Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7822, del 06-07-2016 (2016/4403)

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2016, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA l'autorització administrativa i l'execució d'instal·lacions per a la conversió a gas natural de la xarxa de distribució al terme municipal de Segorbe i tancament de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP. Expedient número CBREDE/2015/2/12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7822

Data del DOGV
:   06-07-2016

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2016/4403

CVE


Data del document
:   11-05-2016

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2016, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA l'autorització administrativa i l'execució d'instal·lacions per a la conversió a gas natural de la xarxa de distribució al terme municipal de Segorbe i tancament de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP. Expedient número CBREDE/2015/2/12.  
 [2016/4403]  
Presentada la sol·licitud d'autorització administrativa i l'execució de projecte, relativa a la instal·lació indicada i basant-se en els següents:  
  
Fets  
1. Amb data 10 de setembre de 2015 es remet a la Direcció General d'Indústria i Energia, la proposta de resolució per a l'autorització de canvi de titularitat, a favor de Gas Natural Cegas, SA, de les instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de GLP a granel, al terme municipal de Segorbe el titular de les quals és Repsol Butano, SA, expedient CBVARI/2015/25/12.  
  
2. Amb data 5 de novembre de 2015, va ser dictada una resolució per la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza la transmissió d'instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de GLP a granel titularitat de Repsol Butano, SA, a favor de Gas Natural Cegas, SA, al terme municipal de Segorbe, derivades de la Resolució de 23 de gener de 1997, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, sobre concessió administrativa a Repsol Butano, SA, per a la prestació del servei públic de subministrament i distribució per canalització de combustibles gasosos de la segona i tercera família a Segorbe, província de Castelló, per a usos domèstics, comercials i xicotetes indústries, i autoritzades al seu dia amb els expedients CBREDE/98/8/12, CBREDE/2000/2/12, CBREDE/2000/32/12 i CBREDE/2001/1/12, que s'indiquen a continuació.  
  
Autorització d'execució de les instal·lacions del projecte d'autorització d'instal·lacions per al subministrament de GLP al municipi de Segorbe (Castelló) (CBREDE/98/8/12).  
Autorització d'execució de les instal·lacions del projecte d'ampliació de la xarxa de distribució canalitzada de GLP en la unitat d'actuació núm. 3 (CBREDE/2000/2/12).  
Autorització d'execució de les instal·lacions del projecte d'ampliació de la xarxa de distribució de GLP en UA-5, UA-6, UA-12, UA-16, UA-17, UA-18 i UA-22 (CBREDE/2000/32/12).  
Autorització d'execució de les instal·lacions del projecte d'ampliació de la xarxa de distribució de GLP l'any 2001 (CBREDE/2001/1/12).  
  
3. Amb data 6 de novembre de 2015 es presenta davant d'aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia, per part de Gas Natural Cegas, SA, la sol·licitud d'autorització administrativa i l'execució del projecte per al canvi de tipus de gas propà a gas natural, a subministrar en la xarxa de distribució de gas canalitzat, al terme municipal de Segorbe, i per al tancament de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP, compostes per dos depòsits soterrats, ubicades en el mateix terme municipal, i s'adjunta exemplar del projecte tècnic d'execució firmat per tècnic competent.  
4. Amb data 10 de novembre de 2015 té entrada en aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia la resolució de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'atorga l'autorització administrativa prèvia per a la transmissió de la titularitat, a favor de Gas Natural Cegas, SA, de les instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de GLP a granel, al terme municipal de Segorbe actualment titularitat de Repsol Butano, SA, expedient CBVARI/2015/25/12.  
5. Amb data 11 de desembre de 2015 es presenta la liquidació de la taxa corresponent.  
6. Ha sigut realitzada la informació pública, a què fa referència el capítol V de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE 08.10.1998), i el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, per mitjà de l'anunci corresponent, que es va publicar en els diaris El Mundo, el dia 16 de març de 2016, i El Periódico Mediterráneo, 16 de març de 2016; en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de 15 de març de 2016 i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 18 de març de 2016. No s'ha presentat cap al·legació durant el període d'informació pública de la sol·licitud presentada.  
  
7. Gas Natural Cegas, SA està inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
  
8. Examinada la documentació aportada, amb data 11 de maig de 2016ñ s'emet la proposta favorable de resolució per la Secció d'Energia.  
  
  
Fonaments de dret  
1. Per aplicació de l'article 77 punt 3 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, la transformació de les instal·lacions de distribució de gasos combustibles requereixen l'autorització administrativa prèvia.  
2. L'article 73.7 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, després de la nova redacció de la Llei 12/2007, de 2 juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, a fi d'adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de gas natural estableix que les autoritzacions de construcció i explotació d'instal·lacions de distribució hauran de ser atorgades preferentment a l'empresa distribuïdora de la zona. En cas de no existir distribuïdor en la zona, caldrà ajustar-se als principis de monopoli natural del transport i la distribució, xarxa única i de realització al menor cost per al sistema gasista.  
3. La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, a l'estar la instal·lació objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes que són competència de l'Administració General de l'Estat d'acord amb l'article 3.2.c de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
4. Que, la instrucció del procediment és competència del Servei Territorial d'Indústria i Energia segons el Decret 157/2015, de 18 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOCV 7620, 22.09.2015).  
5. D'acord amb l'article 70.1.a del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, requereix l'autorització administrativa, que es refereix al projecte genèric de la instal·lació com a document tecnicoeconòmic que es tramitarà, si és el cas, conjuntament amb l'estudi d'impacte ambiental, i atorga a l'empresa autoritzada el dret a realitzar una instal·lació concreta en determinades condicions.  
El cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes, resol:  
  
Primer  
Atorgar l'autorització administrativa i l'execució del projecte a l'empresa Gas Natural Cegas, SA, per al canvi de gas a subministrar en la xarxa de distribució de gas canalitzat existent al terme municipal de Segorbe, de propà a gas natural, així com, per al tancament dels dos depòsits d'emmagatzematge de GLP per al subministrament de gas canalitzat l'autorització administrativa de posada en servei de la qual, amb data 24 de setembre de 1999, està reflectida en l'expedient CBREDE/98/8, en el moment que s'haja realitzat el canvi de gas autoritzat. Les instal·lacions tenen les característiques següents:  
  
Xarxa de distribució de GLP amb MOP 1,7 bar a transformar a Gas Natural amb MOP 0,4 bar, consistent en 10.686 m, segons desglossament que s'indica a continuació i treballs a realitzar en aquesta:  
- 4 m PE 20  
€ 6.375 m PE 40  
€ 2.578 m PE 63  
€ 919 m PE 90  
€ 513 m PE 110  
€ 297 m PE 160  
  
Connexions a la xarxa de GLP per a quatre relligaments entre xarxes:  
- 6 m PE 63  
€ 146 m PE 90  
€ 8 m PE 110  
Vàlvules:  
- 1 unitat DN 63  
€ 1 unitat DN 90  
€ 1 unitat DN 110  
Onze ventilacions (una per sector).  
Tres cales per a relligament.  
Una cala per a desconnexió de la planta de GNL.  
Un tram d'obra civil per al relligament del c/ Colón.  
  
Segon  
La present autorització quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
Primera. En tot moment s'haurà de complir el que s'estableix en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural i el Decret 2913/1973, de 28 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general del servei públic de gasos combustibles.  
Segona. Gas Natural Cegas, SA complirà estrictament les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, modificada per la Llei 12/2007, de 2 de juliol. En especial, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.  
Tercera. Gas Natural Cegas, SA per a l'ampliació de la xarxa existent, sol·licitarà l'autorització administrativa prèvia basant-se en una memòria general que continga les previsions anuals aproximades de construcció de instal·lacions de distribució, segons el punt 2 de la ITC-ICG 01 del Reial Decret 919/2006.  
Quarta. El titular de la present autorització disfrutarà, com a distribuïdor, dels drets que assenyala l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
Cinquena. En relació amb les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP existents, consistents en dos depòsits soterrats, serà aplicable allò que s'ha previst en la ITC-ICG 03 del Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, per la qual cosa Gas Natural Cegas, SA haurà de comunicar al Servei Territorial d'Indústria i Energia la retirada de servei de les instal·lacions.  
Sisena. Gas Natural Cegas, SA està obligada amb els titulars dels contractes en vigor en eixe moment a substituir o adaptar tots els elements de les instal·lacions receptores afectades pel canvi, i aquells aparells d'utilització declarats en el contracte i, si és el cas, el comptador, sense que aquest puga reportar cap cost per a l'usuari, segons l'article 38 del Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles.  
  
Setena. L'Administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en el cas que s'observe l'incompliment de les condicions imposades per aquesta. En els dits supòsits, l'Administració, amb l'expedient previ oportú, acordarà l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'ordre administratiu i civil que se'n deriven, segons les disposicions legals vigents.  
Huitena. La determinació de les tarifes i del règim econòmic que siguen d'aplicació per al subministrament de gas natural es regiran per les disposicions vigents en cada moment.  
Novena. Les instal·lacions receptores de gas hauran de complir el que disposa el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. El titular de les instal·lacions o, si és el cas, els usuaris, seran responsables que les seues instal·lacions complisquen les condicions tècniques i de seguretat que reglamentàriament resulten exigibles així com del correcte manteniment.  
Deu. Després de l'execució del projecte i per a procedir a l'explotació comercial, es necessitarà l'autorització d'explotació, per a la qual cosa serà necessari l'alçament de l'acta de posada en servei de les instal·lacions, segons allò que s'ha indicat en l'article 70 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Indústria i Energia en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la present notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
Castelló de la Plana, 11 de maig de 2016.- El cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia: Gerardo Nebot Garcia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7822, del 06-07-2016 (2016/4403)

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2016, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y ejecución de instalaciones para la conversión a gas natural de la red de distribución en el término municipal de Segorbe y cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP. Expediente número CBREDE/2015/2/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7822

Fecha DOGV
:   06-07-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2016/4403

CVE


Fecha del documento
:   11-05-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2016, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y ejecución de instalaciones para la conversión a gas natural de la red de distribución en el término municipal de Segorbe y cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP. Expediente número CBREDE/2015/2/12. [2016/4403]  
Presentada solicitud de autorización administrativa y ejecución de proyecto, relativa a la instalación indicada y en base a los siguientes:  
  
Hechos  
1. Con fecha 10 de septiembre de 2015 se remite a la Dirección General de Industria y Energía propuesta de resolución para autorización de cambio de titularidad, a favor de Gas Natural Cegas, SA, de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel, en el término municipal de Segorbe cuyo titular es Repsol Butano, SA, expediente CBVARI/2015/25/12.  
  
2. Con fecha 5 de noviembre de 2015, fue dictada resolución por la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza la transmisión de instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel titularidad de Repsol Butano, SA, a favor de a Gas Natural Cegas, SA, en el término municipal de Segorbe, derivadas de la Resolución de 23 de enero de 1997, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre concesión administrativa a Repsol Butano, SA para la prestación del servicio público de suministro y distribución por canalización de combustible gaseosos de la segunda y tercera familia en Segorbe, provincia de Castellón, para usos domésticos, comerciales y pequeñas industrias, y autorizadas en su día con los expedientes CBREDE/98/8/12, CBREDE/2000/2/12, CBREDE/2000/32/12 y CBREDE/2001/1/12, que se relacionan a continuación.  
Autorización de ejecución de las instalaciones del proyecto de autorización de instalaciones para el suministro de GLP en el municipio de Segorbe (Castellón) (CBREDE/98/8/12).  
Autorización de ejecución de las instalaciones del proyecto de ampliación de la red de distribución canalizada de GLP en la unidad de actuación n.º 3 (CBREDE/2000/2/12).  
Autorización de ejecución de las instalaciones del proyecto de ampliación de la red de distribución de GLP en UA-5, UA-6, UA-12, UA-16, UA-17, UA-18 y UA-22 (CBREDE/2000/32/12).  
Autorización de ejecución de las instalaciones del proyecto de ampliación de la red de distribución de GLP en el año 2001 (CBREDE/2001/1/12).  
3. Con fecha 6 de noviembre de 2015 se presenta ante este Servicio Territorial de Industria y Energía, por parte de Gas Natural Cegas, SA, solicitud de autorización administrativa y ejecución de proyecto para el cambio de tipo de gas propano a gas natural, a suministrar en la red de distribución de gas canalizado, en el término municipal de Segorbe, y para el cierre de las instalaciones de almacenamiento de GLP, compuestas por dos depósitos enterrados, ubicadas en el mismo término municipal, adjuntándose ejemplar del proyecto técnico de ejecución firmado por técnico competente.  
4. Con fecha 10 de noviembre de 2015 tiene entrada en este Servicio Territorial de Industria y Energía resolución de la Dirección General de Industria y Energía por la que se otorga autorización administrativa previa para la transmisión de la titularidad, a favor de Gas Natural Cegas, SA, de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel, en el término municipal de Segorbe actualmente titularidad de Repsol Butano, SA, expediente CBVARI/2015/25/12.  
5. Con fecha 11 de diciembre de 2015 se presenta la liquidación de la tasa correspondiente.  
6. Ha sido realizada la información pública, a que hace referencia el capítulo V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08.10.1998), y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, mediante el anuncio correspondiente, que se publicó en los diarios El Mundo el día 16 de marzo de 2016 y El Periódico Mediterráneo 16 de marzo de 2016; en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 15 de marzo de 2016 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 18 de marzo de 2016. No habiéndose presentado alegación alguna durante el período de información pública de la solicitud presentada.  
7. Gas Natural Cegas, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
8. Examinada la documentación aportada, con fecha 11 de mayo de 2016 se emite propuesta favorable de resolución por la Sección de Energía.  
  
Fundamentos de derecho  
1. Por aplicación del artículo 77 punto 3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la transformación de las instalaciones de distribución de gases combustibles requieren autorización administrativa previa.  
2. El artículo 73.7 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007, de 2 julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural establece que las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de distribución deberán ser otorgadas preferentemente a la empresa distribuidora de la zona. En caso de no existir distribuidor en la zona, se atenderá a los principios de monopolio natural del transporte y la distribución, red única y de realización al menor coste para el sistema gasista.  
3. La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2.c de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
4. Que, la instrucción del procedimiento es competencia del Servicio Territorial de Industria y Energía según Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (DOCV 7620, 22.09.2015).  
5. De acuerdo con el artículo 70.1.a del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, requiere autorización administrativa, que se refiere al proyecto genérico de la instalación como documento técnico-económico que se tramitará, en su caso, conjuntamente con el estudio de impacto ambiental, y otorga a la empresa autorizada el derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones.  
El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa y ejecución de proyecto a la empresa Gas Natural Cegas, SA, para el cambio de gas a suministrar en la red existente de distribución de gas canalizado en el término municipal de Segorbe, de propano a gas natural, así como, para la cierre de los dos depósitos de almacenamiento de GLP para suministro de gas canalizado cuya autorización administrativa de puesta en servicio, con fecha 24 de septiembre de 1999, está reflejada en el expediente CBREDE/98/8, en el momento que se haya realizado el cambio de gas autorizado. Las instalaciones disponen de las siguientes características:  
  
Red de distribución de GLP con MOP 17 bar a transformar a Gas Natural con MOP 04 bar, consistente en 10.686 m, según desglose que se relaciona a continuación y trabajos a realizar en la misma:  
- 4 m PE 20  
€ 6.375 m PE 40  
€ 2.578 m PE 63  
€ 919 m PE 90  
€ 513 m PE 110  
€ 297 m PE 160  
  
Conexiones a la red de GLP para cuatro religamientos entre redes:  
- 6 m PE 63  
€ 146 m P E90  
€ 8 m PE 110  
Válvulas:  
- 1 unidad DN 63  
€ 1 unidad DN 90  
€ 1 unidad DN 110  
Once venteos (uno por sector).  
Tres calas para religamiento.  
Una cala para desconexión de la planta de GNL.  
Un tramo de obra civil para el religamiento de C/Colón.  
  
Segundo  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. En todo momento se deberá cumplir cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y el Decreto 2913/1973, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del servicio público de gases combustibles.  
Segunda. Gas Natural Cegas, SA cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
Tercera. Gas Natural Cegas, SA para la ampliación de la red existente, solicitará autorización administrativa previa en base a una memoria general que contenga las previsiones anuales aproximadas de construcción de instalaciones de distribución, según el punto 2 de la ITC-ICG 01 del Real Decreto 919/2006.  
Cuarta. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
Quinta. En relación a las instalaciones de almacenamiento de GLP existentes, consistentes en dos depósitos enterrados, será de aplicación lo contemplado en la ITC-ICG 03 del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, por lo que Gas Natural Cegas, SA deberá comunicar al Servicio Territorial de Industria y Energía la retirada de servicio de las instalaciones.  
Sexta. Gas Natural Cegas, SA queda obligada con los titulares de los contratos en vigor en ese momento a sustituir o adaptar todos los elementos de las instalaciones receptoras afectadas por el cambio, y aquellos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su caso, el contador, sin que este pueda reportar ningún coste para el usuario, conforme al artículo 38 del Reglamento general del servicio público de gases combustibles.  
Séptima. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
Octava. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Novena. Las instalaciones receptoras de gas, deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. El titular de las instalaciones o, en su caso, los usuarios, serán responsables de que sus instalaciones cumplan las condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente resulten exigibles así como de su correcto mantenimiento.  
Diez. Tras la ejecución del proyecto y para proceder a la explotación comercial, se precisará de autorización de explotación, para lo cual será necesario el levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, según lo indicado en el artículo 70 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Castellón de la Plana, 11 de mayo de 2016.- El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Gerardo Nebot García.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML