Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7909, del 03-11-2016 (2016/8084)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2016, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la segona resolució complementària a la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 131/10-AIA Castalla.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7909

Data del DOGV
:   03-11-2016

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2016/8084

CVE


Data del document
:   27-09-2016

Organisme emissor
:   Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural](javascript:void(0))
    * [impacte ambiental](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2016, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la segona resolució complementària a la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 131/10-AIA Castalla. [2016/8084]  
De conformitat amb l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental, pel qual s'estableix la publicació en el Boletín Oficial del Estado o en el diari oficial corresponent de la resolució complementària a la declaració d'impacte ambiental, resolc:  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la segona resolució complementària corresponent a l'expedient 131/10-AIA Castalla.  
  
«Resolució complementària  
Expedient: 131/2010-AIA.  
Títol: ST Bastà 132/20 kV.  
Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
Òrgan substantiu: Servei Territorial d'Energia (ATRCCT/2016/53/03).  
Localització: Castalla (Alacant).  
  
Antecedents  
Les poblacions d'Ibi, Onil i Castalla presenten una alta demanda de nous subministraments que no és possible atendre amb la infraestructura elèctrica de la zona, atesa des de la xarxa de distribució en 132 kV. Per a augmentar la potència disponible, en la planificació de la xarxa de transport 2008-2016 es va incloure una nova subestació elèctrica denominada ST Castalla, com també la connexió en 220 kV per mitjà d'una entrada/eixida des de la línia existent L/220 kV Beneixama-Novelda.  
En desplegament de les previsions de la planificació elèctrica, es va projectar la ST Castalla conjuntament per Red Eléctrica de España, SAU (REE) i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (Iberdrola) en els nivells de tensió 220/132/20 kV. Aquest projecte va ser sotmés a avaluació d'impacte ambiental (expedient 131/2010-AIA), i es va emetre una declaració d'impacte ambiental (DIA) favorable mitjançant la Resolució de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de data 6 de juny de 2011. Posteriorment, la Direcció General de Gestió del Medi Natural va emetre la Resolució de 10 de novembre de 2011, complementària a la DIA, la qual fa referència a la connexió elèctrica de la ST Castalla amb la línia elèctrica L/132 kV Villena-Ibi, que discorre a escassos metres d'aquesta. Per mitjà de sengles resolucions de la Direcció General d'Energia, de 18 de gener de 2012, es va atorgar autorització administrativa a les instal·lacions d'REE (ATASCT/2009/503/03) i d'Iberdrola (ATASCT/2010/27/03).  
La connexió elèctrica d'alimentació en 220 kV va ser objecte d'un expedient d'autorització administrativa diferenciat (ATLINE/2010/376/03); aquest òrgan ambiental va tramitar l'avaluació d'impacte ambiental i la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial va emetre DIA per Resolució de 31 de gener de 2012. Aquesta línia elèctrica consistia en un tram aeri (4.279 m) i un altre subterrani (2.300 m).  
Hui en dia, la planificació elèctrica vigent (període 2015-2020), aprovada per acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2015, recull la ST Castalla i la seua línia d'alimentació a 220 kV. No obstant això, les previsions del Reial Decret 1047/2013, de 27 de desembre, només preveuen la retribució de les línies de transport que discórreguen per sòl urbanitzat. Atés que el traçat original de la L/220 kV d'alimentació a la ST Castalla discorria en 1.200 m per sòl no urbanitzable, el projecte resulta en l'actualitat inviable.  
Les noves alternatives van ser analitzades en un document denominat canvi d'abast tècnic del projecte de subestació elèctrica a Castalla i les seues línies de connexió. L'estudi d'alternatives realitzat conclou que cal desplaçar el parc de 220 kV fora del sòl urbà, a una zona més pròxima a la traça de la L/220 kV Beneixama-Novelda, acurtant el traçat de la L/220 kV d'alimentació a la ST Castalla.  
D'altra banda, la demanda actual de subministrament en la zona, la disponibilitat de terrenys en l'entorn de consum per a ubicar la transformació a 20 kV (parcel·la originàriament proposada per a la ST Castalla 220/132/20 kV, classificada com a dotació per a infraestructures), la possibilitat de connexió immediata a la xarxa de 132 kV (L/Villena-Ibi), com també la vigència dels estudis tècnics i ambientals ja realitzats, aconsellen mantindre la transformació 132/20 kV en el sector Bastà del terme municipal de Castalla.  
Aquesta nova solució implica l'existència de dos subestacions elèctriques. La que alberga el parc de 220 kV i, per tant, està prevista en la planificació elèctrica, mantindrà la denominació hi prevista (ST 220/132 kV Castalla). La subestació que alberga únicament sistemes de distribució tindrà una nova denominació (ST 132/20 kV Bastà), que es correspon amb el sector en què ubicarà.  
Una vegada consultat aquest òrgan ambiental sobre la validesa dels pronunciaments previs en matèria d'avaluació d'impacte ambiental, es va emetre un informe en data 12 de maig de 2016 (ref. 31/2016-AIA). En particular, en relació amb la nova ST Bastà, s'hi indicava que «la proposta formulada en relació amb la subestació elèctrica ST Bastà (bàsicament constituïda pel parc de distribució de la subestació anteriorment denominada ST Castalla), presenta diferències d'escassa envergadura, per la qual cosa ja ha sigut avaluada ambientalment. No obstant això, atés que el projecte inicial considerava una denominació diferent, es considera adequat que aquest òrgan emeta un pronunciament que reculla aquestes circumstàncies. Per a això, en el moment en què l'òrgan substantiu reba la sol·licitud d'autorització de la ST Bastà remetrà a aquest òrgan ambiental una còpia del projecte (acompanyada de còpia del document ambiental) per a obtindre resolució expressa.»  
  
  
Descripció del projecte  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, promou el projecte de subestació elèctrica ST 132/20 kV Bastà, al terme municipal de Castalla (Alacant). La subestació elèctrica s'instal·larà en una parcel·la identificada en el projecte de reparcel·lació de la unitat UZI-5 sector Bastà com a parcel·la P-1, illa 7, amb una superfície aproximada de 4.343 m², i accés des de l'avinguda de Grècia.  
La ST Bastà serà una instal·lació blindada de tipus interior (GIS) amb envolupant metàl·lica i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6). Estarà formada per:  
- Sistema de 132 kV. Configuració elèctrica de doble barra amb adaptació transversal. Composta per dos posicions de línia, una de transformador, una per a enllaç de barres, una de mesura i espai de reserva per a una posició de trafo i dues de línia.  
- Sistema de 20 kV, amb configuració elèctrica de simple barra en anell. Composta per quatre mòduls de cel·les, amb les seues corresponents posicions de línia, mesura, transformador, partició/unió de barres, bateria de condensadors, serveis auxiliars i posicions de reserva. Inicialment, s'equiparan dos mòduls.  
- Transformadors de potència. Es disposarà espai per a dos transformadors. S'instal·larà un transformador de potència trifàsic 132/20 kV de 40 MVA (T-1) amb la corresponent reactància. Es deixarà reservat l'espai necessari per a la instal·lació d'un altre transformador anàleg. Els transformadors quedaran instal·lats en intempèrie.  
- S'instal·laran els corresponents aparells de mesura, comandament, control i proteccions i els sistemes de distribució i de serveis auxiliars, necessaris per a l'adequada explotació de la instal·lació.  
Els sistemes elèctrics de 132 kV, 20 kV i l'equipament de control, protecció, comunicació, alimentació en BT, etc. quedaran instal·lats en l'interior d'edificis.  
La ST Bastà es connectarà en 132 kV amb la L/132 kV Villena-Ibi que sobrevola la parcel·la d'implantació de la subestació, per l'extrem nord, per mitjà de la instal·lació d'un suport sota la traça i dins de l'esmentada parcel·la. La longitud de la connexió és de 25 m. Caldrà, complementàriament, substituir el suport anterior (AP60 de suspensió) per un altre nou (d'amarratge) que se situarà al costat d'aquest, sota la traça actual, sense modificar-la.  
  
Tramitació administrativa  
Amb data 15 de juny de 2016 va tindre entrada una sol·licitud de pronunciament ambiental, remesa pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València. D'acord amb el que indica l'informe d'aquest òrgan ambiental de data 12 de maig de 2016, la sol·licitud adjunta:  
- Projecte tècnic administratiu. Inclou en un document independent l'estudi de seguretat i salut i l'estudi de gestió dels residus de construcció.  
- Document ambiental del projecte.  
  
Consideracions ambientals  
El projecte proposat té menor envergadura que l'avaluat inicialment. Es disminueix la potència de transformació a 20 kV (de 150 MVA a 80 MVA) i varia la configuració dels sistemes. S'ocupa entorn al 60 % de la superfície de la parcel·la inicialment prevista. Es manté la connexió elèctrica amb la L/132 kV Villena-Ibi. Aquesta instal·lació té menys entitat que la inicialment projectada. Se situa en un àmbit urbà industrial.  
Les obres necessàries per a l'execució de la instal·lació són anàlogues a les previstes inicialment. Es redueix la grandària de les instal·lacions i es redueixen els equips. El nou projecte incorpora mesures preventives i correctores, i també un pla de vigilància i seguiment, equivalents als del projecte inicial.  
Les potencials afeccions ambientals associades a la construcció i funcionament de la instal·lació són anàlogues a les inicialment previstes. Es conclou, per tant, que el projecte ja ha sigut avaluat ambientalment.  
  
Consideracions jurídiques  
L'article 13 Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, modificat pel Decret 80/2016, d'1 de juliol, atribueix a la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental la competència en matèria d'avaluació ambiental estratègica i de projectes.  
Per tot això, fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, formule la següent:  
  
Resolució complementària  
  
Primer  
El projecte de subestació elèctrica promogut per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el polígon industrial sector Bastà de Castalla (Alacant), amb la denominació ST 132/20 kV Bastà i amb la configuració reflectida en aquesta resolució, ja va ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental, i es manté vigent la declaració d'impacte ambiental emesa mitjançant la Resolució de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de data 6 de juny de 2011, i mitjançant la Resolució complementària de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de 10 de novembre de 2011.  
  
Segon  
Notificar a les persones interessades que en contra d'aquesta resolució, per ser un acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs, sense perjudici dels que siguen procedents en via administrativa o judicial davant de l'acte, si escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 41.4 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.  
  
Tercer  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana aquesta resolució. La declaració d'impacte ambiental, amb els canvis de denominació i l'abast reflectits en aquesta resolució, perdrà la seua vigència i cessarà la producció dels efectes que li són propis si una vegada publicada aquesta resolució complementària en el DOCV, no s'haguera començat l'execució del projecte en el termini màxim de quatre anys, d'acord amb el que disposa l'article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.  
  
València, 11 de juliol de 2016.- El director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»  
  
València, 27 de setembre de 2016.- El director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7909, del 03-11-2016 (2016/8084)

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la cual se ordena la publicación de la segunda resolución complementaria a la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 131/10-AIA Castalla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7909

Fecha DOGV
:   03-11-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/8084

CVE


Fecha del documento
:   27-09-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural](javascript:void(0))
    * [impacto ambiental](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la cual se ordena la publicación de la segunda resolución complementaria a la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 131/10-AIA Castalla. [2016/8084]  
De conformidad con el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el cual establece la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente de la resolución complementaria a la declaración de impacto ambiental, resuelvo:  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la 2.ª resolución complementaria correspondiente al expediente 131/10-AIA Castalla.  
  
«Resolución complementaria  
Expediente: 131/2010-AIA.  
Título: ST Bastá 132/20 kV.  
Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
Órgano sustantivo: Servicio Territorial de Energía (ATRCCT/2016/53/03).  
Localización: Castalla (Alicante).  
  
Antecedentes  
Las poblaciones de Ibi, Onil y Castalla, presentan una alta demanda de nuevos suministros que no resulta posible atender con la infraestructura eléctrica de la zona, atendida desde la red de distribución en 132 kV. Para aumentar la potencia disponible, en la planificación de la red de transporte 2008-2016 se incluyó una nueva subestación eléctrica denominada ST Castalla, así como su conexión en 220 kV mediante una entrada/salida desde la línea existente L/220 kV Benejama-Novelda.  
En desarrollo de las previsiones de la planificación eléctrica, se proyectó la ST Castalla conjuntamente por Red Eléctrica de España SAU (REE) e Iberdrola Distribución Eléctrica SAU (Iberdrola) en los niveles de tensión 220/132/20 kV. Dicho proyecto fue sometido a evaluación de impacto ambiental (expediente 131/2010-AIA), emitiéndose declaración de impacto ambiental (DIA) favorable mediante resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de fecha 6 de junio de 2011. Posteriormente, se emitió una resolución complementaria a la DIA, por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de 10 de noviembre de 2011; se refiere a la conexión eléctrica de la ST Castalla con la línea eléctrica L/132 kV Villena-Ibi, que discurre a escasos metros de la misma. Mediante sendas resoluciones de la Dirección General de Energía de 18 de enero de 2012, se otorgó autorización administrativa a las instalaciones de REE (ATASCT/2009/503/03) y de Iberdrola (ATASCT/2010/27/03).  
La conexión eléctrica de alimentación en 220 kV, fue objeto de un expediente de autorización administrativa diferenciado (ATLINE/2010/376/03), tramitándose por este órgano ambiental la evaluación de impacto ambiental y emitiéndose DIA por resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de 31 de enero de 2012. Esta línea eléctrica consistía en un tramo aéreo (4.279 m) y otro subterráneo (2.300 m).  
Hoy en día, la planificación eléctrica vigente (período 2015-2020), aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, recoge la ST Castalla y su línea de alimentación a 220 kV. Sin embargo, las previsiones del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, solo prevén la retribución de las líneas de transporte que discurran por suelo urbanizado. Dado que el trazado original de la L/220 kV de alimentación a la ST Castalla discurría en 1.200 m por suelo no urbanizable, el proyecto resulta en la actualidad inviable.  
Las nuevas alternativas fueron analizadas en un documento denominado cambio de alcance técnico del proyecto de subestación eléctrica en Castalla y sus líneas de conexión. El estudio de alternativas realizado concluye la necesidad de desplazar el parque de 220 kV fuera del suelo urbano, a una zona más próxima a la traza de la L/220 kV Benejama-Novelda, acortando el trazado de la L/220 kV de alimentación a la ST Castalla.  
Por otra parte, la demanda actual de suministro en la zona, la disponibilidad de terrenos en el entorno de consumo para ubicar la transformación a 20 kV (parcela originariamente propuesta para la ST Castalla 220/132/20 kV, clasificada como dotación para infraestructuras), la posibilidad de conexión inmediata a la red de 132 kV (L/Villena-Ibi), así como la vigencia de los estudios técnicos y ambientales ya realizados, aconsejan mantener la transformación 132/20 kV en el sector Bastá del término municipal de Castalla.  
Esta nueva solución implica la existencia de dos subestaciones eléctricas. La que alberga el parque de 220 kV y por tanto está contemplada en la planificación eléctrica, mantendrá la denominación prevista en ella (ST 220/132 kV Castalla). La subestación que alberga únicamente sistemas de distribución tendrá una nueva denominación (ST 132/20 kV Bastá), que se corresponde con el sector en el que ubicará.  
Consultado este órgano ambiental sobre la validez de los pronunciamientos previos en materia de evaluación de impacto ambiental, se emitió informe en fecha 12 de mayo de 2016 (ref 31/2016-AIA). En particular, en relación con la nueva ST Bastá, se indicaba en el mismo que: «la propuesta formulada en relación con la subestación eléctrica ST Bastá (básicamente constituida por el parque de distribución de la subestación anteriormente denominada ST Castalla), presenta diferencias de escasa envergadura, por lo que ya ha sido evaluada ambientalmente. No obstante lo anterior, dado que el proyecto inicial consideraba una denominación diferente, se considera adecuado emitir un pronunciamiento por este órgano que recoja dichas circunstancias. Para ello, en el momento en que el órgano sustantivo reciba la solicitud de autorización de la ST Bastá, remitirá a este órgano ambiental copia del proyecto (acompañada de copia del documento ambiental) para obtener resolución expresa.»  
  
Descripción del proyecto  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, promueve el proyecto de subestación eléctrica ST 132/20 kV Bastá, en el término municipal de Castalla (Alicante). La subestación eléctrica se instalará en una parcela identificada en el proyecto de reparcelación de la unidad UZI-5 sector Bastá como parcela P-1 manzana 7, con una superficie aproximada de 4.343 m², y acceso desde la avenida de Grecia.  
La ST Bastá será una instalación blindada de tipo interior (GIS) con envolvente metálica y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6). Estará formada por:  
- Sistema de 132 kV. Configuración eléctrica de doble barra con acoplamiento transversal. Compuesta por 2 posiciones de línea, 1 de transformador, 1 para enlace de barras, 1 de medida y espacio de reserva para 1 posición de trafo y 2 de línea.  
- Sistema de 20 kV, con configuración eléctrica de simple barra en anillo. Compuesta por 4 módulos de celdas, con sus correspondientes posiciones de línea, medida, transformador, partición/unión de barras, batería de condensadores, servicios auxiliares y posiciones de reserva. Inicialmente, se equiparán 2 módulos.  
- Transformadores de potencia. Se dispondrá espacio para dos transformadores. Se instalará un transformador de potencia trifásico 132/20 kV de 40 MVA (T-1) con su correspondiente reactancia. Se dejará reservado el espacio necesario para la instalación de otro transformador análogo. Los transformadores quedarán instalados en intemperie.  
- Se instalarán los correspondientes aparatos de medida, mando, control y protecciones y los sistemas de distribución y de servicios auxiliares, necesarios para la adecuada explotación de la instalación.  
Los sistemas eléctricos de 132 kV, 20 kV y el equipamiento de control, protección, comunicación, alimentación en BT, etc. quedarán instalados en el interior de edificios.  
La ST Bastá se conectará en 132 kV con la L/132 kV Villena-Ibi que sobrevuela la propia parcela de implantación de la subestación, por su extremo norte, mediante la instalación de un apoyo bajo la traza y dentro de la citada parcela. La longitud de la conexión es de 25 m. Será necesario, complementariamente, sustituir el apoyo anterior (AP60 de suspensión) por otro nuevo (de amarre) que se situará junto al mismo, bajo la traza actual, sin modificar esta.  
  
Tramitación administrativa  
Con fecha 15 de junio de 2016, tuvo entrada solicitud de pronunciamiento ambiental, remitida por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. De acuerdo con lo indicado en el informe de este órgano ambiental de fecha 12 de mayo de 2016, la solicitud adjunta:  
- Proyecto técnico administrativo. Incluye en documento independiente el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos de construcción.  
- Documento ambiental del proyecto.  
  
Consideraciones ambientales  
El proyecto propuesto tiene menor envergadura que el evaluado inicialmente. Se disminuye la potencia de transformación a 20 kV (de 150 MVA a 80 MVA) y varía la configuración de los sistemas. Se ocupa entorno al 60 % de la superficie de la parcela inicialmente prevista. Se mantiene la conexión eléctrica con la L/132 kV Villena-Ibi. Esta instalación tiene menos entidad que la inicialmente proyectada. Se sitúa en un ámbito urbano industrial.  
Las obras necesarias para la ejecución de la instalación son análogas a las previstas inicialmente. Se reduce el tamaño de las instalaciones y se reducen los equipos. El nuevo proyecto incorpora medidas preventivas y correctoras, así como un plan de vigilancia y seguimiento, equivalentes a los del proyecto inicial.  
Las potenciales afecciones ambientales asociadas a la construcción y funcionamiento de la instalación son análogas a las inicialmente previstas. Se concluye por tanto que el proyecto ya ha sido evaluado ambientalmente.  
  
Consideraciones jurídicas  
El artículo 13 Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, modificado por el Decreto 80/2016, de 1 de julio, atribuye a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental la competencia en materia de evaluación ambiental estratégica y de proyectos.  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente:  
  
Resolución complementaria  
  
Primero  
El proyecto de subestación eléctrica promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el polígono industrial sector Bastá de Castalla (Alicante), con la denominación ST 132/20 kV Bastá y con la configuración reflejada en la presente resolución, ya fue objeto de evaluación de impacto ambiental, manteniendo su vigencia la declaración de impacto ambiental emitida mediante resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de fecha 6 de junio de 2011 y mediante resolución complementaria de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de 10 de noviembre de 2011.  
  
Segundo  
Notificar a las personas interesadas que contra la presente resolución, por ser un acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno; sin perjuicio de los que en su caso procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en cu caso, de autorización del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  
  
Tercero  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la presente resolución. La declaración de impacto ambiental, con los cambios de denominación y alcance reflejados en la presente resolución, perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si una vez publicada esta resolución complementaria en el DOCV, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo máximo de cuatro años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  
  
Valencia, 11 de julio de 2016.- El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»  
  
Valencia, 27 de septiembre de 2016.- El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML