Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5838, del 29-08-2008 (2008/10181)

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i s'aprova el projecte tècnic d'execució per a la construcció de la línia elèctrica aerosubterrània d'alta tensió a 132 kV, simple circuit, de derivació a la nova ST El Serrallo, de la línia elèctrica existent a 132 kV La Plana - CT Castelló, al terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló. Expedient ATLINE/2007/261/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5838

Data del DOGV
:   29-08-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2008/10181

CVE


Data del document
:   17-07-2008

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Castelló de la Plana](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i s'aprova el projecte tècnic d'execució per a la construcció de la línia elèctrica aerosubterrània d'alta tensió a 132 kV, simple circuit, de derivació a la nova ST El Serrallo, de la línia elèctrica existent a 132 kV La Plana - CT Castelló, al terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló. Expedient ATLINE/2007/261/12. [2008/10181]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili als efectes de notificacions a 46023 València, c/ Menorca, 19, en data 4 de setembre de 2007, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte tècnic d'execució per a la construcció de la línia elèctrica aerosubterrània d'alta tensió a 132 kV, simple circuit, de derivació a la nova ST El Serrallo, de la línia elèctrica existent a 132 kV La Plana - CT Castelló, al terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló.   
Al mencionat escrit s'adjunta el projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en data 14 d'agost de 2007.  
Vist que la sol·licitud va ser exposada a la corresponent informació pública per mitjà d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 16 de febrer de 2008, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 20 de febrer de 2008 i en el diari El Periódico Mediterráneo de 19 de juny de 2007, de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i a allò que s'ha preceptuat en el Decret 162/90, de 15 d'octubre, sobre impacte ambiental.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que d'acord amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de Castelló de la Plana la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, als efectes de prestar la seua conformitat o oposició, i simultàniament es va traslladar al referit Ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, i es va sol·licitar informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
El referit Ajuntament va contestar i va informar que la instal·lació no interferix els plans d'ordenació urbana.  
Vist que d'acord amb el que establix el mencionat Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les condicions oportunes, concretament a l'empresa Iberdrola Generación, SA. No consta en l'expedient contestació a este efecte per la mencionada empresa.   
Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la instal·lació és millorar la qualitat de subministrament als usuaris domèstics i industrials de la zona, i donar així resposta a les demandes de potència, així com descarregar les instal·lacions elèctriques actuals.  
Atés que amb data 6 de juny de 2008, la directora general de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, va dictar Declaració d'Impacte Ambiental i va estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte de línia elèctrica a 132 kV de derivació a ST El Serrallo de la línia a 132 kV La Plana - CT Castelló, el traçat de la qual discorre pel terme municipal de Castelló de la Plana (província de Castelló), sempre que este es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'Estudi d'Impacte Ambiental i la resta de documentació que es troba en l'expedient i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva d'esta resolució.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de Castelló, encarregat de la instrucció de l'expedient ha informat favorablement la sol·licitud.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Atés d'aplicació el que disposen els articles 73, 74 i 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.   
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric; en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; en la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana; i en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Autoritzar administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcció de la línia elèctrica aerosubterrània d'alta tensió a 132 kV, simple circuit, de derivació a la nova ST El Serrallo, de la línia elèctrica existent a 132 kV La Plana - CT Castelló, al terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló i les característiques principals del qual són les següents:  
a) Tram aeri.  
Des del suport núm. 9 existent de les línies a 132 kV La Plana - CT Castelló i El Ingenio - CT Castelló fins al nou suport de transició aerosubterrània.  
- Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).  
- Freqüència: 50 Hz.  
- Tipologia constructiva: aèria.  
- Potència màxima que s'ha de transportar: 84,14 MVA.  
- Nombre de circuits: un.  
- Conductors: cables d'alumini-acer, de 147,1 mm² de secció total, tipus LA-145.  
- Cables de terra: en tota la seua longitud portarà un cable de terra del tipus Foadk i secció 30,2 mm² .  
- Aïllament: cadena d'aïlladors de compòsit tipus U120RB132P, nivell de tensió 130 kV i longitud total 1.390 mm.  
- Suport: metàl·lic, de transició de doble circuit tipus 22S190, constituït per perfils angulars de costats iguals galvanitzats en calent, d'acer S275JR i S355J0, organitzat en forma de gelosia senzilla i troncopiramidal, que disposa de dos banyes en la part superior per al cable de terra i fibra òptica. S'instal·laran tres terminals exteriors unipolars aptes per a una tensió de 220 kV, un per fase.  
- Preses de terra: sistema mixt de piques i anelles  
- Longitud total: 43 m.  
b) Tram subterrani.  
Des del nou suport de transició aerosubterrani fins a la nova ST El Serrallo.  
- Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).  
- Freqüència: 50 Hz.  
- Tipologia constructiva: subterrània.  
- Potència màxima a transportar: 84,14 MVA per circuit.  
- Nombre de circuits: dos.  
- Conductors: cable d'aïllament sec, tipus XLPE de polietilé reticulat i 2000 mm²-coure de secció, i un cable de comunicacions per fibra òptica de secció 30,2 mm² i diàmetre 16 mm.  
- Terminals exteriors: en els suports pedestals, s'instal·laran en nombre de tres, unipolars a 132 kV un per fase.  
- Obra civil: rasa d'1,60 m d'ample i 1,50 m de profunditat mínima.  
- Portarà allotjats tres tubs de 250 mm de diàmetre disposats a portell, un tub de 100 mm de diàmetre per al cable de terra i un quadritub de 40 mm de diàmetre per a cable de comunicacions, embegut en capa formigó de 0,824 m de profunditat, llit de reblert de 480 mm de grossària, senyalització de la canalització a una altura de 200 mm, finalment reblert de formigó H-150 fins cota terreny.  
- Parallamps: en els suports de pas a subterrani s'instal·larà un parallamps per fase d'òxids metàl·lics sense explosors.  
- Longitud: El primer tram de canalització és entubada i formigonada de doble circuit, i longitud de 246 m i el segon, en canaleta prefabricada per a doble circuit, fins a arribar als terminals projectats en els suports pedestals la longitud dels quals és de 96 m longitud parcial = 342 m.  
. Longitud total: 385 m (43 + 342)  
. Pressupost total: 1.219.363,75 euros.   
Segon  
Aprovar el projecte d'execució firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 14 d'agost de 2007, i sotmetre'l a les condicions següents:  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de l'obra serà de tres mesos des de la notificació d'esta resolució. Amb anterioritat a la finalització del dit termini Iberdrola podrà sol·licitar l'ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General.  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, en què acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
4. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
5. Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 6 de juny de 2008:  
a) Es restauraran a les condicions inicials, totes les àrees que s'hagen vist alterades per les obres i es procedirà a la correcta gestió dels residus generats.  
b) Tal com es proposa en l'estudi d'impacte ambiental, s'obtindrà el vistiplau de la Conselleria competent, per a la realització del seguiment arqueològic de les obres. En tot cas, l'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afectació i notificar immediatament a la Conselleria de Cultura i Esport.  
c) Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
d) D'acord amb l'article 4 del RDL 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, i incorporat en l'article 14 del RDL 1/2008, d'11 de gener, el promotor haurà de comunicar a l'òrgan ambiental (per escrit), amb suficient antelació, la data de començament de l'execució del projecte.  
e) Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'Estudi d'Impacte Ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.  
Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 17 de juliol de 2008.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5838, del 29-08-2008 (2008/10181)

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la construcción de la línea eléctrica aéreo-subterránea de alta tensión a 132 kV, simple circuito, de derivación a la nueva S.T. El Serrallo, de la línea eléctrica existente a 132 kV La Plana-CT Castellón, en el término municipal de Castellón de la Plana, provincia de Castellón. Expediente ATLINE/2007/261/12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5838

Fecha DOGV
:   29-08-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/10181

CVE


Fecha del documento
:   17-07-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Castellón de la Plana](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la construcción de la línea eléctrica aéreo-subterránea de alta tensión a 132 kV, simple circuito, de derivación a la nueva S.T. El Serrallo, de la línea eléctrica existente a 132 kV La Plana-CT Castellón, en el término municipal de Castellón de la Plana, provincia de Castellón. Expediente ATLINE/2007/261/12. [2008/10181]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., con domicilio a efectos de notificaciones en 46023 Valencia, C/ Menorca, 19, en fecha 4 de septiembre de 2007 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto técnico de ejecución para la construcción de la línea eléctrica aéreo-subterránea de alta tensión a 132 kV, simple circuito, de derivación a la nueva S.T. El Serrallo, de la línea eléctrica existente a 132 kV La Plana - C.T.Castellón, en el término municipal de Castellón de la Plana, provincia de Castellón.   
Al mencionado escrito se adjunta el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en fecha 14 de agosto de 2007.  
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de fecha 16 de febrero de 2008, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 20 de febrero de 2008 y en el diario El Periódico Mediterráneo de fecha 19 de junio de 2007, de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y a lo preceptuado en el Decreto 162/90 de 15 de octubre sobre impacto ambiental.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Castellón de la Plana de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese Organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
El referido Ayuntamiento contestó informando que la instalación no interfiere los planes de Ordenación Urbana.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a la empresa Iberdrola Generación, SA. No consta en el expediente contestación al efecto por la mencionada empresa.   
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la instalación es mejorar la calidad de suministro a los usuarios domésticos e industriales de la zona, dando así respuesta a las demandas de potencia, así como descargar las instalaciones eléctricas actuales.  
Considerando que con fecha 6 de junio de 2008 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de línea eléctrica a 132 kV de derivación a S.T. El Serrallo de la línea a 132 kV La Plana-C.T.Castellón, cuyo trazado discurre por el término municipal de Castellón de la Plana (provincia de Castellón), siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana; y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. la construcción de la línea eléctrica aéreo-subterránea de alta tensión a 132 kV, simple circuito, de derivación a la nueva S.T. El Serrallo, de la línea eléctrica existente a 132 kV La Plana - C.T.Castellón, en el término municipal de Castellón de la Plana, provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:  
a) Tramo aéreo.  
Desde el apoyo nº 9 existente de las Líneas a 132 kV La Plana-C.T.Castellón y El Ingenio-C.T.Castellón hasta el nuevo apoyo de transición aéreo/subterráneo.  
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Tipología constructiva: aérea.  
- Potencia máxima a transportar: 84'14 MVA.  
- Número de circuitos: uno.  
- Conductores: Cables de aluminio-acero, de 147'1 mm² de sección total, tipo LA-145.  
- Cables de tierra: En toda su longitud llevará un cable de tierra del tipo Foadk y sección 30'2 mm² .  
- Aislamiento: Cadena de aisladores de composite tipo U120RB132P, nivel de tensión 130 kV y longitud total 1.390 mm.  
- Apoyo: Metálico, de transición de doble circuito tipo 22S190, constituido por perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de acero S275JR y S355J0, organizado en forma de celosía sencilla y troncopiramidal, que dispone de dos cuernos en la parte superior para el cable de tierra y fibra óptica. Se instalarán tres terminales exteriores unipolares aptos para una tensión de 220 kV, uno por fase.  
- Tomas de tierra: Sistema mixto de picas y anillos  
- Longitud total: 43 m.  
b) Tramo subterráneo.  
Desde el nuevo apoyo de transición aéreo/subterráneo hasta la nueva S.T.El Serrallo.  
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Tipología constructiva: subterránea.  
- Potencia máxima a transportar: 84'14 MVA por circuito.  
- Número de circuitos: dos.  
- Conductores: Cable de aislamiento seco, tipo XLPE de polietileno reticulado y 2000 mm²-cobre de sección, y un cable de comunicaciones por fibra óptica de sección 30'2 mm² y diámetro 16 mm.  
- Terminales exteriores: En los soportes-pedestales, se instalarán en número de tres, unipolares a 132 kV uno por fase.  
- Obra civil: Zanja de 1'60 m de ancho y 1'50 m de profundidad mínima.  
- Llevará alojados tres tubos de 250 mm de diámetro dispuestos al tresbolillo, un tubo de 100 mm de diámetro para el cable de tierra y un cuatritubo de 40 mm. de diámetro para cable de comunicaciones, embebido en capa hormigón de 0'824 m de profundidad, lecho de relleno de 480 mm de espesor, señalización de la canalización a una altura de 200 mm, finalmente relleno de hormigón H-150 hasta cota terreno.  
- Pararrayos: En los apoyos de paso a subterráneo se instalará un pararrayos por fase de óxidos metálicos sin explosores.  
- Longitud: El primer tramo de canalización es entubada y hormigonada de doble circuito, y longitud de 246 m.l. y el segundo, en canaleta prefabricada para doble circuito, hasta llegar a los terminales proyectados en los soportes-pedestales cuya longitud es de 96 m.l. Longitud parcial = 342 m.l.  
· Longitud total: 385 m.l.(43 + 342)  
· Presupuesto total: 1.219.363'75 Euros.   
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 14 de agosto de 2007, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de tres meses desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
5. Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 6 de junio de 2008:  
a) Se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras y se procederá a la correcta gestión de los residuos generados.  
b) Tal y como se propone en el estudio de impacto ambiental, se obtendrá el visto bueno de la Conselleria competente, para la realización del seguimiento arqueológico de las obras. En cualquier caso, la aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la Conselleria de Cultura y Deporte.  
c) Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
d) De acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, e incorporado en el artículo 14 del RDL 1/2008, de 11 de enero, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental (por escrito), con suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.  
e) Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 17 de julio de 2008.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML