Sagunt, siempre y cuando se ajuste a la licencia de obras concedida y se cumpla el artículo 19.3 de la normas urbanísticas del Plan Parcial, Parc Empresarial Sagunt I.   
Visto el informe técnico favorable de fecha 31 de mayo de 2007, emitido por el servicio territorial de Energía de Valencia y remisión del expediente.  
Considerando que con fecha 10 de mayo de 2007 la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de la Subestación Transforma Sagunt I (coordenadas aproximadas UTM X:736.300, Y:4.392.630, huso 30), siempre que la misma se desarrolle con las previsiones del Anteproyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación presentada y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Considerando que de acuerdo con el anteproyecto presentado la finalidad solicitada es dar respuesta a la creciente demanda en la zona, motivada tanto por los desarrollos industriales como por las actuaciones urbanas previstas, junto al crecimiento vegetativo consolidado.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y del Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en relación, éste último, con la Disposición Transitoria que contiene.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Único  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la nueva subestación transformadora 220/20 kV denominada ST Morvedre, ubicada en parcela del Parque Empresarial Parc Sagunt I, junto a la carretera CV-309, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica, cuyas características principales son :  
- Una transformación dotada con tres transformadores de potencia de 50 MVA cada uno y relación 220/20 kV, con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra.  
Para el suministro de los equipos y servicios propios de la subestación se montarán dos transformadores de servicios auxiliares de relación 20/0,380-0,220 kV y 250 kVA de potencia cada uno en la sala de equipos.  
- Sistema eléctrico de 20 kV:   
Configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 conformado por tres módulos de celdas con un total de cuarenta y ocho posiciones, de las que treinta serán salidas de línea, tres de transformador, dos de servicios auxiliares, dos de medida, cuatro de unión, dos de enlace de barras, una de partición, una de remonte y tres de baterías de condensadores.  
- Un edificio prefabricado en el que quedarán integradas las instalaciones en diferentes salas y además se instalarán los equipos de control, protección, comunicación y alimentación en baja tensión.   
- Presupuesto total conjunto: 5.625.000 euros.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente resolución, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentará en el Servicio Territorial de Energía de Valencia el proyecto técnico de ejecución de la subestación transformadora 220/20 kV, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica, para su aprobación, si así procediera. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
b) La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
d) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 10 de mayo de 2007:  
1. Se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras y se procederá a la correcta gestión de los residuos generados.  
2. Las operaciones de vaciado y llenado con gas SF6, se realizará mediante equipos que impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.  
3. Se dispondrá del informe definitivo establecido en el artículo   
11 de la Ley 4/98, de 11 de junio, emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano y se adoptarán las medidas de protección adicionales que, en su caso, establezca el mismo. En cualquier caso, la aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la conselleria de Cultura, Educación y Deporte.  
4. Con respecto a las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la subestación transformadora se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Salud Pública, órgano competente en la vigilancia sanitaria de la contaminación electromagnética, de acuerdo con la ley 4/2005, de 17 de junio. En todo caso, éstas se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.   
5. A la puesta en marcha de la Subestación Transformadora, se procederá a medir los niveles sonoros generados al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente, incorporándose los resultados al programa de Vigilancia Ambiental.  
6. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
7. De acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución de las obras.  
8. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 15 de junio de 2007.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML