Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9908, del 05-08-2024 (2024/8131)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2024, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i aprovació del pla de desmantellament i restauració a NRG Park 2017 I, SL, per a una central fotovoltaica, situada a Alacant, de potència instal·lada 13,6248 MW, denominada FV Fontcalent, inclosa la infraestructura d'evacuació d'esta i les instal·lacions de connexió a la xarxa a cedir a l'empresa distribuïdora. ATALFE/2022/1/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9908

Data del DOGV
:   05-08-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/8131

CVE
:   DOGV-V-2024-8131

Data del document
:   19-07-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

*Antecedents*

Sol·licitud

NRG PARK 2017 I, SL, per mitjà d’un representant degudament acreditat, va presentar una instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana del 28/11/2019, (núm. registre GVRTE/2019/719350), en la qual sol·licita l’autorització administrativa prèvia i l’autorització administrativa de construcció, relatives a una central de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, denominada FV Fontcalent, de potència nominal 13,512 MWn  i potència dels mòduls fotovoltaics de 13,601 MWp, que se situarà en el terme municipal d’Alacant, inclosa la infraestructura de connexió i d’evacuació compartida amb la central fotovoltaica ISF Desaener 5MW, per a fer-ho, es va incoar l’expedient ATREGI/2019/62/03.

Amb data 17/12/2020, vista la documentació presentada, la llavors Direcció General d’Indústria, Energia i Mines, acorda l’admissió a tràmit de la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia per a la instal·lació de producció d’energia elèctrica de 13.601 kW de potència instal·lada promoguda per NRG PARK 2017 I, SL, que se situarà en el municipi d’Alacant, província d’Alacant, únicament als efectes del que estipula l’article 1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

NRG PARK 2017 I, SL, va presentar una instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 5/01/2022 (núm. registre d’entrada GVRTE/2022/27324), en la qual sol·licita la convalidació de la sol·licitud de l’autorització administrativa prèvia i de la construcció de la instal·lació solar fotovoltaica de l’expedient ATREGI/2019/62/03, acollint-se a la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (Decret llei 14/2020, d’ara en avant). Esta s’acompanya amb la sol·licitud de l’autorització administrativa prèvia, de l’autorització administrativa de construcció i, de manera implícita, de l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable i d’aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i de l’entorn afectat, relatius a una central de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, denominada FV Fontcalent, de potència nominal 15,48 MWn  i potència dels mòduls fotovoltaics de 13,638 MWp, que se situarà en el terme municipal d’Alacant, inclosa la infraestructura de connexió i d’evacuació compartida amb la central fotovoltaica ISF Desaener 5MW.

El 18/07/2022, la llavors Direcció General d’Indústria, Energia i Mines emet una resolució per la qual s’accepta el desistiment de NRG PARK 2017 I, SL, de la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció amb la qual es va iniciar l’expedient ATREGI/2019/62/03, a causa de la nova sol·licitud instada segons el procediment integrat, per a una instal·lació de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica inclosa la infraestructura d’evacuació, de potència 13,6 MWp, denominada PSF Foncalent 13,6 MW, situada en la parcel·la 235 del polígon 21 del terme municipal d’Alacant (Alacant) i es convaliden els tràmits que s’han completat, com són el pagament de les taxes administratives i l’Acord de data 17/12/2020, de la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines, pel qual s’admet a tràmit la sol·licitud.

D’acord amb les característiques i la ubicació de la instal·lació sol·licitada, esta està sotmesa al procediment integrat d’autorització de centrals fotovoltaiques que s’hagen d’emplaçar sobre sòl no urbanitzable, establit pel Decret llei 14/2020. Per a tramitar-la, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant (d’ara en avant, indistintament, STIEMA) ha incoat l’expedient ATALFE/2022/1/03.

Consta en l’expedient la justificació de l’ingrés, de data 24/02/2020, de la taxa administrativa que cobrix el pressupost del projecte de la instal·lació que finalment s’ha sotmés a autorització.

*Primera informació pública*

La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació, juntament amb la documentació presentada han sigut objecte d'informació pública durant el termini de trenta (30) dies, als efectes que preveuen l'article 23 del Decret llei 14/2020, l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, així com els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament per a executar la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 20/04/2022(DOGV núm. 9321),

– el *Butlletí Oficial de la Província d'Alacant*, de data 07/04/2022 (BOP núm. 68).

L'STIEMA, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l'Ajuntament d'Alacant perquè ho exposara en el tauler d'anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d'autorització, i el requeria perquè li remetera diligència acreditativa de l'exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l'expedient. L'anunci s'ha publicat en el tauló de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, des del 25/04/2022 al 06/06/2022.

Així mateix, la documentació es posa a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà) i <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià).

La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:

– Projecte. Denominació: "Proyecto de instalación solar fotovoltaica ISF Fontcalent 13,6 MW de 13,6 MWp  – 14,4 MWn  de venta a red en Fontcalent (Alicante)".

– Projecte. Denominació: "Proyecto técnico red de media tensión 30 kV y centros de transformación para evacuación de electricidad procedente d'ISF Fontcalent 13,6 MW hasta STR Castellet 66-30 kV. Término municipal de Fontcalent (Alicante)".

– Projecte d'infraestructura d'evacuació. Denominació: "Proyecto técnico administrativo Nueva Subestación Transformadora de 66/30 kV 20MW STM Castellet".

– Projecte d'infraestructura d'evacuació. Denominació: "Línea eléctrica 66 kV (DC) ST San Vicente – STR Elche – Altabix modificación de apoyo 17 para la conexión E-S de la derivación a la STM Castellet".

– Estudi d'integració paisatgística.

– Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.

– Pla de desmantellament i restitució del terreny i l'entorn afectat.

– Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.

– Separates dirigides a:

• Ajuntament d'Alacant

• I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU

– Estudi d'impacte ambiental.

Al·legacions

D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, durant el tràmit d'informació pública s'han presentat cinc al·legacions.

Estes al·legacions s'han contestat per escrit i s'han notificat per l'STIEMA, de conformitat amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, d'ara en avant), als al·legants, siguen o no interessats en el procediment.

Condicionats

Segons el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de trenta (30) dies presentaren la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si és procedent, els condicionants tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general amb béns o drets a càrrec seu que pogueren ser afectats per esta; es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

– Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental (expedient coordinat (C-120/2022).

Emet un primer informe, de data 09/06/2022, al qual contesta el promotor el 08/07/2022.

En data 01/08/2022, la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental emet un segon informe amb una sèrie d'observacions a la documentació aportada pel promotor. Es trasllada l'informe al promotor, el qual contesta, l'11/10/2022, amb un escrit de justificació amb el pla de desmantellament corregit, un estudi hidrològic en el qual es fa una anàlisi de la incidència sobre l'escorrentia i la infiltració de les instal·lacions, un estudi d'inundabilitat i un pla topogràfic del terreny, i dona trasllat d'esta informació a l'òrgan competent per a nou informe.

En data 03/01/2023, emet un tercer informe (núm. ref.: FV\_U\_21/2022) en el qual indica que la informació addicional aportada es considera correcta per a seguir la tramitació administrativa, i s'han de prendre mesures de seguiment anual dels nivells d'erosió laminar, i regalls, així com aplicar les mesures preventives i correctores incorporades en els informes emesos per eixe organisme, i també les propostes del promotor en els diferents documents presentats.

L'informe es notifica al promotor, que respon el 22/03/2023 i el 24/03/2023, i mostra la conformitat amb els condicionants exposats i amb el compromís de dur a terme les mesures preventives, correctores i de seguiment indicades en els informes emesos per la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.

– Servei de Gestió Territorial (núm. ref.: 22231\_03014\_R\_FTV)

Emet un primer informe, de data 23/11/2022, en el qual conclou que la instal·lació es troba afectada per risc d'inundabilitat de caràcter geomorfològic, i es considera compatible condicionada al fet que s'amplie l'estudi d'inundabilitat a les dos conques restants (C02, C03) i que de l'anàlisi d'estes no es deriven afeccions negatives.

El promotor manifesta la conformitat amb l'informe en data 28/11/2022, al qual incorpora un annex a l'estudi d'inundabilitat i adopta la resta de les mesures en el projecte d'execució de la planta fotovoltaica. Esta documentació es trasllada al Servei de Gestió Territorial perquè elabore un nou informe.

Emet un segon informe, de data 09/03/2023, en el qual es reitera en la conclusió indicada en l'informe anterior.

– Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge (núm. expedient SIVP: EP-2022/119)

Emet un primer informe desfavorable, de data 07/10/2022.

El promotor respon en data 20/10/2022, i incorpora un estudi d'inundabilitat, un estudi hidrològic, una nova avaluació d'impacte ambiental, un nou estudi d'integració paisatgística, un pla topogràfic, la justificació modificada dels criteris del Decret llei 14/2020, un nou pla de desmantellament i adopta la resta de les mesures en el projecte d'execució de la planta fotovoltaica. Esta documentació es trasllada al Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge per a nou informe.

Este emet un segon informe favorable en data 23/03/2023, condicionat al compliment dels requeriments que s'han exposat en este.

En data 06/04/2023, es rep una resposta del promotor de la instal·lació, en la qual no s'esmenen en la documentació presentada els condicionats que establixen els informes citats del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, perquè considera que ja els ha contestat i s'ha de continuar la tramitació de l'expedient.

Per mitjà d'un escrit, de data 02/05/2023, l'STIEMA indica al promotor que en el projecte de la instal·lació s'han de complir tots els condicionats considerats en l'informe del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, per la qual cosa és impossible continuar amb el procediment si estos condicionats no s'esmenen completament.

– Ajuntament d'Alacant

En data 25/10/2023, emet un informe desfavorable. El promotor respon a este informe, en data 20/11/2023, amb una nova separata en la qual s'ha inclòs la modificació del projecte sotmés a la segona informació pública.

De la resta d'organismes notificats, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, no ha rebut cap resposta. Transcorregut el termini sense que conste cap resposta, d'acord amb la legislació aplicable, s'ha d'entendre que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

Adaptació als condicionats i a l'avaluació ambiental

A causa dels condicionants indicats pels diferents organismes, el promotor presenta un projecte modificat de la instal·lació en data 05/05/2023. Estes modificacions es consideren substancials, d'acord amb l'article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (Reial decret 1955/2000, d'ara en avant), principalment a causa de la modificació de la situació de la subestació, i a conseqüència d'això, també del traçat de la línia d'evacuació i d'interconnexió, a més de la modificació de la planta generadora, inclosos terrenys nous. Així mateix, s'ha tingut en consideració l'al·legació d'una de les propietàries del terreny per a on transcorria una de les línies d'alta tensió.

Per tant, d'acord amb l'article 23 del Decret llei 14/2020, la sol·licitud se sotmet de nou a informació pública.

*Segona informació pública*

La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació, juntament amb la documentació presentada, han sigut objecte d'informació pública durant el termini de quinze (15) dies, als efectes del que es preveu en l'article 23 del Decret llei 14/2020, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,*  de data 20/09/2023 (DOGV núm. 9687),

– el *Butlletí Oficial de la Província d'Alacant*, de data 14/09/2023 (BOP núm. 178)

L'STIEMA, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l'Ajuntament d'Alacant perquè ho exposara en el tauler d'anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d'autorització, i el requeria perquè li remetera diligència acreditativa de l'exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l'expedient. L'anunci s'ha publicat en el tauler de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, des del 15/09/2023 fins al 06/10/2023.

Així mateix, la documentació es posa a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà) i <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià).

La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:

– Projecte. Denominació: "Proyecto de instalación solar fotovoltaica ISF Fontcalent 13,6 MW de 13,6 MWp  – 14,4 MWn  de venta a red en Fontcalent (Alicante)".

– Projecte. Denominació: "Proyecto técnico red de media tensión 30 kV y centros de transformación para evacuación de electricidad procedente de "ISF Fontcalent 13,6 MW" hasta STR Castellet 66-30 kV. Término municipal de Fontcalent (Alicante)".

– Projecte de la infraestructura d'evacuació que se cedix al gestor de la xarxa de distribució I-DE Redes Inteligentes, SAU. Denominació: "Proyecto técnico administrativo Nueva subestación transformadora de 66/30 kV 20MW STM Castellet".

– Projecte de la infraestructura d'evacuació que se cedix al gestor de la xarxa de distribució I-DE Redes Inteligentes, SAU. Denominació: "Línea eléctrica 66 kV (DC) ST San Vicente – STR Elche Altabix nuevo apoyo 5N para la conexión E-S de la derivación a la STM Castellet".

– Estudi d'integració paisatgística.

– Estudi d'inundabilitat.

– Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.

– Pla de desmantellament i restitució del terreny i l'entorn afectat.

– Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.

– Separates dirigides a:

• Ajuntament d'Alacant

• I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU

– Estudi d'impacte ambiental.

Al·legacions

D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, durant el tràmit d'informació pública s'han presentat tres al·legacions.

Estes al·legacions s'han contestat per escrit i s'han notificat pel STIEMA, de conformitat amb l'article 83 de la Llei 39/2015, als al·legants, siguen o no interessats en el procediment.

Condicionats

D'acord amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que presentaren la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general, els béns o els drets a càrrec seu dels quals pogueren ser afectats per esta, i es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

– Direcció General d'Infraestructures i Projectes Urbans, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Emet l'informe núm. 14.877-2023, de data 22/09/2023, en el qual conclou que la planta solar fotovoltaica ISF Fontcalent i les infraestructures d'evacuació, no afecten infraestructures públiques de transport de competència autonòmica.

El promotor manifesta la conformitat amb l'informe en data 04/10/2023.

– Direcció General de Medi Natural i Animal, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori. Exp.: C120/2022 (FV\_U\_21/2022)

Informe favorable, de data 11/12/2023, condicionat al fet que es complisquen les recomanacions, els condicionants i les mesures arreplegades en el resolc primer d'esta resolució.

El promotor manifesta la conformitat amb l'informe en data 19/12/2023.

– Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori (núm. expedient SIVP: EP 2022/119)

Informe favorable, de data 20/12/2023, condicionat a que s'incloguen en l'estudi d'integració paisatgística (EIP) totes les mesures d'integració paisatgística (MIP) condicionants, segons es va establir en l'informe anterior d'este servici, de data 23/03/2023, i d'un programa d'implementació de totes les MIP. Indica també que estes mesures s'hauran d'incloure en el projecte de les instal·lacions com a part integrant d'este en tots els documents (memòria, plans i pressupost), per a l'execució real i efectiva. Igualment, el condiciona a l'aportació d'un pla de desmantellament i restauració del terreny i entorn completat en els termes referits, amb un programa i uns terminis, un pressupost concorde amb totesles actuacions que s'han d'executar i les valoracions justificades mitjançant mesuraments comprovats i l'aplicació de preus reals de mercat, segons el que s'especifica.

S'informa tant del projecte de la segona informació pública com del projecte modificat de la tercera, que es descriu en els punts posteriors d'esta resolució.

El promotor respon a l'informe, en data 25/01/2024, amb la presentació del projecte refós, el nou estudi d'integració paisatgística amb la inclusió de les mesures d'integració paisatgística i del pla de desmantellament de la instal·lació, en el qual s'inclouen tots els condicionats indicats en els informes.

– Ajuntament d'Alacant

Informe desfavorable, de data 22/11/2023, en el qual es reitera en l'informe de data 23/10/2023 perquè considera que les determinacions que s'exposen en este informe no s'han arreplegat en la nova documentació aportada, i remarca la disparitat de les parcel·les respecte de l'informe de determinació d'afeccions ambientals, perquè s'ha modificat el projecte.

De la resta d'organismes notificats, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, no ha rebut cap resposta. Transcorregut el termini sense que conste cap resposta, d'acord amb la legislació aplicable, s'ha d'entendre que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

Adaptació als condicionats

A causa dels condicionants indicats pels diferents organismes a este projecte i al projecte amb el qual compartix la infraestructura d'evacuació, el promotor presenta, en data 26/10/2023, el projecte modificat de la línia d'interconnexió des de les diferents illes de la planta generadora fins a la subestació. També s'ha modificat per l'al·legació del promotor de la instal·lació fotovoltaica FV La Cerámica, de competència estatal.

Segons el que especifica l'article 115.3 del Reial decret 1955/2000, les modificacions es consideren substancials, per la qual cosa, d'acord amb l'article 23 del Decret llei 14/2020, s'ha de fer una nova informació pública del projecte.

*Tercera informació pública*

La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació, juntament amb la documentació presentada de la infraestructura d'interconnexió han sigut objecte d'informació pública durant el termini de quinze (15) dies, als efectes que preveu l'article 23 del Decret llei 14/2020, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 23/11/2023 (DOGV núm. 9731),

– el *Butlletí Oficial de la Província d'Alacant*, de data 17/11/2023 (BOP núm. 221)

L'STIEMA, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l'Ajuntament d'Alacant perquè ho exposara en el tauler d'anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d'autorització, i el requeria perquè li remetera diligència acreditativa de l'exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l'expedient. L'anunci s'ha publicat en el tauler de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, del 20/11/2023 fins al 13/12/2023.

Així mateix, es posa la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, mitjançant un anunci d'informació pública, de data 13/11/2023, en el lloc web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà) i <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià).

La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:

– Projecte d'infraestructura d'evacuació. Denominació: "Red de media tensión 30 kV y centros de transformación para evacuación de electricidad procedente de ISF Fontcalent 13,6 MWp  hasta STR Castellet 66-30 kV".

– Separata dirigida a l'Ajuntament d'Alacant.

Al·legacions

No s'han presentat al·legacions durant el tercer període d'informació pública ni s'han personat per a acreditar la condició de persones interessades, cap persona física ni jurídica.

Condicionats

Segons el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de quinze (15) dies presentaren la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació. Es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general, els béns o els drets a càrrec seu dels quals, pogueren ser afectats per esta, i es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

– Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori (exp: C120/2022 (FV\_U\_21/2022)

Informe favorable, data 24/11/2023, condicionat a les mesures arreplegades en el resolc primer d'esta resolució.

El promotor presenta un escrit, de data 19/12/2023, en el qual manifesta la conformitat amb l'informe.

– Ajuntament d'Alacant

Emet, en data 05/12/2023, un informe favorable condicionat a les mesures que es descriuen en este.

El promotor presenta un escrit, de data 19/12/2023, en el qual manifesta la conformitat amb l'informe.

– Servei de Gestió Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori (ref.: 22231\_03014\_R\_FTV)

Informe, de data 15/12/2023, en el qual es conclou que, d'acord amb les consideracions i les conclusions emeses en els informes d'incidències sobre l'ordenació del territori, de data 22/11/2022 i 8/3/2023, i les apreciacions que s'han fet en este informe, considera viable la planta solar fotovoltaica ISF Fontcalent (projecte de data de maig de 2023), condicionada al fet que la parcel·la en la qual s'ha determinat que existix una afecció significativa al risc d'inundabilitat quede lliure dels mòduls. Respecte de les dos línies d'evacuació, es consideren viables, d'acord amb les determinacions normatives del pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre la prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable que s'ha tingut en compte en l'elaboració de l'informe.

El promotor presenta un escrit, de data 19/12/2023, en el qual manifesta la conformitat amb l'informe.

– Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori (núm. expedient SIVP: EP 2022/119)

Informe favorable, de data 20/12/2023, amb la configuració de la planta i la ubicació de la subestació i de les infraestructures d'evacuació proposades en els últims projectes presentats, condicionat al compliment dels requeriments exposats en l'informe. Referent a això, cal remarcar que la subestació i les línies que ixen d'ella, se cediran posteriorment al gestor de la xarxa.

El promotor presenta un escrit, de data 23/01/2024, amb la presentació del projecte refós, l'estudi d'integració paisatgística, el pla de desmantellament i la justificació dels canvis que s'han fet i que complix amb els condicionats imposats.

Adaptació als condicionats

En data 16/02/2024, l'STIEMA requerix al promotor que acredite la disponibilitat de tots els terrenys a on s'executarà la instal·lació.

Davant de la impossibilitat d'obtindre estos acords per part del promotor en una de les línies d'interconnexió, presenta un nou projecte d'execució en el qual modifica les línies d'interconnexió de tal manera que es modifica l'afecció a diverses parcel·les privades per a transcórrer per un camí públic. STIEMA considera esta modificació com a substancial, per la qual cosa procedix a fer una nova informació pública, només de la línia d'interconnexió modificada.

*Quarta informació pública*

La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació, juntament amb la documentació presentada de la infraestructura d'interconnexió han sigut objecte d'informació pública durant el termini de quinze (15) dies, als efectes que preveu l'article 23 del Decret llei 14/2020, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 12/04/2024 (DOGV núm. 9827),

– el *Butlletí Oficial de la Província d'Alacant*, de data 08/04/2024 (BOP núm. 67)

L'STIEMA, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l'Ajuntament d'Alacant perquè ho exposara en el tauler d'anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d'autorització, i el requeria perquè li remetera diligència acreditativa de l'exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l'expedient. L'anunci s'ha publicat en el tauler de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, del 09/04/2024 fins al 03/05/2024.

Així mateix, es posa la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, mitjançant un anunci d'informació pública, de data 27/03/2024, en el lloc web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà) i <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià).

La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:

– Projecte d'infraestructura d'evacuació. Denominació: "Red de media tensión 30 kV y centros de transformación para evacuación de electricidad procedente de ISF Fontcalent 13,6 MWp hasta STR Castellet 66-30 kV".

– Separata dirigida a l'Ajuntament d'Alacant.

– Pla de desmantellament i restitució del terreny i l'entorn afectat.

Al·legacions

No s'han presentat al·legacions durant el quart període d'informació pública ni s'han personat per a acreditar la condició de persones interessades, cap persona física ni jurídica.

Condicionats

D'acord amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de quinze (15) dies presentaren la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general, els béns o els drets a càrrec seu dels quals pogueren ser afectats per esta, i es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

– Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori (núm. ref.: C120/2022)

Informe favorable, de data 19/04/2024, en el qual mostra la conformitat perquè no s'observen noves afeccions al que s'ha informat anteriorment.

El promotor presenta un escrit, de data 21/05/2024, en el qual manifesta la conformitat amb l'informe.

– Ajuntament d'Alacant

Emet, en data 29/04/2024, un informe favorable condicionat a les mesures que s'han descrit en este.

El promotor presenta un escrit, de data 21/05/2024, en el qual manifesta la conformitat amb l'informe.

– Servei de Gestió Territorial (ref.: 22231\_03014\_R\_FTV)

Informe, de data 06/05/2024, en el qual conclou que, d'acord amb les consideracions i les conclusions emeses en els informes d'incidències sobre l'ordenació del territori, de dates 22/11/2022, 8/3/2023 i 15/12/2023, i les apreciacions que s'han fet en este informe, considera compatible la línia d'evacuació d'interconnexió de la planta solar fotovoltaica ISF Fontcalent, d'acord amb les determinacions normatives del pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre la prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable que s'ha tingut en compte en l'elaboració de l'informe.

El promotor presenta un escrit, de data 30/05/2024, en el qual manifesta la conformitat amb l'informe.

– Servei de Paisatge (en matèria de paisatge) - Servei de Planificació Territorial (en matèria d'infraestructura verda) de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental (expedient SP: EP 2022/119)

Informe, de data 24/05/2024, favorable per a les infraestructures d'evacuació de la central fotovoltaica ISF Fontcalent 13,6 MW, amb la configuració proposada en l'últim projecte presentat, condicionat al compliment dels requeriments exposats, a saber: l'aportació d'un pla de desmantellament i restauració del terreny i del paisatge completat en els termes que s'han referit, amb un programa, uns terminis i un pressupost concorde amb totes les actuacions que s'han d'executar les valoracions de les quals estiguen justificades mitjançant mesuraments comprovats i l'aplicació dels costos reals de mercat, segons el que s'especifica en l'apartat anterior.

L'informe s'ha traslladat al promotor, en data 27/05/2024, el qual manifesta la conformitat amb l'informe, en data 30/05/2024, en el qual adjunta la modificació del pla de desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat, amb tots els condicionants inclosos en este i amb les valoracions justificades, per la qual cosa l'STIEMA l'ha aprovat.

El promotor presenta un projecte refós en data 27/05/2024 amb el compliment de tots els condicionants emesos pels diferents organismes i empreses de servici públic o d'interés general, els béns o els drets del qual a càrrec seu puguen ser afectats.

Avaluació ambiental

Amb data 22/09/2022, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, emet un informe de determinació d'afeccions ambientals, conjunt per al projecte de la central fotovoltaica FV Fontcalent (expedient 89/2022/AIA) i el de la central fotovoltaica ISF Desaener (expedient 060/2022/AIA), en el qual es resol que:

"El proyecto puede continuar con la tramitación del procedimiento de autorización, por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que requieran su sometimiento a un procedimiento de evaluación ambiental."

Després de les modificacions efectuades en els projectes d'execució, a sol·licitud de l'STIEMA, la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental emet, en data 04/09/2023, un nou informe de determinació d'afeccions ambientals conjunt per a les dos instal·lacions, amb conclusions idèntiques.

Posteriorment, el 26/01/2024, emet un nou pronunciament respecte de l'informe de determinació d'afeccions ambientals en el qual conclou que:

"La modificación de los proyectos que se presentan, únicamente modifican la línea de interconexión hasta la STM Castellet respecto de la propuesta anterior de julio de 2023. El trazado total de la línea se incrementa unos 133 metros, pero sigue siendo subterránea de 30 kV discurriendo por caminos existentes. El nuevo trazado no conlleva alteraciones significativas sobre el medio ambiente en relación con la propuesta anteriormente evaluada. Visto lo anterior, se considera que el Informe de Determinación de Afecciones Ambientales emitido resulta válido y por tanto no se requiere la emisión de nuevo informe."

Els condicionants arreplegats en estos informes, s'indiquen en el punt primer de la part dispositiva d'esta resolució.

Aspectes urbanístics, territorials i paisatgístics

Consta un informe de compatibilitat urbanística municipal favorable (IP2024000008), del Servici de Planejament de la Direcció General de Pla General i Planejament Urbanístic de la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alacant emés el 07/02/2024, en virtut de l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, respecte de les parcel·les a on se situaran els grups generadors, que indica que:

"… el uso de planta solar fotovoltaica es compatible en las parcelas catastrales 39, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 59, 68, 104, 105, 106, 120, 123, 124, 126, 9006, 9010 y 9014 del polígono 19 del término municipal de Alicante, siempre que cumpla las determinaciones que se establecen en las normas urbanísticas del PGMO de Alicante y normativa vigente.

El uso de la Planta solar fotovoltaica FV Fontcalent, está condicionado a su ejecución conjunta en proyecto unitario junto con la Planta ISF Desaener, el STM Castellet, su línea de evacuación y la vinculación de las parcelas colindantes libres de instalación.

Con respecto a la implantación de líneas de evacuación, esta deberán discurrir en todo caso por Suelo No Urbanizable Común Rústico prioritariamente con trazado subterráneo por el término municipal de Alicante. En caso de imposibilidad justificada se priorizará su trazado junto infraestructuras y elementos territoriales ya existentes, buscando la menor incidencia en el paisaje y territorio, y preservando el menos de nuevas afecciones y servidumbres."

Este informe inclou la compatibilitat urbanística favorable per a la parcel·la corresponent a la ubicació de la subestació, conformement al que preveu l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre.

Consten en l'expedient els informes favorables del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, de data 20/12/2023, (complementat amb l'informe de data 24/5/2024) i del Servei de Gestió Territorial, de data 15/12/2023 (complementat amb l'informe de data 6/5/2024), els dos servicis dependents de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Els condicionats que s'arrepleguen en estos els ha acceptat l'entitat promotora i consten en el resolc primer d'esta resolució.

Evacuació i connexió a la xarxa

La central fotovoltaica evacuarà l'energia generada a través de tres línies subterrànies de 30 kV fins a una nova subestació elevadora STR Castellet de 66/30 kV. Des d'esta eixirà una línia elèctrica aèria de 66 kV de doble circuit fins a l'entroncament a la línia de 66 kV DC San Vicente – Altabix, propietat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, mitjançant un nou suport 15N E/S. Tant la subestació com la línia aèria conformen les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució, que se cediran al gestor de la xarxa.

Consta en l'expedient la Resolució la Direcció General d'Energia i Mines, de data 07/02/2024, per la qual es confirma la presentació adequada després de substitució amb autorització de la garantia número 032024V18, constituïda per NRG PARK 2017 I, SL, que avala una potència de 13.700 kW, per als permisos d'accés i connexió de la instal·lació de producció d'energia elèctrica de tecnologia solar fotovoltaica, denominada FV Fontcalent, per la modificació de la ubicació geogràfica a Fontcalent, en el terme municipal d'Alacant (Alacant) [GARCAP/2023/6/03].

El promotor disposa dels permisos d'accés i de connexió atorgats per l'empresa distribuïdora, de data 21/12/2018, relatius a la sol·licitud de la instal·lació FV Fontcalent, amb una potència d'accés concedida de 13,38 MWn en 66 kV a Alacant.

A la vista del contingut i els pronunciaments d'estos permisos, s'ha de considerar que les instal·lacions no generaran incidències negatives en el sistema.

Com que la potència instal·lada és superior (13,6248 MW) a la capacitat d'accés atorgada (13,38 MW), segons indica la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, la instal·lació haurà de disposar d'un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació que la integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere la capacitat d'accés concedida.

Consta en l'expedient el document d'acceptació per part del gestor de la xarxa de distribució, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, dels projectes de les instal·lacions que se cediran després d'executar-les (centre de seccionament i línia d'alta tensió).

Acreditacions prèvies a la resolució

L'agent promotor acredita els aspectes següents, d'acord amb el que establix l'article 30.1 del Decret llei 14/2020, de manera prèvia a la resolució del procediment:

– Disposar dels terrenys a on s'implantarà la instal·lació.

– Disposar dels permisos d'accés i connexió per a la instal·lació, indicats anteriorment.

Consta en l'expedient la proposta de resolució del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant de data 04/06/2024, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient, així com proposta definitiva conjunta del Servici d'Energies Renovables, Eficiència Energètica i Instal·lacions Radioactives i de la Subdirecció General d'Energia i Mines, que l'ha elevat a este centre directiu.

*Fonaments de dret*

Competència autonòmica i òrgan d'esta que ha de resoldre la sol·licitud

La instrucció i la resolució d'este procediment administratiu corresponen a la Generalitat Valenciana, ja que la instal·lació elèctrica objecte d'este es troba íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana i no s'enquadra en les que preveu l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.

D'acord amb el que disposen l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb el Decret 226/2023, de 19 de desembre de 2023, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, correspon a esta direcció general resoldre el present procediment.

Sobre la necessitat d'autoritzacions administratives del sector elèctric

D'acord amb l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i l'article 7 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció, i, per tant, s'ha d'efectuar la tramitació i la resolució de manera conjunta, segons establix l'article 21.1 del Decret llei 14/2020.

Sobre les instal·lacions de connexió que s'hagen de cedir al gestor de xarxa

L'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, determina que les sol·licituds d'autorització administrativa d'instal·lacions que, encara que no requerisquen la declaració d'utilitat pública en concret, calga cedir o se cedisquen al transportista o a la distribuïdora de la zona, i que les faça directament el sol·licitant o el promotor, es podran formular, a més de pels subjectes citats del sector elèctric, per este, i en este cas, s'haurà d'expressar clarament en la sol·licitud i en la resta de documentació que l'ha d'acompanyar. En les resolucions de les autoritzacions citades s'arreplegarà esta circumstància, a més d'advertir que la sol·licitud d'autorització d'explotació l'haurà de presentar el transportista o la distribuïdora cessionària, i haurà d'aportar el document de cessió corresponent firmat per les dos parts, a més de la resta de documentació exigida per a l'autorització d'explotació.

L'article 11 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, establix que, quan la instal·lació autoritzada s'haja de cedir o se cedisca al transportista únic o a la distribuïdora de la zona, la resolució ho indicarà expressament assenyala que la sol·licitud d'autorització d'explotació l'haurà de presentar el cessionari, i haurà d'aportar el document de cessió corresponent firmat per les dos parts. Així mateix, la resolució d'autorització administrativa de construcció de la instal·lació arreplegarà explícitament el dret del titular d'esta, siga generador o consumidor, a exigir la subscripció d'un conveni de rescabalament davant de tercers, en els termes que establix la regulació bàsica de retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica.

Sense perjuí del que s'ha exposat, a l'efecte de garantir el coneixement per part de la cedent del seu dret a la subscripció del conveni de rescabalament citat, les empreses distribuïdores hauran d'informar, de manera clara i expressa, en el plec de condicions tecnicoeconòmiques remeses al sol·licitant, sobre este dret i de les condicions i el moment en el qual este es pot materialitzar.

D'acord amb l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, en les instal·lacions fetes per tercers i que s'hagen de cedir al transportista únic o al distribuïdor de la zona abans de la posada en servici, el cessionari aportarà, al mateix temps que sol·licite l'autorització d'explotació, una còpia de l'acord o del contracte de cessió firmat per les dos parts, en el qual es dona la conformitat a la cessió, i una còpia del conveni de rescabalament davant de tercers subscrit entre les parts, el qual tindrà una duració mínima de deu anys, termini al qual es podrà sol·licitar una ampliació en els casos degudament justificats. Així mateix, s'haurà d'aportar la informació relativa al cost total de la instal·lació, la part sufragada pel transmitent, la referència a la instal·lació tipus regulada amb la qual es correspon i els valors unitaris de referència d'inversió, la identificació com a projecte en el pla d'inversió anual corresponent del transportista o del distribuïdor. La resolució arreplegarà de manera expressa la cessió de la instal·lació abans d'atorgar l'autorització d'explotació.

Sobre la necessitat de pronunciament d'avaluació d'impacte ambiental

De conformitat amb l'article 19 bis del Decret llei 14/2020, la instal·lació objecte d'este procediment constituïx un projecte sotmés al procediment de determinació d'afeccions ambientals. Este determinarà si el projecte pot continuar tramitant-se per no apreciar-se efectes adversos significatius sobre el medi ambient que requerisquen el sotmetiment a un procediment d'avaluació ambiental.

Els procediments d'autorització dels projectes de centrals fotovoltaiques que hagen obtingut un informe favorable de determinació d'afecció ambiental es declaren d'urgència per raons d'interés públic sempre que es presenten les sol·licituds d'autorització administrativa abans del 31/12/2024. A estos projectes els serà aplicable la tramitació d'urgència prevista en l'article 33 de la Llei 39/2015.

En virtut de la disposició transitòria única del Decret llei 1/2022, de 22 d'abril, les modificacions establides en este decret llei que afecten la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables seran aplicables als procediments que s'estan tramitant.

Sobre la necessitat d'informes favorables en matèria d'ordenació territorial, paisatge i urbanisme

Segons el que indica l'article 25 del Decret llei 14/2020, l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant, en els aspectes enumerats en l'article 25.1, i haurà de ser favorable a l'efecte de poder atorgar les autoritzacions la concessió de les quals correspon a la conselleria competent en matèria d'energia.

L'annex III del Decret llei 14/2020 establix que, entre la documentació que s'ha d'acompanyar amb la sol·licitud de les autoritzacions administratives prèvia i de construcció, s'haurà d'aportar un informe-certificat urbanístic emés per l'ajuntament referit a la compatibilitat urbanística del projecte, de cada un dels municipis afectats, o que justifique la seua sol·licitud quan este no s'haja emés, i aportar, en este cas, una declaració responsable de la persona promotora de la situació urbanística dels terrenys.

D'acord amb la disposició transitòria quarta del Decret llei 14/2020 (instal·lacions d'energies renovables que es troben en tramitació), no serà necessari reiterar la petició d'informes ja emesos, o de tràmits ja realitzats conformement al procediment regulat per la normativa anterior, inclosos la resta dels aspectes que es troben en l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge de l'article 25.1. Igualment, no serà necessària l'emissió d'un nou certificat de compatibilitat urbanística en els procediments en tramitació en els quals ja s'haja emés este certificat amb caràcter favorable, d'acord amb la regulació anterior. En este supòsit, tampoc serà exigible l'informe no vinculant sobre la valoració favorable o desfavorable que emet l'ajuntament, i que es regula en l'article 19.1. En cap cas s'exigirà la tramitació d'una declaració d'interés comunitari per a instal·lar qualsevol projecte en tramitació a l'entrada en vigor d'este decret llei.

D'acord amb la redacció vigent de l'article 30, no és procedent atorgar una autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació.

Procediment específic aplicable a esta sol·licitud

Com que es tracta d'una central fotovoltaica que s'ha d'implantar en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que establix l'article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, és aplicable el procediment que establix el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020.

Com que s'ha obtingut l'informe favorable de determinació d'afecció ambiental i s'ha presentat la sol·licitud d'autorització administrativa abans del 31/12/2024, en virtut de l'article 19 bis.6 del Decret llei 14/2020, es continua la tramitació de l'expedient des del 22/09/2022 pel procediment d'urgència.

Sobre l'abast material, el contingut i els requisits sectorials de les autoritzacions substantives elèctriques

A més, d'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d'energia elèctrica.

D'acord amb l'article 123.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, en el cas de línies que complisquen funcions d'evacuació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, en cap cas podrà atorgar-se l'autorització administrativa prèvia de les infraestructures d'evacuació d'una instal·lació de generació sense l'aportació prèvia d'un document, subscrit per tots els titulars d'instal·lacions amb permisos d'accés i de connexió atorgats en la posició de línia d'arribada a la subestació de la xarxa de transport o distribució, segons siga procedent en cada cas, que acredite l'existència d'un acord vinculant per a les parts en relació amb l'ús compartit de les infraestructures d'evacuació. A este efecte, el document esmentat es podrà aportar en el moment de realitzar la sol·licitud a la qual es referix l'apartat anterior o en qualsevol moment del procediment d'obtenció de l'autorització administrativa prèvia.

D'acord amb l'article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'autorització administrativa d'instal·lacions de generació no es pot atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d'accés i de connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.

A més, este article disposa que les autoritzacions administratives d'instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d'accés que figure en el permís d'accés. En este sentit, la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, establix que les instal·lacions de generació d'electricitat amb una potència total instal·lada que supere la capacitat d'accés atorgada en el permís d'accés d'estes, hauran de disposar d'un sistema de control coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d'emmagatzematge que les integren, que impedisca que la potència activa que puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d'accés.

D'acord amb la redacció vigent de l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d'instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la inferior de les dos següents:

1. la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

2. la potència màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.

Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que hagen iniciat la seua tramitació i encara no hagen obtingut l'autorització d'explotació definitiva, segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia s'ha de justificar la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

Les línies aèries es troben dins d'una zona definida com a àrea prioritària de reproducció, alimentació i dispersió de les aus, en virtut de la Resolució de 06/07/2021, de la consellera d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'amplien les zones de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i electrocució (DOGV 9138, 29.07.2021), per la qual cosa es troba en zona de protecció d'avifauna segons article 4.1.c del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, i, per tant, li són aplicables les prescripcions tècniques establides en este reial decret.

Sobre la regulació aplicable en matèria de seguretat i qualitat industrials

D'acord amb l'article 53.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions de producció d'energia elèctrica hauran d'ajustar-se a les corresponents normes tècniques de seguretat i qualitat industrials, de conformitat amb el que preveu la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la resta de normativa que resulte aplicable.

Com que esta sol·licitud es referix a una instal·lació elèctrica fotovoltaica que genera en baixa tensió i injecta, a la xarxa elèctrica, en alta tensió, són aplicables els reglaments de seguretat industrial següents:

– El Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

– El Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues ITC-RAT 01 a 23.

– El Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

– La resta de disposicions tècniques aplicables.

Sobre els requisits subjectius que ha d'acreditar la persona sol·licitant

D'acord amb el que disposen l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, les persones sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a dur a terme cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui estiguen exercint l'activitat.

Sobre l'obligació i les garanties de desmantellament i restauració de la central en finalitzar l'activitat

Segons el que establix el capítol III del títol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i l'entorn quan finalitze l'activitat, i ha de constituir una garantia econòmica a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia per a autoritzar la instal·lació, l'import de la qual, per al cas de centrals fotovoltaiques, serà del 3 % del pressupost d'execució material, sempre que esta quantitat no siga inferior a 20.000 €/MWp. Si la quantia que resulta és inferior a eixa xifra, l'import de la garantia serà de 20.000 €/MWp. La duració mínima d'esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s'haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, com a mínim, dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s'actualitzarà cada 5 anys amb base en el càlcul de variacions de l'índex general nacional de l'índex de preus de consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

En consideració del que s'ha exposat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, i en concret segons la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, el Reial decret 1955/2000 i el Decret llei 14/2020, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, i altres disposicions aplicables de manera general i particular en esta resolució, esta Direcció General d'Energia i Mines, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes,

RESOL

*Primer*

Autorització administrativa prèvia del projecte de central fotovoltaica FV Fontcalent, inclosa la infraestructura d'evacuació i les instal·lacions de connexió, la qual s'ha de cedir a la distribuïdora, fins a un nou suport que s'ha d'instal·lar en la línia que hi ha de 66 kV, ST San Vicente – STR Elche Altabix, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Atorgar l'autorització administrativa prèvia a la mercantil NRG PARK 2017 I, SL, per a:

> La instal·lació de la central fotovoltaica amb les característiques següents:

Dades generals de la central elèctrica autoritzada

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓ | FV FONTCALENT |
| TITULAR | NRG PARK 2017 I, SL |
| TECNOLOGIA | Fotovoltaica |
| TERMES MUNICIPALS GRUPS (PROVÍNCIA) | Alacant |
| TERMES MUNICIPALS D'EVACUACIÓ FINS AL PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA (PROVÍNCIA) | Alacant |
| POTÈNCIA NOMINAL INVERSORS (MWn) | 14,4 |
| POTÈNCIA PIC MÒDULS FOTOVOLTAICS (MWp) | 13,625 |
| POTÈNCIA INSTAL·LADA (MW) [segons l'art. 3, RD 413/2014] | 13,625 |
| CAPACITAT D'ACCÉS A LA XARXA CONCEDIDA (MW) | 13,38 |
| NECESSITAT DE SISTEMA DE CONTROL COORDINAT DE POTÈNCIA [segons DA 1a RD 1183/2020) | Sí, per ser inferior la capacitat d'accés concedida a la potència instal·lada |
| XARXA A LA QUAL ES CONNECTA: | Distribució |
| PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA | Nou suport que s'ha d'instal·lar en la línia existent 66 kV ST San Vicente  – STR Elche Altabix, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU |
| PRESSUPOST (€) | 5.171.445,33 € BT + 395.459,71 € MT |

  

EMPLAÇAMENT DE LA PART DE LA CENTRAL AMB TANCAT PERIMETRAL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Àrea de la superfície de parcel·la ocupada (m2) | Alacant: 5 zones  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *POLÍGON* | *PARCEL·LA* | *REFERÈNCIA CADASTRAL* | *SUP. PARCEL·LA (m**2**)* | *SUP. PARCEL·LA OCUPADA (m**2**)* | | 19 | 39 | 03900A019000390000OR | 16.505 | 5.847 | | 42 | 03900A019000420000OR | 10.069 | 8.544 | | 43 | 03900A019000430000OD | 40.328 | 35.463 | | 45 | 03900A019000450000OI | 14.755 | 12.281 | | 46 | 03900A019000460000OJ | 1.141 | 613 | | 47 | 03900A019000470000OE | 4.410 | 3.631 | | 50 | 03900A019000500000OE | 5.618 | 5.229 | | 51 | 03900A019000510000OS | 15.658 | 12.984 | | 52 | 03900A019000520000OZ | 6.079 | 3.586 | | 53 | 03900A019000530000OU | 6.084 | 5.777 | | 59 | 03900A019000590000OG | 10.202 | 6.004 | | 68 | 03900A019000680000OM | 22.885 | 19.551 | | 105 | 03900A019001050000OD | 20.483 | 13.369 | | 106 | 03900A019001060000OX | 19.883 | 11.649 | | 120 | 03900A019001200000OW | 25.846 | 13.311 | | 123 | 03900A019001230000OY | 7.978 | 7.852 | | 124 | 03900A019001240000OG | 7.991 | 6.194 | | 126 | 03900A019001260000OP | 13.320 | 6.394 | | 9006 | 03900A019090060000OJ | 815 | 711 | | 9010 | 03900A019090100000OE | 4.573 | 2.664 | | 9014 | 03900A019090140000OH | 2.067 | 809 | | TOTAL | | | 256.690 | 187.434,41 | |

  

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DINS DEL TANCAT

|  |  |
| --- | --- |
| CAMP GENERADOR | |
| Nre. de mòduls FV | 22.708 |
| Àrea unitària del mòdul (mm3) | 2.382 x 1.134 x 30 |
| Potència unitària màxima (Wp) | 600 |
| Potència total mòdul (kWp) | 13.624,8 |
| Tipus de cèl·lules | Silici monocristal·lí |
| Cares actives dels mòduls | Monofacial |
| Inclinació | 20 ° |
| Ancoratge de l'estructura al terreny | Puntals clavats, 2x6 clavaments per cada taula |
| Estructures de suport | Disseny fix i configuració de 2V14, 811 taules de 28 mòduls |
| Pitch | 8,38 |

  

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTACIONS DE POTÈNCIA (INVERSOR + CENTRE DE TRANSFORMACIÓ) | | | |
| INVERSORS | | | |
| Nre. inversors | 64 | | |
| Potència unitària nominal (kWn) | 247,5 limitats de fàbrica a 225 | | |
| Potència total nominal (kWn) | 14.400 | | |
| CONNEXIÓ MÒDULS – INVERSORS – ESTACIONS DE TRANSFORMACIÓ | | | |
|  | Estació 1 | Estació 2 | Estació 3 |
| Nre. inversors | 14 | 25 | 25 |
| Nre. mòduls/*string* | 28 | 28 | 28 |
| Nre. strings/inversor | 13x13+1x12 | 3x11 + 10x12 + 7x13 + 5x14 | 9x12 + 16x13 |
| Cablejat | CC: 4 a 10 mm2  tipus H1Z2Z2K  CA 120 a 185 mm2  Al XLPE, 0,6/1 kV | | |
| CENTRES DE TRANSFORMACIÓ | | | |
| Nre. total | | 3 | |
| Transformadors de Potència (kVA) | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Estació 1 | Estació 2 | Estació 3 | | 3.000 | 6.500 | 6.500 | | |
| Tensions nominals (kV) | | 0,8/30 kV | |
| Tipologia | | Intempèrie Cel·les SF6, 2L + 1P | |
| Transformador SSAA | | 5 kVA c/o | |

  

La infraestructura d'evacuació exclusiva, amb les característiques següents:

|  |  |
| --- | --- |
| INTERCONNEXIÓ INTERNA | |
| Ubicació | Parcel·les 39, 42, 43, 45, 104, 105, 115, 117, 120, 123, 9005, del polígon 19 d'Alacant |
| Tipologies de línies | Subterrànies, davall de tubs protectors |
| Nre. de línies | 2 |
| Cable | HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 3x(1x240) mm2 |
| Traçat i longitud | Circuit 1 (CT3-CT2-STM Castellet): 523,83 m  Circuit 2 (CT1-STM Castellet): 1.000,70 m |

  

|  |  |
| --- | --- |
| STM CASTELLET 66/30 kV | |
| Municipi: Alacant | Polígon: 19, parcel·les 104 i 105 |
| Àrea | 3.712 m2 |
| Relació de transformació | 66/30 kV |
| Sistema de 66 kV (costat del client) | |
| Esquema | Simple barra |
| Posicions i característiques | Una (1) posició de transformador de potència, amb:  • Tres (3) transformadors d'intensitat.  • Tres (3) transformadors de tensió inductius.  • Tres (3) parallamps.  L'interruptor d'esta posició és propietat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, i estarà en el seu costat del parc. |
| Transformador de potència | Un (1) transformador de potència (T-1) 66/30 kV de 20 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió YNd11, amb regulació en càrrega ONAN/ONAF  Una (1) reactància trifàsica de connexió a terra de 1.000 A - 10 segons, en sèrie amb una (1) resistència monofàsica de connexió a terra de 500 A - 15 segons. |
| Sistema de 30 kV | |
| Esquema | Simple barra partida |
| Nre. posicions i característiques | • Una (1) posició de transformador blindada d'interior amb interruptor (per a alimentació a la barra col·lectora)  • Quatre (4) posicions de línia blindades d'interior amb interruptor  • Una (1) posició d'alimentació a transformador de servicis auxiliars blindada d'interior sense interruptor  • Una (1) posició de mesura de tensió en barres blindada d'interior sense interruptor, instal·lada en la cel·la física corresponent a una altra de les posicions del mòdul  • Cinc (5) posicions de línia blindades d'interior amb interruptor, no equipades  • Una posició d'unió blindada d'interior sense interruptor, instal·lada en una cel·la física sense equipar |

  

Les instal·lacions de connexió, que s'han de cedir a la distribuïdora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, amb les característiques següents:

|  |  |
| --- | --- |
| STM CASTELLET 66/30 kV | |
| Municipi: Alacant | Polígon: 19, parcel·les 104 i 105 |
| Relació de transformació | 66/30 kV |
| Sistema de 66 kV (costat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU) | |
| Esquema | Simple barra |
| Posicions de línia i característiques | Dos (2) posicions de línia convencionals d'intempèrie, amb configuració d'entrada/eixida en la línia San Vicente - Altabix, amb:  • Un (1) interruptor automàtic, tripolar, de tall en SF6  • Un (1) seccionador tripolar amb fulles de connexió a terra per a connexió a línia  • Un (1) seccionador tripolar de connexió de barres  • Un (1) transformador de tensió inductiu |
| Posicions de transformador i característiques | Una (1) posició de transformador de potència amb interruptor El transformador de potència no serà propietat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU:  • Un (1) interruptor automàtic, tripolar, de tall en SF6  • Un (1) seccionador tripolar de connexió a barres  • Tres (3) transformadors d'intensitat |
| Servicis auxiliars | Una (1) posició de servicis auxiliars d'intempèrie sense interruptor amb seccionador unipolar motoritzat i fusible, instal·lada en un extrem de l'embarrat principal:  • Un (1) transformador de tensió inductiu monofàsic, en un extrem de l'embarrat principal.  • Una (1) barra rígida amb tub d'aliatge d'alumini.  • Un (1) seccionador unipolar de connexió a barres.  • Un (1) fusible de protecció. |

  

|  |  |
| --- | --- |
| LÍNIA 66 kV STM CASTELLET – LÍNIA 66 kV DC San Vicente - Altabix | |
| CARACTERÍSTIQUES LÍNIA | |
| Tipus d'instal·lació | Línia elèctrica aèria |
| Grup (segons el Decret 88/2005) | Primer |
| Categoria (segons el Reial decret 223/2008) | Segona |
| Zona aplicada | A |
| Sistema | Corrent altern trifàsic |
| Freqüència (Hz) | 50 |
| Tensió nominal (kV eficaç) | 66 |
| Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) | 72,5 |
| Emplaçament | Polígon 19, parcel·la 104 Alacant |
| Origen instal·lació | STM CASTELLET |
| Final instal·lació | Nou suport 15N de la línia 66 kV DC San Vicente - Altabix |
| Longitud total línia (m) | 30 |
| Tipus de cable | 147-AL1/34-ST1A |
| Tipus de conductor de fase | LA 180 |
| Tipus de muntatge | Doble circuit (SAN VICENTE–CASTELLET i CASTELLET–ELCHE ALTABIX) |
| Material conductor de fase | alumini + acer |
| Secció d'alumini (mm2) | 147,3 |
| Secció d'acer (mm2) | 34,3 |
| Secció total (mm2) | 181,6 |
| Cable de terra obertura 15-15N: OPGW-16-24/0  Obertura 15N-16: OPGW-16-48/0  Obertura 15N-Pòrtic STM: 2x OPGW-16-48/0. Cadena d'aïlladors | Tipus d'aïllador U70YB66P AL  Tipus de cadena segons MT 2.23.49: ASS1S66CP |
| CARACTERÍSTIQUES DE SUPORT | |
| Ubicació | polígon 19, parcel·la 104 d'Alacant (Alacant) |
| Coordenades (UTM (ED50/FUS 30): | X = 712.504,46; Y = 4.250.780,14; Z = 101 |
| Disposició en la línia | davall de l'obertura de la línia San Vicente - Altabix que hi ha, delimitada pels suports 16 i 15 (núm. 441100 i 441101) |
| Funció | Especial (suspensió i amarrament i derivació i d'alineació) |
| Tipus | 62D248/B18 |
| Material | perfils d'acer laminat en L, |
| Altura (m) | 26,7 |

  

En l'annex I es reflectix la disposició dels mòduls fotovoltaics, així com la infraestructura d'evacuació i de connexió.

Per a esta autorització es compliran les determinacions que reflectix l'informe de determinació d'afeccions ambientals, de data 22/09/2022, i el de 04/09/2023. S'inclou el condicionat determinat en l'informe de territori i paisatge, d'acord amb la redacció vigent de l'article 30.1 del Decret llei 14/2020. Així mateix, s'inclou el condicionat de la Direcció General de Medi Natural i Animal.

Informe de determinació d'afeccions ambientals

1. Els treballs que es duen a terme en terreny forestal i els voltants, han d'incorporar el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres i treballs que es duen a terme en terreny forestal o en els voltants, que arreplega el Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell.

2. S'executaran les mesures de protecció i conservació del patrimoni paleontològic, arqueològic o etnogràfic. Si durant l'execució de les obres es produïxen troballes, el promotor ha de posar el fet en coneixement de la Conselleria de Cultura de manera immediata i adoptar les mesures pertinents per a protegir-les i conservar-les, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià.

3. D'acord amb el Decret 154/2018, de 21 de setembre del Consell, de desplegament de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat, amb referència a les oliveres, s'haurà de respectar l'exemplar i el perímetre de 15 metres de diàmetre al voltant seu.

4. Es durà a terme el desmantellament i la restauració dels terrenys a l'estat anterior, d'acord amb el pla de desmantellament presentat, després d'emetre's l'autorització administrativa corresponent de tancament definitiu de la central.

5. Seran aplicables l'article 13 i l'article 21 del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pels quals es crea el Catàleg valencià d'espècies de flora amenaçades i es regulen les mesures addicionals de protecció.

6. Així mateix, queda prohibit qualsevol moviment de terres o inundacions artificials de qualsevol activitat que puga suposar l'arribada d'aigua dolça al Saladar de Fontcalent.

Ordenació del territori

1. Es mantindran les condicions d'infiltració amb els canvis de pendents, per a la qual cosa es disposarà d'una estratificació en forma de taules del terreny (nivells de topografia) entre zones de plaques solars i zones de pas, que es faran en sentit transversal al pendent, disminuiran l'escolament i augmentaran la infiltració. És a dir, la disposició de les plaques solars haurà d'acompanyar les corbes de nivell.

2. S'han de plantar i conservar zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la infiltració amb la disminució dels escolaments.

3. Es duran a terme treballs del sòl que en mantinguen la textura esponjosa per a facilitar la infiltració o, si és el cas, treballs agrícoles com a activitats complementàries.

4. El tancament perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable al flux.

5. Existix una afecció significativa en una de les parcel·les a on es pretén situar la planta solar, la qual ha de quedar lliure de mòduls.

Infraestructura verda i paisatge

1. Incloure en l'estudi d'integració paisatgística (EIP) totes les mesures d'integració paisatgística (MIP) condicionants, d'acord amb el que va establir l'informe de data 23/03/2023, les quals s'hauran de desenrotllar, de definir completament i de representar gràficament en l'EIP, i s'inclouran així, desenrotllades i definides, en el projecte de les instal·lacions com a part integrant d'este en tots els documents (memòria, plans i pressupost), per a l'execució real i efectiva, d'acord amb l'annex II del TRLOTU

2. Incloure en l'EIP un programa d'implementació de totes les MIP que s'han establit, els horitzons temporals, una valoració econòmica, els detalls de realització, el cronograma i les parts responsables de posar-les en pràctica, d'acord amb el que establix l'annex II del TRLOTUP.

3. Aportar un pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn completat en els termes referits, amb un programa i uns terminis, un pressupost concorde amb totes les actuacions que s'han d'executar i les valoracions justificades mitjançant mesuraments comprovats i l'aplicació de preus reals de mercat.

Direcció General de Medi Natural i Animal

1. No es permetrà, en la fase de construcció de la instal·lació fotovoltaica, la destrucció o l'eliminació de les infraestructures dels bancals que hi ha perquè es consideren d'una importància vital per a evitar la pèrdua de sòl per erosió.

2. S'haurà de mantindre la capa fèrtil del sòl i no es permetrà retirar-la. Es limitaran els moviments de terres per a reduir el risc d'erosió i l'alteració del medi físic.

3. Com que la instal·lació fotovoltaica es disposarà en part sobre terreny forestal, i que és necessari conservar estes característiques forestals en el terreny i protegir-les de l'erosió, no es permetrà la remodelació geomorfològica de les parcel·les.

4. D'acord amb el punt anterior, s'han d'usar sistemes de clavament directe sense fonamentacions i infraestructures que s'adapten al terreny i que no requerisquen un anivellat, desmunt, condicionament topogràfic o esplanació d'este, així com maquinària apropiada estudiada per a no compactar el terreny. Cal indicar que en el pressupost del projecte d'execució no s'inclouen els mesuraments corresponents als moviments de terra que s'han de dur a terme. Es requerix que s'aporte de nou este pressupost i els mesuraments complets per a poder verificar que es complix este condicionant.

5. Durant la fase de disseny i construcció, es tindrà en compte no pavimentar/asfaltar camins interiors ni accessos a la planta. Camins de ferm natural millorat.

6. Durant la fase d'explotació, es prohibirà la circulació fora dels camins definits.

7. Durant la fase d'explotació, poden aparéixer signes de compactació del sòl (redolaments, absència de vegetació, etc.) per la qual cosa es farà un seguiment anual de l'efectivitat de les mesures de protecció del sòl adoptades quan finalitze la fase de construcció, per mitjà de testimonis semisoterrats (erosió laminar real). Pel fet que la zona de la planta fotovoltaica es caracteritza per una erosió potencial moderada/alta, s'identificaran les superfícies en què realment l'erosió supera 10 t/ha.any. Es vigilarà l'aparició d'excavacions al peu dels mòduls i de reguerons, regalls o barrancs. I quan es done el cas, es farà un seguiment complementari després d'episodis de pluges intenses (>50 mm/dia).

8. Cal tindre en consideració, a més, els efectes de l'escolament de les plaques sobre el sòl, produït tant per la pluja com per la neteja, que podria provocar l'aparició de rases d'erosió davall de la línia d'estes. És convenient fer-hi una canalització que arreplegue estes aigües i les deposite d'una manera més dispersa, o les acumule o redirigisca per a utilitzar-les després.

9. S'ha de mantindre una capa de cultiu herbaci en totes les instal·lacions que afavorisca el manteniment de l'estructura edàfica i, a més, la presència d'insectes pol·linitzadors, la qual cosa es pot combinar amb l'apicultura o l'agrovoltaica. Per a mantindre o limitar el creixement de vegetació en la planta solar, no es podran utilitzar herbicides, i és recomanable la ramaderia extensiva o el desbrossament selectiu mecanitzat d'esta.

10. S'hauran de respectar les espècies arbòries existents en les parcel·les en la mesura que siga possible, les quals s'hauran d'integrar en el disseny del parc fotovoltaic, i pròximes al traçat de les línies d'interconnexió.

11. A causa de la interrelació directa amb la instal·lació fotovoltaica ISF Desaener 5MW, actualment en tramitació, i a la superfície conjunta ocupada que suposarà una afecció en la fragmentació del territori, es disposaran corredors de vegetació entre les plantes solars, els closos de les quals són confrontants en la part sud de la instal·lació projectada, les quals es diferenciaran a manera d'illes de panells solars (de superfície inferior a 10 ha), que permeten crear un espai en mosaic que afavorisca la circulació de la fauna i el manteniment d'un ecosistema naturalitzat. Estos corredors de vegetació seran d'una amplària mínima de 6 metres.

12. En referència a l'avifauna i tenint en compte, igual que en punt anterior, la superfície conjunta ocupada per les plantes en tramitació, ISF Desaener 5 MW i ISF Fontcalent 13,6 MW, es considera necessari, per a poder reparar les pèrdues en la qualitat de l'hàbitat de les espècies, mantindre la vegetació i els cultius que hi ha en totes les zones possibles de les parcel·les cadastrals que no s'utilitzen per a disposar els panells solars, a més d'adquirir o arrendar parcel·les de cultiu, amb la intenció de mantindre cultius que permeten el desenrotllament d'un ecosistema que aporte hàbitat a les espècies afectades. Esta esmena d'afeccions es farà en una proporció d'almenys el 25 % de la superfície afectada.

13. En el programa de vigilància ambiental, tal com s'indica en l'estudi d'impacte ambiental, s'inclourà el seguiment d'avifauna catalogada, el resultat del qual s'enviaran anualment al Servici de Vida Silvestre d'esta direcció general. Estos estudis permetran avaluar i adaptar les mesures correctives plantejades i comprovar si són eficaces o cal modificar la ubicació o altres característiques.

14. Es considera adequada la mesura inclosa en l'estudi d'impacte ambiental de crear una tolla, de superfície mínima de 78 m², per a fomentar la població d'amfibis i avifauna.

15. Es considera adequada la mesura inclosa en l'estudi d'impacte ambiental d'instal·lar 4 caixes niu per a quiròpters i aus.

16. Es considera adequada la mesura inclosa en l'estudi d'impacte ambiental d'instal·lar 2 talaies distribuïdes en la planta.

17. En el procés de desmantellament de la planta solar es recorda que no haurà de quedar cap element artificial en l'enclavament i que s'haurà de restaurar el sòl afectat de manera que se'n garantisquen els usos posteriors. Per a poder complir este objectiu, no es considera oportú retirar terra fèrtil, perquè destruiria l'estructura edàfica i reduiria les capacitats de recuperació del sòl, a més d'invertir la seua funció com a embornal de carboni.

18. Durant el procés de desmantellament de la planta s'hauran de fer els treballs de restauració vegetal de la superfície afectada, sense oblidar la recuperació de la capacitat d'infiltració dels terrenys afectats per les compactacions del sòl (rases de conduccions, etc.).

19. El tancat perimetral previst per a la instal·lació s'haurà d'ajustar al que disposa el Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen les condicions dels tancats en el medi natural i dels tancaments cinegètics.

20. A més, per a evitar la col·lisió d'aus contra el tancat de la planta solar, s'han de col·locar plaques metàl·liques o d'un material plàstic fabricat en poliestiré o similar, de color blanc i acabat mat de 20 × 20 cm (o 25 × 25 cm), que s'hauran de situar en els espais entre suports. Es col·locarà almenys una placa per obertura seguint l'esquema de col·locació següent. Estes plaques s'han de revisar periòdicament i cal reposar les que es puguen haver després per a evitar la pèrdua d'eficàcia de la mesura anticol·lisió.

21. El traçat de la línia d'interconnexió s'haurà de cenyir a l'amplària dels camins existents pels quals discorre parcialment en el traçat, i evitar ocupar el terreny forestal contigu per a cap tasca d'apilament de materials, treballs d'execució, tasques de manteniment o treballs de desmantellament de la instal·lació.

En el plànol que consta en l'annex I, es reflectix la zona delimitada per tancat per a l'ocupació, pels grups convertidors, d'energia solar a electricitat, així com les coordenades geogràfiques que la definixen.

Les autoritzacions referides s'atorguen condicionades al compliment de les determinacions reflectides en els condicionats imposats per les diferents administracions i organismes, i que han acceptat les persones titulars d'esta autorització.

La persona titular de l'autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que s'arrepleguen en el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari, i en particular els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que establisca la legislació aplicable, en cada moment, a l'activitat de producció d'energia elèctrica.

L'incompliment de les condicions i els requisits que establix l'autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s'atorgue podran ocasionar que es revoque.

La instal·lació de producció d'energia elèctrica autoritzada haurà d'inscriure's en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, amb l'acreditació prèvia del compliment dels requisits i conformement al procediment establit reglamentàriament.

*Segon. Autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt primer.*

Atorgar les autoritzacions administratives de construcció per a les instal·lacions descrites en el punt primer d'esta resolució, sobre la base dels projectes d'execució, i annexos a estos, que es detallen a continuació i consten en l'expedient instruït:

– Projecte refós denominat "Instalación solar fotovoltaica ISF Fontcalent 13,6MW de 13,6 MWp  y 14,4 MWn  de venta a red en Fontcalent (Alicante)", de data 24/05/2024, firmat per la persona tècnica projectista, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista, de data 27/05/2024, i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.*b*  de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista, de data 27/05/2024.

– Projecte refós denominat "Red de media tensión 30 kV y centros de transformación para evacuación de electricidad procedente de ISF Fontcalent 13,6 MWp  hasta STR Castellet 66-30 kV. Término municipal de Fontcalent", de data 26/03/2024, firmat per la persona tècnica projectista, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista, de data 27/03/2024, i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.*b*  de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista de data 27/03/2024.

– Projecte per a l'evacuació d'energia denominat "Proyecto técnico administrativo Nueva subestación transformadora de 66/30 kV 20 MW STM Castellet", de 09/05/2023, firmat per la persona tècnica projectista, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista, de data 08/05/2023, i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.*b*  de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista, de data 08/05/2023.

– Projecte per a l'evacuació d'energia denominat "Proyecto técnico administrativo Línea eléctrica 66 kV (DC) ST San Vicente – STR Elche Altabix nuevo apoyo 15N para la conexión ES de la derivación a la STM Castellet", de data 09/05/2023, firmat per la persona tècnica projectista i la declaració responsable, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista, de data 08/05/2023, i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.*b*  de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista, de data 08/05/2023.

Esta autorització habilita les persones titulars d'esta a construir les instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:

1. Les instal·lacions s'hauran d'executar segons el/s projecte/s presentat/s, els annexos, si és el cas, i amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general afectats per estes instal·lacions i que ha acceptat la part sol·licitant. En cas que, per a fer-ho, siga necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular d'esta autorització haurà de sol·licitar a este òrgan l'autorització corresponent abans de l'execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

2. Les instal·lacions que s'executaran han de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.

3. Com que la potència total instal·lada i autoritzada (31,6248 MW) és superior a la capacitat d'accés a la xarxa concedida (13,38 MW) s'haurà d'instal·lar el sistema de control coordinat, indicat en el punt primer d'esta resolució, per a tots els mòduls de generació autoritzats per esta, que impedisca que la potència activa que la instal·lació puga injectar a la xarxa supere la capacitat d'accés referida. Amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional serà un requisit imprescindible per a atorgar-la el fet que la persona titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la instal·lació del sistema de control referit, acompanyat de la documentació justificativa del fabricant de les característiques del sistema citat i del compliment, per part d'este, de la funcionalitat limitadora que en cap règim de funcionament de la central s'injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d'accés atorgada.

4. La central elèctrica objecte d'esta resolució, d'acord amb la potència instal·lada d'esta, ha de complir les prescripcions tècniques i d'equipament que, sobre esta qüestió, establix l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de la normativa de desplegament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesurament en temps real i la resta d'obligacions que establix la regulació del sector elèctric per a la classe d'instal·lacions en què estes s'enquadren.

5. S'haurà de presentar davant del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant l'elevació a escriptura pública, amb la constància de la inscripció en el registre de la propietat quan siga necessari, dels contractes, els acords o qualsevol altre document presentat per a acreditar la disponibilitat dels terrenys, abans de l'inici efectiu de la construcció de la instal·lació. S'acompanyarà també un justificant del pagament de l'impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats d'estos, davant de l'Agència Tributària Valenciana.

6. D'acord amb l'article 28 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no superior a 3 mesos des de l'obtenció d'esta autorització administrativa de construcció, l'extensió del termini per a complir la fita que arreplega l'article 1.1.b 5t del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, d'obtenció de l'autorització d'explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l'autorització administrativa d'explotació supere els 8 anys. En esta sol·licitud s'ha d'indicar, com a mínim:

– el semestre de l'any natural en què la instal·lació obtindrà l'autorització administrativa d'explotació i

– el compromís d'acceptació expressa de la impossibilitat d'obtenció de l'autorització administrativa d'explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb anterioritat a l'inici del semestre indicat.

7. D'acord amb l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre i amb el cronograma de treballs del projecte autoritzat, el període d'execució de les instal·lacions no serà superior a díhuit (18) mesos, el qual es comptarà des de l'endemà de la notificació d'esta resolució.

D'acord amb l'article 30.3.b del Decret llei 14/2020, s'establix un termini màxim per a sol·licitar l'autorització d'explotació d'un (1) mes, des de la finalització del període d'execució ja indicat.

No obstant això, amb anterioritat a la finalització, es podrà sol·licitar una ampliació concreta d'este per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'este òrgan, i acompanyar, a este efecte, la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

Les pròrrogues de dates o d'ampliacions de terminis s'atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards incorreguts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l'autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudique tercers.

En cap cas es podran atorgar pròrrogues o ampliacions de termini que vagen més enllà de les dates de caducitat dels permisos d'accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d'impacte ambiental per a l'inici de les obres o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.

Tampoc es podran atorgar quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l'execució i la posada en marxa d'este, pel fet de no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a dur-lo a terme, o quan l'entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d'ajornar-se perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.

8. La caducitat dels permisos d'accés i de connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s'hagen atorgat i la necessitat d'obtindre'n de noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjuí que puguen convalidar-se certs tràmits, les quals només es podran tornar a atorgar després d'obtindre els nous permisos d'accés i de connexió per part dels agents gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.

9. Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol classe o denominació, vinculades a l'ocupació del sòl o d'edificacions.

10. En tot cas, s'haurà de complir el termini establit per a l'acreditació de l'obtenció de l'autorització d'explotació definitiva establit en l'article 1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, sense perjuí de l'extensió excepcional que preveu l'article 28 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

11. D'acord amb l'article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, l'agent promotor ha de comunicar a l'òrgan ambiental la data de començament de l'execució del projecte. Així mateix, esta data s'haurà de notificar al Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.

Per als treballs que es facen en terreny forestal o a una distància inferior o igual a 100 metres d'este, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessari presentar davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, amb 20 dies naturals d'antelació a l'inici dels treballs, una declaració responsable, acompanyada de la documentació indicada en l'article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

12. La persona titular d'esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al servici territorial competent en matèria d'energia d'Alacant.

13. La persona titular d'esta resolució haurà de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

14. La persona titular d'esta resolució tindrà el dret a exigir la subscripció d'un conveni de rescabalament davant de tercers pel que fa a les instal·lacions de connexió que ha de cedir a l'empresa distribuïdora, en els termes que establix la regulació bàsica de retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica.

15. Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d'energia podrà dur a terme les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen, en relació amb l'adequació d'estes a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.

16. Una vegada hagen finalitzat les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular, en el termini màxim d'un mes, sol·licitarà l'autorització d'explotació provisional per a proves, d'acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus i amb els termes que establix l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril.

A esta sol·licitud s'han d'adjuntar els certificats de direcció i final d'obra, subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que s'adeqüen als reglaments tècnics en la matèria, segons el que establix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte d'esta autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els referits certificats de direcció i final d'obra no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s'acompanyaran de la declaració responsable oportuna, segons el que indica la Resolució de 22/10/2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV núm. 6389, de data 03/11/2010.

Igualment, s'adjuntarà la documentació requerida segons l'ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió; l'ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.

Així mateix, es presentarà la cartografia de la instal·lació executada de manera efectiva, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obert i compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià, i segons el format establit per l'òrgan substantiu.

Es justificarà documentalment que el projecte executat s'ajusta als condicionants imposats en esta resolució i als indicats en la declaració d'impacte ambiental. Abans d'emetre l'informe previ a l'autorització d'explotació, el servici territorial competent en matèria d'energia corresponent sol·licitarà, de les administracions i els organismes que els han emés, la conformitat de l'obra executada respecte d'estos.

L'autorització d'explotació provisional no es podrà concedir si la totalitat de les instal·lacions d'evacuació, incloses les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de transport, no estan acabades i amb l'autorització d'explotació. Tot això, sense perjuí del que preveu l'article 28.3 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.

17. La persona titular d'esta autorització podrà sol·licitar l'autorització d'explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d'obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per a la qual cosa és igualment aplicable el que indica el paràgraf anterior.

18. La persona titular té l'obligació de constituir una garantia econòmica per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l'entorn, per un import de 272.500,00 € (dos-cents setanta-dos mil cinc-cents euros) i haurà d'acreditar-ne la constitució deguda (aportant la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional de la instal·lació, i és un requisit indispensable per a poder atorgar-la.

La garantia s'haurà de depositar en l'Agència Tributària Valenciana, el beneficiari de la qual serà l'òrgan competent en matèria d'energia per a la concessió de les autoritzacions administratives prèvia i de construcció i hauran de constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada, municipis a on se situen els grups generadors) i que es deposita per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l'entorn.

La duració mínima d'esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s'haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, com a mínim, dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s'actualitzarà cada 5 anys amb base en el càlcul de variacions de l'índex general nacional de l'índex de preus de consum.

Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

19. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació provisional, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l'article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica l'article 41 pel que fa a la caducitat i la cancel·lació d'esta inscripció.

D'acord amb el que indica article 39.6 del citat Reial decret 413/2014, la inscripció de la instal·lació en el registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb caràcter previ permetrà que esta funcione en proves.

20. Una vegada hagen finalitzat les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la persona titular, en el termini màxim d'un mes, sol·licitarà l'autorització d'explotació definitiva, d'acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i d'acord amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril. S'adjuntaran els certificats pertinents segons el que s'ha indicat en els punts anteriors.

21. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l'article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. No sol·licitar les autoritzacions d'explotació dins del termini podrà suposar la caducitat de les autoritzacions concedides.

22. La sol·licitud d'autorització d'explotació de les instal·lacions de connexió que se cediran l'haurà de presentar la distribuïdora cessionària, la qual aportarà el document de cessió corresponent firmat per les dos parts, a més de la resta de documentació exigida per a autoritzar l'explotació.

23. S'advertix que, si en el transcurs de l'execució del projecte i per a la connexió de la infraestructura d'evacuació de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura titularitat i en servici propietat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, és necessari tramitar una modificació de les instal·lacions de la xarxa de distribució, s'haurà d'iniciar l'expedient administratiu corresponent i serà l'empresa distribuïdora la que haurà de presentar la sol·licitud corresponent com a titular de la instal·lació.

24. La persona titular de la instal·lació té l'obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l'entorn afectat una vegada caduquen les autoritzacions, o quan es tanque definitivament la instal·lació. Ha d'obtindre l'autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l'article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.

25. La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia, d'acord amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

26. Tal com s'indica en l'article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l'exacció dels tributs que legalment corresponga per la prestació del servici municipal o per l'execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir els restants compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.

El cànon d'ús i aprofitament respectiu l'establirà l'ajuntament en la llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d'edificació i de les obres necessàries per a implantar la instal·lació (el pressupost d'execució material del total de la instal·lació ascendix a 7.944.611,62 €, set milions nou-cents quaranta-quatre mil sis-cents onze euros i seixanta-dos cèntims d'euro), tenint en compte les instal·lacions que s'han de cedir. El cànon es generarà d'una sola vegada en ocasió de l'atorgament de la llicència d'obres municipal i l'ajuntament podrà acordar, a sol·licitud de la part interessada, el fraccionament o ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L'atorgament d'una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.

L'ajuntament podrà aplicar les reduccions de l'import del cànon que siga procedent, de les arreplegades en l'article 38 del Decret llei 14/2020. L'impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s'integraran en el patrimoni municipal del sòl.

27. Segons el que establix l'article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, els permisos d'accés i de connexió d'instal·lacions construïdes i en servici caducaran quan, per causes imputables a la persona titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze l'abocament d'energia a la xarxa per un període superior a tres (3) anys.

*Tercer. Aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l'entorn afectat*

Aprovar el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i l'entorn afectat referit a la instal·lació descrita en l'apartat primer, el pressupost del qual ascendix a 1.321.766,42 € (un milió tres-cents vint-i-un mil set-cents seixanta-sis euros amb quaranta-dos cèntims d'euro) i amb l'abast següent, en atenció a l'informe que ha emés el Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge en matèria de paisatge, de data 24/05/2024.

D'acord amb l'article 30 del Decret llei 14/2020 s'incorporen les condicions arreplegades per l'informe, tant de l'òrgan competent en ordenació del territori i paisatge com de medi ambient:

• Es durà a terme el desmantellament i la restauració dels terrenys a l'estat anterior després que s'emeta l'autorització administrativa corresponent de tancament definitiu de la central, d'acord amb el pla de desmantellament presentat.

• En el procés de desmantellament de la planta solar no haurà de quedar cap element artificial en l'enclavament i s'haurà de restaurar el sòl afectat de manera que se'n garantisquen els usos posteriors. Per a poder complir este objectiu, no es considera oportú retirar terra fèrtil, perquè destruiria l'estructura edàfica i reduiria les capacitats de recuperació del sòl, a més d'invertir la seua funció com a embornal de carboni.

• Durant el procés de desmantellament de la planta s'hauran de fer els treballs de restauració vegetal de la superfície afectada, sense oblidar la recuperació de la capacitat d'infiltració dels terrenys afectats per les compactacions del sòl (rases de conduccions, etc.).

• S'haurà de completar el pla de desmantellament amb la descripció de les operacions necessàries per al desmantellament de totes les instal·lacions, del termini i el programa d'execució de les operacions, i dels pressupostos de desmantellament de totes les infraestructures d'evacuació concordes amb les actuacions que s'han de dur a terme, així com del pressupost del desmantellament de tota la planta fotovoltaica i de la restauració del terreny i l'entorn al paisatge preexistent. El pressupost haurà d'estar justificat i detallat per mitjà del desglossament, amb mesuraments comprovats i costos reals de mercat.

La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en el punt segon d'esta resolució, relatiu a l'autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, segons el que indicat el Decret llei 14/2020.

*Quart. Publicacions, notificacions i comunicacions que cal fer d'esta resolució*

Ordenar, de conformitat amb el que disposa l'article 31 del Decret llei 14/2020:

• La publicació d'esta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  i en el *Butlletí Oficial de la Província d'Alacant*, publicació que es farà igualment als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d'esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a aquelles a les quals s'ha intentat notificar, però no s'ha pogut dur a terme.

• La publicació en el lloc d'internet de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç, i Turisme, en l'apartat d'Energia ([https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades](https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades ) en castellà i [https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades](https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades ) en valencià).

• La notificació d'esta resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o els organismes i les empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut o han hagut d'intervindre en el procediment d'autorització, les que han emés o havien d'emetre el condicionat tècnic al projecte d'execució, a les persones titulars de béns i drets afectats, així com a la resta de persones interessades en l'expedient.

• La notificació a l'òrgan ambiental, als efectes que preveu la legislació d'avaluació ambiental, sobre la caducitat del pronunciament ambiental, així com als òrgans competents en ordenació del territori i paisatge.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l'Institut Cartogràfic Valencià per a incorporar les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el segon paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siga necessari obtindre per la part sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix esta resolució, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d'esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l'incompliment o la inobservança de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l'incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s'han tingut en compte per a l'atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d'accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s'atorguen en esta resolució.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Indústria, Comerç i Consum, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació d'esta, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  

València, 19 de juliol de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general d'Energia i Mines

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9908, del 05-08-2024 (2024/8131)

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y aprobación del plan de desmantelamiento y restauración a NRG Park 2017 I, SL, para una central fotovoltaica, ubicada en Alicante, de potencia instalada 13,6248 MW, denominada FV Fontcalent, incluida la infraestructura de evacuación de esta y las instalaciones de conexión a la red a ceder a la empresa distribuidora. ATALFE/2022/1/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9908

Fecha DOGV
:   05-08-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/8131

CVE
:   DOGV-C-2024-8131

Fecha del documento
:   19-07-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

*Antecedentes*

Solicitud

NRG PARK 2017 I, SL, mediante representante debidamente acreditado, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 28/11/2019, (n.º registro GVRTE/2019/719350), en la que solicita autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, relativos a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada FV Fontcalent, de potencia nominal 13,512 MWn  y potencia de los módulos fotovoltaicos de 13,601 MWp, a ubicar en el término municipal de Alicante, incluida su infraestructura de conexión y de evacuación compartida con la central fotovoltaica ISF Desaener 5MW, para lo cual fue incoado el expediente ATREGI/2019/62/03.

Con fecha 17.12.2020, en vista de la documentación presentada, se acuerda por la entonces Dirección General de Industria, Energía y Minas la admisión trámite de la solicitud de autorización administrativa previa para la instalación de producción de energía eléctrica de 13.601 kW de potencia instalada promovida por NRG PARK 2017 I, SL, a ubicar en el municipio de Alicante, provincia de Alicante, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

NRG PARK 2017 I, SL, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 5/01/2022 (N.º registro de entrada GVRTE/2022/27324), en la que solicita convalidación de la solicitud de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica del expediente ATREGI/2019/62/03, acogiéndose a la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (Decreto ley 14/2020, en adelante). A la misma acompaña solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y, de forma implícita, de autorización de implantación en suelo no urbanizable y de aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado, relativos a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada FV Fontcalent, de potencia nominal 15,48 MWn  y potencia de los módulos fotovoltaicos de 13,638 MWp, a ubicar en el término municipal de Alicante, incluida su infraestructura de conexión y de evacuación compartida con la central fotovoltaica ISF Desaener 5MW.

El 18/07/2022 la por entonces Dirección General de Industria, Energía y Minas emite resolución por la que se acepta el desistimiento de NRG PARK 2017 I, SL. de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción con la que se inició el expediente ATREGI/2019/62/03, debido a la nueva solicitud instada según el procedimiento integrado, para una instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica incluyendo su infraestructura de evacuación, de potencia 13,6 MWp, denominada PSF Foncalent 13,6 MW, ubicada en la parcela 235 del polígono 21 del término municipal de Alicante (Alicante) y se convalidan los trámites que se han completado, como son el pago de las tasas administrativas y el Acuerdo de fecha 17.12.2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por el que se admite a trámite la solicitud.

Conforme a las características y ubicación de la instalación solicitada, ésta está sometida al procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto ley 14/2020. Para la tramitación de la misma, se ha incoado por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante (en adelante, indistintamente, STIEMA) el expediente ATALFE/2022/1/03.

Consta en el expediente la justificación del ingreso, de fecha 24/02/2020, de la tasa administrativa que cubre el presupuesto del proyecto de la instalación que finalmente se ha sometido a autorización.

*Primera información pública*

La solicitud de autorización administrativa de la instalación, junto con la documentación presentada han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 20.04.2022, (DOGV n.º 9321),

–  el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 07.04.2022, (BOP n.º 68).

El STIEMA, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió al Ayuntamiento de Alicante para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización, requiriendo de aquel le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente. El anuncio ha sido publicado en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante, desde el 25/04/2022 al 06/06/2022.

Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano) y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valenciano).

La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:

– Proyecto. Denominación: «Proyecto de instalación solar fotovoltaica «ISF Fontcalent 13,6 MW» de 13,6 MWp  – 14,4 MWn  de venta a red en Fontcalent (Alicante)».

– Proyecto. Denominación: «Proyecto técnico red de media tensión 30 kV y centros de transformación para evacuación de electricidad procedente de «ISF Fontcalent 13,6 MW» hasta STR Castellet 66-30 kV. Término municipal de Fontcalent (Alicante)».

– Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Proyecto técnico administrativo Nueva Subestación Transformadora de 66/30 kV 20MW STM Castellet».

– Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Línea eléctrica 66 kV (DC) ST San Vicente – STR Elche Altabix modificación de apoyo 17 para la conexión E-S de la derivación a la STM Castellet».

– Estudio de Integración Paisajística.

– Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.

– Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.

– Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.

– Separatas dirigidas a:

• Ayuntamiento de Alicante.

• i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

– Estudio de impacto ambiental.

Alegaciones

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se han presentado cinco alegaciones.

Dichas alegaciones han sido contestadas por escrito y notificadas por el STIEMA, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (Ley 39/2015, en adelante), a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento.

Condicionados

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de treinta (30) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

– Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental (expediente coordinado (C-120/2022).

Emite un primer informe de fecha 09/06/2022, que es respondido por el promotor en fecha 08/07/2022.

En fecha 01/08/2022 la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental emite un segundo informe con una serie de observaciones a la documentación aportada por el promotor. Se traslada el informe al promotor, quien responde en fecha 11/10/2022 con escrito de justificación, con el plan de desmantelamiento corregido, un estudio hidrológico donde se hace un análisis de la incidencia sobre la escorrentía y la infiltración de las instalaciones, un estudio de inundabilidad y un plano topográfico del terreno, dando traslado de dicha información al órgano competente para nuevo informe.

En fecha 03/01/2023 emite un tercer informe (N/REF: FV\_U\_21/2022) indicando que la información adicional aportada se considera correcta para seguir su tramitación administrativa, debiendo tomarse medidas de seguimiento anual de los niveles de erosión laminar, y cárcavas, así como aplicar las medidas preventivas y correctoras incorporadas en los informes emitidos por ese organismo, así como las propuestas por el promotor en los diferentes documentos presentados.

El informe se notifica al promotor, que responde en fechas 22/03/2023 y 24/03/2023 con la conformidad con los condicionantes expuestos y con el compromiso a realizar las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento indicadas en los informes emitidos por la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental.

– Servicio de Gestión Territorial (N/Ref: 22231\_03014\_R\_FTV)

Emite un primer informe de fecha 23/11/2022, en el que se concluye que la instalación se encuentra afectada por peligrosidad de inundabilidad de carácter geomorfológico, y se considera compatible condicionado a que se amplie el estudio de inundabilidad a las dos cuencas restantes (C02, C03) y que de su análisis no se deriven afecciones negativas.

El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 28/11/2022, incorporando un anexo al estudio de inundabilidad y adoptando el resto de las medidas en el proyecto de ejecución de la planta fotovoltaica. Dicha documentación se traslada al Servicio de Gestión Territorial para que elabore un nuevo informe.

Emite un segundo informe, de fecha 09/03/2023, en el que se reitera en la conclusión indicada en el informe anterior.

– Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje (N.º Expediente SIVP: EP-2022/119)

Emite un primer informe desfavorable, de fecha 07/10/2022.

El promotor responde en fecha 20/10/2022, incorporando un estudio de inundabilidad, un estudio hidrológico, una nueva evaluación de impacto ambiental, un nuevo estudio de integración paisajística, un plano topográfico, la justificación modifica de los criterios del Decreto ley 14/2020, un nuevo plan de desmantelamiento y adoptando el resto de las medidas en el proyecto de ejecución de la planta fotovoltaica. Dicha documentación se traslada al Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje para nuevo informe.

Este emite un segundo informe en fecha 23/03/2023 favorable, condicionado al cumplimiento de los requerimientos expuestos en el mismo.

En fecha 06/04/2023 se recibe contestación del promotor de la instalación, sin subsanar en la documentación presentada los condicionados establecidos en los informes mencionados del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, considerando que ya ha respondido a los mismos y debe continuarse la tramitación del expediente.

Mediante escrito de fecha 02/05/2023, el STIEMA le indica al promotor que en el proyecto de la instalación se deben cumplir todos los condicionados considerados en el informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, siendo imposible continuar con el procedimiento si dichos condicionados no son subsanados completamente.

– Ayuntamiento de Alicante

En fecha 25/10/2023, emite informe desfavorable. El promotor responde al mismo en fecha 20/11/2023 con una nueva separata donde se ha incluido la modificación del proyecto sometido a la segunda información pública.

De los restantes organismos notificados, IDE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., no se ha recibido contestación. Transcurrido el plazo sin que conste respuesta, de acuerdo con la legislación aplicable, debe entenderse que no existe objeción alguna a las autorizaciones.

Adaptación a condicionados y a evaluación ambiental

Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos, el promotor presenta proyecto modificado de la instalación en fecha 05/05/2023. Estas modificaciones se consideran sustanciales, conforme al artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (Real decreto 1955/2000, en adelante), principalmente debido a la modificación de la situación de la subestación, y como consecuencia de ello del trazado de la línea de evacuación y de interconexión, además de la modificación de la planta generadora incluyendo nuevos terrenos. Asimismo, se ha tenido en consideración la alegación de una de las propietarias del terreno por donde transcurría una de las líneas de alta tensión.

Por tanto, conforme al artículo 23 del Decreto ley 14/2020, la solicitud es sometida de nuevo a información pública.

*Segunda información pública*

La solicitud de autorización administrativa de la instalación, junto con la documentación presentada han sido objeto de información pública durante el plazo de quince (15) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en los siguientes medios:

–  El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 20/09/2023, (DOGV n.º 9687),

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 14/09/2023, (BOP n.º 178)

El STIEMA, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió al Ayuntamiento de Alicante para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización, requiriendo de aquel le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente. El anuncio ha sido publicado en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante, desde el 15/09/2023 hasta el 06/10/2023.

Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web [https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica](https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica%20)  (en castellano) y [https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica](https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica%20)  (en valenciano).

La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:

– Proyecto. Denominación: «Proyecto de instalación solar fotovoltaica ISF Fontcalent 13,6 MW de 13,6 MWp – 14,4 MWn de venta a red en Fontcalent (Alicante)».

– Proyecto. Denominación: «Proyecto técnico red de media tensión 30 kV y centros de transformación para evacuación de electricidad procedente de ISF Fontcalent 13,6 MW hasta STR Castellet 66-30 kV. Término municipal de Fontcalent (Alicante)».

– Proyecto infraestructura evacuación que se cede al gestor de la red de distribución i-DE Redes Inteligentes, SAU. Denominación: «Proyecto técnico administrativo Nueva subestación transformadora de 66/30 kV 20MW STM Castellet».

– Proyecto infraestructura evacuación que se cede al gestor de la red de distribución i-DE Redes Inteligentes, SAU. Denominación: «Línea eléctrica 66 kV (DC) ST San Vicente – STR Elche Altabix nuevo apoyo 5N para la conexión E-S de la derivación a la STM Castellet».

– Estudio de Integración Paisajística.

– Estudio de Inundabilidad.

– Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.

– Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.

– Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.

– Separatas dirigidas a:

• Ayuntamiento de Alicante.

• i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

– Estudio de impacto ambiental.

Alegaciones

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se han presentado tres alegaciones.

Dichas alegaciones han sido contestadas por escrito y notificadas por el STIEMA de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento.

Condicionados

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

– Dirección General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio

Emite informe n.º 14.877-2023, de fecha 22/09/2023, donde concluye que la planta solar fotovoltaica ISF Fontcalent e infraestructuras de evacuación, no afectan a infraestructuras públicas de transporte de competencia autonómica»

El promotor manifiesta su conformidad con el informe en fecha 04/10/2023.

– Dirección General de Medio Natural y Animal, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Expte: C120/2022 (FV\_U\_21/2022)

Informe favorable de fecha 11/12/2023, condicionado a que se cumplan las recomendaciones, condicionantes y las medidas recogidas en el resuelvo primero de esta resolución.

El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 19/12/2023.

– Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio (N.º expediente SIVP: EP 2022/119)

Informe favorable de fecha 20/12/2023, condicionado a la inclusión en el estudio de integración paisajística (EIP) de todas las medidas de integración paisajística (MIP) condicionantes, según se establecieron en el anterior informe de ese Servicio de fecha 23/03/2023 y de un programa de implementación de todas las MIP. Indica también que estas medidas deberán incluirse en el proyecto de las instalaciones como parte integrante del mismo en todos sus documentos (memoria, planos y presupuesto), para su ejecución real y efectiva .Igualmente lo condiciona a la aportación de un Plan de desmantelamiento y restauración del terreno y entorno completado en los términos referidos, con programa y plazos, presupuesto acorde a todaslas actuaciones a ejecutar y valoraciones justificadas mediante mediciones comprobadas y aplicación de precios reales de mercado, según lo especificado.

Se informa tanto del proyecto de la segunda información pública como del proyecto modificado de la tercera, que es descrita en los puntos posteriores de esta resolución.

El promotor responde al informe en fecha 25/01/2024 con la presentación del proyecto refundido, el nuevo estudio de integración paisajística con la inclusión de las medidas de integración paisajística y el plan de desmantelamiento de la instalación, donde se incluyen todos los condicionados incluidos en los informes.

– Ayuntamiento de Alicante.

Informe desfavorable de fecha 22/11/2023, donde se reitera en el informe de fecha 23/10/2023 al considerar que las determinaciones expuestas en el dicho informe no han sido recogidas en la nueva documentación aportada, remarcando la disparidad de parcelas respecto al informe de determinación de afecciones ambientales, al haber modificado el proyecto.

De los restantes organismos notificados, IDE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, no se ha recibido contestación. Transcurrido el plazo sin que conste respuesta, de acuerdo con la legislación aplicable, debe entenderse que no existe objeción alguna a las autorizaciones.

Adaptación a condicionados

Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos a este proyecto y al proyecto con el cual comparten la infraestructura de evacuación, el promotor presenta en fecha 26/10/2023 el proyecto modificado de la línea de interconexión desde las diferentes islas de la planta generadora hasta la subestación. También se ha modificado por la alegación del promotor de la instalación fotovoltaica FV La Cerámica, de competencia estatal.

Según lo especificado en artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, las modificaciones se consideran sustanciales, por lo que, conforme al artículo 23 del Decreto ley 14/2020, debe realizarse una nueva información pública del proyecto.

*Tercera información pública*

La solicitud de autorización administrativa de la instalación, junto con la documentación presentada de la infraestructura de interconexión han sido objeto de información pública durante el plazo de quince (15) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en los siguientes medios:

– El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 23/11/2023, (DOGV n.º 9731),

– El *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 17/11/2023, (BOP n.º 221)

El STIEMA, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió al Ayuntamiento de Alicante para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización, requiriendo de aquel le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente. El anuncio ha sido publicado en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante, del 20/11/2023 hasta el 13/12/2023.

Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, mediante anuncio de información pública de fecha 13/11/2023,  en el sitio web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano) y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valenciano).

La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:

– Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Red de media tensión 30 kV y centros de transformación para evacuación de electricidad procedente de ISF Fontcalent 13,6 MWp hasta STR Castellet 66-30 kV».

– Separata dirigida al Ayuntamiento de Alicante.

Alegaciones

No se han presentado alegaciones durante el tercer periodo de información pública ni se han personado acreditando la condición de personas interesadas ninguna persona física ni jurídica.

Condicionados

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de quince (15) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación. Se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

– Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio (Expte: C120/2022 (FV\_U\_21/2022)

Informe favorable fecha 24/11/2023, condicionado a las medidas recogidas en el resuelvo primero de esta resolución.

El promotor presenta escrito de fecha 19/12/2023, manifestando su conformidad con el informe.

– Ayuntamiento de Alicante

Emite en fecha 05/12/2023, informe favorable condicionado a las medidas descritas en el mismo.

El promotor presenta escrito de fecha 19/12/2023, manifestando su conformidad con el informe.

– Servicio de Gestión Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio (Ref.: 22231\_03014\_R\_FTV)

Informe de fecha 15/12/2023 en el que se concluye que, de acuerdo con las consideraciones y conclusiones emitidas en los informes de incidencias sobre la ordenación del territorio de fecha 22/11/2022 y el 8/3/2023 y las apreciaciones realizadas en este informe, considera viable la planta solar fotovoltaica ISF Fontcalent (proyecto de fecha mayo de 2023), condicionada a que la parcela en la que se ha determinado que existe una afección significativa al riesgo de inundabilidad quede libre de módulos. Respecto a las dos líneas de evacuación se consideran viables, conforme a las determinaciones normativas del Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.

El promotor presenta escrito de fecha 19/12/2023, manifestando su conformidad con el informe.

– Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio (N.º Expediente SIVP: EP 2022/119)

Informe favorable de fecha 20/12/2023 con la configuración de la planta y la ubicación de la subestación e infraestructuras de evacuación propuestas en los últimos proyectos presentados, condicionado al cumplimiento de los requerimientos expuestos en el informe. A este respecto se ha de resaltar que la subestación y las líneas que salen de ella, serán cedidas posteriormente al gestor de la red.

El promotor presenta escrito de fecha 23/01/2024 con la presentación de proyecto refundido, estudio de integración paisajística, plan de desmantelamiento y justificación de los cambios realizados que cumple con los condicionados impuestos.

Adaptación a condicionados

En fecha 16/02/2024 el STIEMA requiere al promotor que acredite la disponibilidad de la totalidad de los terrenos donde va a ser ejecutada la instalación.

Ante la imposibilidad de obtener dichos acuerdos por parte del promotor en una de las líneas de interconexión, presenta nuevo proyecto de ejecución donde modifica las líneas de interconexión de tal forma que se modifica la afección a varias parcelas privadas para transcurrir por un camino público. Desde el STIEMA se considera dicha modificación como sustancial con lo que se procede a realizar una nueva información pública, solo de la línea de interconexión modificada.

*Cuarta información pública*

La solicitud de autorización administrativa de la instalación, junto con la documentación presentada de la infraestructura de interconexión han sido objeto de información pública durante el plazo de quince (15) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en los siguientes medios:

– El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 12/04/2024, (DOGV n.º 9827),

– El *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 08/04/2024, (BOP n.º 67)

El STIEMA, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió al Ayuntamiento de Alicante para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización, requiriendo de aquel le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente. El anuncio ha sido publicado en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante, del 09/04/2024 hasta el 03/05/2024.

Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, mediante anuncio de información pública de fecha 27/03/2024, en el sitio web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano) y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valenciano).

La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:

– Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Red de media tensión 30 kV y centros de transformación para evacuación de electricidad procedente de ISF Fontcalent 13,6 MWp  hasta STR Castellet 66-30 kV».

– Separata dirigida al Ayuntamiento de Alicante.

– Plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado.

Alegaciones

No se han presentado alegaciones durante el cuarto periodo de información pública ni se han personado acreditando la condición de personas interesadas ninguna persona física ni jurídica.

Condicionados

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de quince (15) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

– Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio (N/REF: C120/2022)

Informe favorable de fecha 19/04/2024, en el que muestra su conformidad al no observarse nuevas afecciones a lo informado anteriormente.

El promotor presenta escrito de fecha 21/05/2024, manifestando su conformidad con el informe.

– Ayuntamiento de Alicante

Emite, en fecha 29/04/2024, informe favorable condicionado a las medidas descritas en el mismo.

El promotor presenta escrito de fecha 21/05/2024, manifestando su conformidad con el informe.

– Servicio de Gestión Territorial (Ref: 22231\_03014\_R\_FTV)

Informe de fecha 06/05/2024 en el que concluye que, de acuerdo con las consideraciones y conclusiones emitidas en los informes de incidencias sobre la ordenación del territorio de fechas 22/11/2022, el 8/3/2023 y 15/12/2023 y las apreciaciones realizadas en este informe, considera compatible la línea de evacuación de interconexión de la planta solar fotovoltaica ISF Fontcalent, conforme a las determinaciones normativas del Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.

El promotor presenta escrito de fecha 30/05/2024, manifestando su conformidad con el informe.

– Servicio de Paisaje (en materia de paisaje) - Servicio de Planificación Territorial (en materia de infraestructura verde) de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental (Expediente SP: EP 2022/119)

Informe de fecha 24/05/2024, favorable para las infraestructuras de evacuación de la central fotovoltaica ISF Fontcalent 13,6 MW, con la configuración propuesta en el último proyecto presentado, condicionado al cumplimiento de los requerimientos expuestos, a saber: la aportación de un plan de desmantelamiento y restauración del terreno y paisaje completado en los términos referidos, con programa y plazos y un presupuesto acorde a todas las actuaciones a ejecutar cuyas valoraciones estén justificadas mediante mediciones comprobadas y aplicación de costes reales de mercado, según lo especificado en el apartado anterior.

El informe es trasladado al promotor en fecha 27/05/2024, el cual manifiesta su conformidad con el informe en fecha 30/05/2024, adjuntando la modificación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y entorno afectado, con todos los condicionantes incluidos en el mismo y con las valoraciones justificadas, por lo que es aprobado por el STIEMA.

El promotor presenta un proyecto refundido en fecha 27/05/2024 con el cumplimiento de todos los condicionantes emitidos por los diferentes organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados.

Evaluación ambiental

Con fecha 22/09/2022, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, emite informe de determinación de afecciones ambientales, conjunto para el proyecto de central fotovoltaica FV Fontcalent (expediente 89/2022/AIA) y el de la central fotovoltaica ISF Desaener (expedietne 060/2022/AIA), en el que se resuelve que:

«El proyecto puede continuar con la tramitación del procedimiento de autorización, por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que requieran su sometimiento a un procedimiento de evaluación ambiental.»

Tras las modificaciones realizadas en los proyectos de ejecución, a solicitud del STIEMA la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental emite en fecha 04/09/2023 nuevo informe determinación de afecciones ambientales conjunto para las dos instalaciones, con idénticas conclusiones.

Posteriormente, el 26/01/2024, emite nuevo pronunciamiento respecto al informe de determinación de afecciones ambientales donde se concluye que:

«La modificación de los proyectos que se presentan, únicamente modifican la línea de interconexión hasta la STM Castellet respecto de la propuesta anterior de julio de 2023. El trazado total de la línea se incrementa unos 133 metros, pero sigue siendo subterránea de 30 kV discurriendo por caminos existentes. El nuevo trazado no conlleva alteraciones significativas sobre el medio ambiente en relación con la propuesta anteriormente evaluada. Visto lo anterior, se considera que el Informe de Determinación de Afecciones Ambientales emitido resulta válido y por tanto no se requiere la emisión de nuevo informe.»

Los condicionantes recogidos en estos informes, se indican en el punto primero de la parte dispositiva de la presente resolución.

Aspectos urbanísticos, territoriales y paisajísticos

Consta informe de compatibilidad urbanística municipal favorable (IP2024000008), del Servicio de Planeamiento de la Dirección General de Plan General y Planeamiento Urbanístico de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante emitido el 07/02/2024, en virtud del artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, respecto a las parcelas donde se ubicarán los grupos generadores, que indica que:

«… el uso de planta solar fotovoltaica es compatible en las parcelas catastrales 39, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 59, 68, 104, 105, 106, 120, 123, 124, 126, 9006, 9010 y 9014 del polígono 19 del término municipal de Alicante, siempre que cumpla las determinaciones que se establecen en las normas urbanísticas del PGMO de Alicante y normativa vigente.

El uso de la Planta solar fotovoltaica FV Fontcalent, está condicionado a su ejecución conjunta en proyecto unitario junto con la Planta ISF Desaener, el STM Castellet, su línea de evacuación y la vinculación de las parcelas colindantes libres de instalación.

Con respecto a la implantación de líneas de evacuación, esta deberán discurrir en todo caso por suelo no urbanizable común rústico prioritariamente con trazado subterráneo por el término municipal de Alicante. En caso de imposibilidad justificada se priorizará su trazado junto infraestructuras y elementos territoriales ya existentes, buscando la menor incidencia en el paisaje y territorio, y preservando el menos de nuevas afecciones y servidumbres.»

Este informe incluye la compatibilidad urbanística favorable para la parcela correspondiente a la ubicación de la subestación, conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre.

Constan en el expediente informes favorables del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 20/12/2023 (complementado con el informe de fecha 24/5/2024) y del Servicio de Gestión Territorial de fecha 15/12/2023 (complementado con el informe de fecha 6/5/2024), ambos servicios dependientes de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. Los condicionados recogidos en los mismos han sido aceptados por la entidad promotora y constan en el resuelvo primero de esta resolución.

Evacuación y conexión a la red

La central fotovoltaica evacuará la energía generada a través de tres líneas subterráneas de 30 kV hasta una nueva subestación elevadora STR Castellet 66/30 kV. Desde la misma saldrá una línea eléctrica aérea 66 kV de doble circuito hasta el entronque a la línea 66 kV DC San Vicente – Altabix, propiedad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., mediante un nuevo apoyo 15N E/S. Tanto la subestación como la línea aérea conforman las instalaciones de conexión a la red de distribución, que se cederán al gestor de la red.

Consta en el expediente la Resolución la Dirección General de Energía y Minas de fecha 07/02/2024, por la que se confirma la adecuada presentación tras sustitución con autorización, de la garantía número 032024V18, constituida por NRG PARK 2017 I, SL., que avala una potencia de 13.700 kW, para los permisos de acceso y conexión de la instalación de producción de energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica, denominada FV Fontcalent, por modificación de la ubicación geográfica en Fontcalent, en el término municipal de Alicante (Alicante) [GARCAP/2023/6/03].

El promotor dispone de los permisos de acceso y conexión otorgados por la empresa distribuidora, de fecha 21/12/2018, relativos a la solicitud de la instalación FV Fontcalent, con una potencia de acceso concedida de 13,38 MWn  en 66 kV en Alicante.

A la vista del contenido y pronunciamientos de dichos permisos, debe considerarse que las instalaciones no generarán incidencias negativas en el Sistema.

Al ser superior la potencia instalada (13,6248 MW) a la capacidad de acceso otorgada (13,38 MW), según se indica en la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, la instalación deberá disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación que la integran, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso concedida.

Constan en el expediente documento de aceptación por parte del gestor de la red de distribución, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., de los proyectos de las instalaciones que van a ser cedidas tras la ejecución de las mismas (centro de seccionamiento y línea de alta tensión).

Acreditaciones previas a la resolución

El agente promotor acredita los siguientes aspectos, tal y como establece el artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020, de forma previa a la resolución del procedimiento:

– Disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación.

– Disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente.

Consta en el expediente propuesta de resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante de fecha 04/06/2024, órgano encargado de la instrucción del expediente, así como propuesta definitiva conjunta del Servicio de Energías Renovables, Eficiencia Energética e Instalaciones Radiactivas y de la Subdirección General de Energía y Minas, quien ha elevado la misma a este centro directivo.

*Fundamentos de derecho*

Competencia autonómica y órgano de esta que debe resolver la solicitud

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el Decreto 226/2023, de 19 de diciembre, de 2023, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, corresponde a esta dirección general la resolución del presente procedimiento.

Sobre la necesidad de autorizaciones administrativas del sector eléctrico

Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, debiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera conjunta, según establece el artículo 21.1 del Decreto ley 14/2020.

Sobre las instalaciones de conexión que vayan a cederse al gestor de red

El artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, determina que las solicitudes de autorización administrativa de instalaciones que, no requiriendo declaración de utilidad pública en concreto, deban o vayan a ser cedidas al transportista o a la distribuidora de la zona, y sean realizadas directamente por el solicitante o promotor, podrán ser formuladas, además de por dichos sujetos del sector eléctrico, por este, en cuyo caso, deberá expresarse claramente este extremo en la solicitud y resto de documentación que la debe acompañar. En las resoluciones de las citadas autorizaciones se recogerá tal circunstancia, además de advertir que la solicitud de autorización de explotación deberá presentarse por el transportista o la distribuidora cesionaria, aportando el correspondiente documento de cesión firmado por ambas partes, además del resto de documentación exigida para la autorización de explotación.

El artículo 11 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, establece que, cuando la instalación autorizada deba o vaya a cederse al transportista único o la distribuidora de la zona, la resolución lo indicará expresamente señalando que la solicitud de autorización de explotación deberá presentarse por el cesionario, aportando el correspondiente documento de cesión firmado por ambas partes. Asimismo, la resolución de autorización administrativa de construcción de la instalación recogerá explícitamente el derecho del titular de la misma, ya sea generador o consumidor, a exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a terceros, en los términos establecidos en la regulación básica de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de garantizar el conocimiento por parte de la cedente de su derecho a la suscripción del mencionado convenio de resarcimiento, las empresas distribuidoras deberán informar, de manera clara y expresa, en el pliego de condiciones técnico-económicas remitidas al solicitante, acerca de este derecho y de las condiciones y momento en el que el mismo puede materializarse.

Conforme al artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, en las instalaciones realizadas por terceros y que vayan a cederse al transportista único o distribuidor de la zona antes de su puesta en servicio, se aportará por el cesionario al mismo tiempo que se solicite la autorización de explotación, copia del acuerdo o contrato de cesión firmado por ambas partes, dando su conformidad a la cesión, y copia del convenio de resarcimiento frente a terceros suscrito entre las partes, el cual tendrá una duración mínima de diez años, plazo que podrá solicitarse su ampliación en los casos debidamente justificados. Asimismo, se deberá aportar la información relativa al coste total de la instalación, la parte sufragada por el transmitente, la referencia a la instalación tipo regulada con la que se corresponde y sus valores unitarios de referencia de inversión, su identificación como proyecto en el correspondiente plan de inversión anual del transportista o distribuidor. La resolución recogerá de forma expresa la cesión de la instalación antes del otorgamiento de la autorización de explotación.

Sobre la necesidad de pronunciamiento de evaluación de impacto ambiental

De conformidad con el artículo 19 bis del Decreto ley 14/2020, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido al procedimiento de determinación de afecciones ambientales. Este determinará si el proyecto puede continuar con su tramitación por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que requieran su sometimiento a un procedimiento de evaluación ambiental.

Los procedimientos de autorización de los proyectos de centrales fotovoltaicas que hayan obtenido el informe favorable de determinación de afección ambiental se declaran de urgencia por razones de interés público siempre que se presentan las solicitudes de autorización administrativa antes del 31/12/2024. A estos proyectos les será aplicable la tramitación de urgencia prevista en el artículo 33 de la Ley 39/2015.

En virtud de la disposición transitoria única del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, las modificaciones establecidas en dicho decreto ley que afectan a la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables serán de aplicación a los procedimientos en trámite.

Sobre la necesidad de informes favorables en materia de ordenación territorial, paisaje y urbanismo

Según lo indicado en el artículo 25 del Decreto ley 14/2020, el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje tendrá carácter vinculante, en los aspectos enumerados en el artículo 25.1, y deberá ser favorable a efectos de poder otorgar las autorizaciones cuya concesión corresponde a la conselleria competente en materia de energía.

El anexo III del Decreto ley 14/2020 establece que, entre la documentación a acompañar con la solicitud de las autorizaciones administrativas previa y de construcción, se deberá aportar informe-certificado urbanístico emitido por el ayuntamiento referido a la compatibilidad urbanística del proyecto, de cada uno de los municipios afectados, o justificante de su solicitud cuando este no se haya emitido, aportando en este caso declaración responsable de la persona promotora de la situación urbanística de los terrenos.

Conforme a la disposición transitoria cuarta del Decreto ley 14/2020 (instalaciones de energías renovables que se encuentren en tramitación), no será necesario reiterar la petición de informes ya emitidos, o trámites ya realizados conforme al procedimiento regulado por la normativa anterior, incluido el resto de los aspectos incluidos en el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje del artículo 25.1. Igualmente, no será necesaria la emisión de un nuevo certificado de compatibilidad urbanística en aquellos procedimientos en tramitación en los que ya se haya emitido dicho certificado con carácter favorable, conforme a la regulación anterior. En este supuesto, tampoco será exigible el informe no vinculante sobre valoración favorable o desfavorable que realiza el ayuntamiento, y que está regulado en el artículo 19.1. En ningún caso se exigirá la tramitación de una declaración de interés comunitario para la instalación de cualquier proyecto en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-ley.

Conforme la redacción vigente del artículo 30, no procede otorgar autorización de implantación en suelo no urbanizable de la instalación.

Procedimiento específico aplicable a la presente solicitud

Al tratarse de una central fotovoltaica a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el capítulo II del título II del Decreto ley 14/2020.

Al haberse obtenido el informe favorable de determinación de afección ambiental y haberse presentado la solicitud de autorización administrativa antes del 31/12/2024, en virtud del artículo 19 bis.6 del Decreto ley 14/2020, se continúa la tramitación del expediente desde el 22/09/2022 por el procedimiento de urgencia.

Sobre el alcance material, contenido y requisitos sectoriales de las autorizaciones sustantivas eléctricas

De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

De acuerdo con el art. 123.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el caso de líneas que cumplan funciones de evacuación de instalaciones de producción de energía eléctrica, en ningún caso, podrá otorgarse la autorización administrativa previa de las infraestructuras de evacuación de una instalación de generación sin la previa aportación de un documento, suscrito por todos los titulares de instalaciones con permisos de acceso y de conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la subestación de la red de transporte o distribución, según proceda en cada caso, que acredite la existencia de un acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de evacuación. A estos efectos, el citado documento podrá ser aportado en el momento de realizar la solicitud a la que se refiere el apartado anterior o en cualquier momento del procedimiento de obtención de la autorización administrativa previa.

De acuerdo con el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.

Dicho artículo dispone además que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso. En este sentido, la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

1. la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.

2. la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.

Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

Las líneas aéreas se encuentran dentro de una zona definida como área prioritaria de reproducción, alimentación y dispersión de las aves, en virtud de la Resolución de 06/07/2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución (DOGV 9138, 29.07.2021), por lo que se encuentra en zona de protección de avifauna según artículo 4.1.c) del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, siéndole por tanto aplicables las prescripciones técnicas establecidas en este real decreto.

Sobre la regulación aplicable en materia de seguridad y calidad industriales

De acuerdo con el art. 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación

Al referirse la presente solicitud a una instalación eléctrica fotovoltaica que genera en baja tensión e inyecta a la red eléctrica en alta tensión son de aplicación los reglamentos de seguridad industrial siguientes:

– el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

– el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Y resto de disposiciones técnicas de aplicación.

Sobre los requisitos subjetivos a acreditar por la persona solicitante

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.

Sobre la obligación y garantías de desmantelamiento y restauración de la central al finalizar la actividad.

Según lo establecido en el capítulo III del título III del Decreto ley 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe para el caso de centrales fotovoltaicas será del 3% del presupuesto de ejecución material, siempre y cuando esta cantidad no sea inferior a 20.000€/MWp. Si la cuantía resultante es inferior a esa cifra, el importe de la garantía será de 20.000€/MWp. La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo. Las variaciones negativas no modificarán la cuantía de la garantía. Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, al Real decreto 1955/2000 y el Decreto ley 14/2020 en la redacción vigente en el momento de la solicitud, y demás disposiciones de general y particular aplicación en la presente resolución, esta Dirección General de Energía y Minas, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas,

RESUELVE

*Primero*

Autorización administrativa previa del proyecto de central fotovoltaica FV Fontcalent, incluida su infraestructura de evacuación y las instalaciones de conexión, a ceder a la distribuidora, hasta un nuevo apoyo a instalar en la línea existente 66 kV ST San Vicente – STR Elche Altabix, titularidad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Otorgar autorización administrativa previa a la mercantil «NRG PARK 2017 I, SL.», para:

1. La instalación de la central fotovoltaica con las siguientes características:

Datos generales de la central eléctrica autorizada

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | FV FONTCALENT |
| TITULAR | NRG PARK 2017 I, SL. |
| TECNOLOGÍA | Fotovoltaica |
| TÉRMINOS MUNICIPALES GRUPOS (PROVINCIA) | Alicante |
| TÉRMINOS MUNICIPALES EVACUACIÓN HASTA PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED (PROVINCIA) | Alicante |
| POTENCIA NOMINAL INVERSORES (MWn) | 14,4 |
| POTENCIA PICO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MWp) | 13,625 |
| POTENCIA INSTALADA (MW) [según art 3 RD 413/2014] | 13,625 |
| CAPACIDAD DE ACCESO A LA RED CONCEDIDA (MW) | 13,38 |
| NECESIDAD DE SISTEMA DE CONTROL COORDINADO DE POTENCIA [según DA 1ª RD 1183/2020) | Sí, por ser inferior la capacidad de acceso concedida a la potencia instalada |
| RED A LA QUE SE CONECTA: | Distribución |
| PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED | Nuevo apoyo a instalar en la línea existente 66 kV ST San Vicente  – STR Elche Altabix, titularidad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. |
| PRESUPUESTO (€) | 5.171.445,33 € BT + 395.459,71 € MT |

  

EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DE LA CENTRAL CON VALLADO PERIMETRAL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de la superficie de parcela ocupada (m2) | Alicante: 5 zonas  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *POLÍGONO* | *PARCELA* | *REFERENCIA CATASTRAL* | *SUP. PARCELA (m**2**)* | *SUP. PARCELA OCUPADA (m**2**)* | | 19 | 39 | 03900A019000390000OR | 16.505 | 5.847 | | 42 | 03900A019000420000OR | 10.069 | 8.544 | | 43 | 03900A019000430000OD | 40.328 | 35.463 | | 45 | 03900A019000450000OI | 14.755 | 12.281 | | 46 | 03900A019000460000OJ | 1.141 | 613 | | 47 | 03900A019000470000OE | 4.410 | 3.631 | | 50 | 03900A019000500000OE | 5.618 | 5.229 | | 51 | 03900A019000510000OS | 15.658 | 12.984 | | 52 | 03900A019000520000OZ | 6.079 | 3.586 | | 53 | 03900A019000530000OU | 6.084 | 5.777 | | 59 | 03900A019000590000OG | 10.202 | 6.004 | | 68 | 03900A019000680000OM | 22.885 | 19.551 | | 105 | 03900A019001050000OD | 20.483 | 13.369 | | 106 | 03900A019001060000OX | 19.883 | 11.649 | | 120 | 03900A019001200000OW | 25.846 | 13.311 | | 123 | 03900A019001230000OY | 7.978 | 7.852 | | 124 | 03900A019001240000OG | 7.991 | 6.194 | | 126 | 03900A019001260000OP | 13.320 | 6.394 | | 9006 | 03900A019090060000OJ | 815 | 711 | | 9010 | 03900A019090100000OE | 4.573 | 2.664 | | 9014 | 03900A019090140000OH | 2.067 | 809 | | TOTAL | | | 256.690 | 187.434,41 | |

  

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DENTRO DEL VALLADO

|  |  |
| --- | --- |
| CAMPO GENERADOR | |
| N.º módulos FV | 22.708 |
| Área unitaria del módulo (mm3) | 2.382 x 1.134 x 30 |
| Potencia unitaria máxima (Wp) | 600 |
| Potencia total módulo (kWp) | 13.624,8 |
| Tipo de células | Silicio monocristalino |
| Caras activas módulos | Monofacial |
| Inclinación | 20 º |
| Anclaje estructura al terreno | Pilotes hincados, 2x6 hincas por cada mesa |
| Estructuras soporte | diseño fijo y configuración 2V14, 811 mesas de 28 módulos. |
| Pitch | 8,38 |

  

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTACIONES DE POTENCIA (INVERSOR + CENTRO TRANSFORMACIÓN) | | | |
| INVERSORES | | | |
| N.º inversores | 64 | | |
| Potencia unitaria nominal (kWn) | 247,5 limitados de fábrica a 225 | | |
| Potencia total nominal (kWn) | 14.400 | | |
| CONEXIONADO MÓDULOS – INVERSORES – ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN | | | |
|  | Estación 1 | Estación 2 | Estación 3 |
| N.º inversores | 14 | 25 | 25 |
| N.º módulos/string | 28 | 28 | 28 |
| N.º strings/inversor | 13x13+1x12 | 3x11 + 10x12 + 7x13 + 5x14 | 9x12 + 16x13 |
| Cableado | CC: 4 a 10 mm2  tipo H1Z2Z2K  CA: 120 a 185 mm2  Al XLPE, 0,6/1 kV | | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | |
| N.º total | 3 |
| Transformadores de Potencia (kVA) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Estación 1 | Estación 2 | Estación 3 | | 3.000 | 6.500 | 6.500 | |
| Tensiones nominales (kV) | 0,8/30 kV |
| Tipología | Intemperie. Celdas SF6, 2L+1P |
| Transformador SSAA | 5 kVA c/u |

  

Su infraestructura de evacuación exclusiva, con las siguientes características:

|  |  |
| --- | --- |
| INTERCONEXIÓN INTERNA | |
| Ubicación | Parcelas 39, 42, 43, 45, 104, 105, 115, 117, 120, 123, 9005, del Polígono 19 de Alicante |
| Tipologías de líneas | Subterráneas, bajo tubos protectores |
| N.º líneas | 2 |
| Cable | HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 3x(1x240) mm2 |
| Trazado y longitud | Circuito 1 (CT3-CT2-STM Castellet): 523,83 m  Circuito 2 (CT1-STM Castellet): 1.000,70 m |

  

|  |  |
| --- | --- |
| STM CASTELLET 66/30 kV | |
| Municipio: Alicante | Polígono: 19, parcelas 104 y 105 |
| Área | 3.712 m2 |
| Relación de transformación | 66/30 kV |
| Sistema de 66 kV (lado del cliente) | |
| Esquema | Simple barra |
| Posiciones y características | Una (1) posición de transformador de potencia, con:  • Tres (3) transformadores de intensidad.  • Tres (3) transformadores de tensión inductivos.  • Tres (3) pararrayos.  El interruptor de esta posición es propiedad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. y estará en su lado del parque. |
| Transformador de potencia | Un (1) transformador de potencia (T-1) 66/30 kV de 20 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión YNd11, con regulación en carga ONAN/ONAF  Una (1) reactancia trifásica de puesta a tierra de 1.000 A - 10 segundos, en serie con una (1) resistencia monofásica de puesta a tierra de 500 A - 15 segundos. |
| Sistema de 30 kV | |
| Esquema | Simple barra partida |
| N.º posiciones y características | • Una (1) posición de transformador blindada de interior con interruptor (para alimentación al embarrado).  • Cuatro (4) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor.  • Una (1) posición de alimentación a transformador servicios auxiliares blindada de interior sin interruptor.  • Una (1) posición de medida tensión en barras blindada de interior sin interruptor, instalada en la celda física correspondiente a otra de las posiciones del módulo.  • Cinco (5) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor, no equipadas  • Una posición de unión blindada de interior sin interruptor, instalada en una celda física sin equipar |

  

Las instalaciones de conexión, a ceder a la distribuidora i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, con las siguientes características:

|  |  |
| --- | --- |
| STM CASTELLET 66/30 kV | |
| Municipio: Alicante | Polígono: 19, parcelas 104 y 105 |
| Relación de transformación | 66/30 kV |
| Sistema de 66 kV (lado de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.) | |
| Esquema | Simple barra |
| Posiciones de línea y características | Dos (2) posiciones de línea convencionales de intemperie, con configuración de entrada/salida en la línea San Vicente - Altabix, con:  • Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6.  • Un (1) seccionador tripolar con cuchillas de puesta a tierra para conexión a línea.  • Un (1) seccionador tripolar de conexión de barras.  • Un (1) transformador de tensión inductivo. |
| Posiciones de transformador y características | Una (1) posición de transformador de potencia con Interruptor. El transformador de potencia no será propiedad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.:  • Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6.  • Un (1) seccionador tripolar de conexión a barras.  • Tres (3) transformadores de intensidad. |
| Servicios auxiliares | Una (1) posición de servicios auxiliares de intemperie sin interruptor con seccionador unipolar motorizado y fusible, instalada en un extremo del embarrado principal:  • Un (1) transformador de tensión inductivos monofásico, en un extremo del embarrado principal.  • Una (1) barra rígida con tubo de aleación de aluminio.  • Un (1) seccionador unipolar de conexión a barras.  • Un (1) fusible de protección. |

  

|  |  |
| --- | --- |
| LÍNEA 66 kV STM CASTELLET – LÍNEA 66 kV DC San Vicente - Altabix | |
| CARACTERÍSTICAS LÍNEA | |
| Tipo de instalación | Línea eléctrica aérea |
| Grupo (según el Decreto 88/2005) | Primero |
| Categoría (según el Real decreto 223/2008) | Segunda |
| Zona aplicada | A |
| Sistema | Corriente alterna trifásica |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Tensión nominal (kV eficaz) | 66 |
| Tensión más elevada de la red (kV eficaz) | 72,5 |
| Emplazamiento | Polígono 19, parcela 104. Alicante |
| Origen instalación | STM CASTELLET |
| Final instalación | Nuevo apoyo 15N de la línea 66 kV DC San Vicente - Altabix |
| Longitud total línea (m) | 30 |
| Tipo de cable | 147-AL1/34-ST1A |
| Tipo conductor de fase | LA 180 |
| Tipo de montaje | Doble circuito (SAN VICENTE–CASTELLET y CASTELLET–ELCHE ALTABIX). |
| Material conductor de fase | aluminio + acero |
| Sección de aluminio (mm2) | 147,3 |
| Sección de acero (mm2) | 34,3 |
| Sección total (mm2) | 181,6 |
| Cable de tierraVano 15-15N: OPGW-16-24/0  Vano 15N-16: OPGW-16-48/0.  Vano 15N-Pórtico STM: 2x OPGW-16-48/0.Cadena de aisladores | Tipo de aislador U70YB66P AL  Tipo de cadena según MT 2.23.49: ASS1S66CP |
| CARACTERÍSTICAS APOYO | |
| Ubicación | polígono 19, parcela 104 de Alicante (Alicante). |
| Coordenadas (UTM (ED50/HUSO 30): | X = 712.504,46; Y = 4.250.780,14; Z = 101 |
| Disposición en la línea | bajo el vano de la línea San Vicente - Altabix existente delimitado por los apoyos 16 y 15 (n.º 441100 y 441101) |
| Función | Especial (suspensión y amarre y derivación y de alineación) |
| Tipo | 62D248/B18 |
| Material | perfiles de acero laminado en L, |
| Altura (m) | 26,7 |

  

En el anexo I se reflejan la disposición de los módulos fotovoltaicos, así como la infraestructura de evacuación y conexión.

Para esta autorización se cumplirán las determinaciones reflejadas en el Informe de Determinación de Afecciones Ambientales de fecha 22/09/2022 y en el de 04/09/2023. Se incluye el condicionado determinado en el informe de territorio y paisaje, conforme a la redacción vigente del artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020. Así mismo se incluye el condicionado de la Dirección General de Medio Natural y Animal.

Informe de determinación de afecciones ambientales

1. Los trabajos que se realicen en terreno forestal y sus inmediaciones, deben incorporar el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones recogido en el Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell.

2. Se ejecutarán las medidas de protección y conservación del patrimonio paleontológicos, arqueológicos o etnográficos. Si durante la ejecución de las obras se produjeran hallazgos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, de conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

3. Conforme al Decreto 154/2018, de 21 de septiembre, del Consell, de desarrollo de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat, con referencia a los olivos, se deberá respetar el ejemplar y su perímetro de 15 metros de diámetro a su alrededor.

4. Se llevará a cabo el desmantelamiento y la restauración de los terrenos a su estado anterior, de acuerdo con el plan de desmantelamiento presentado, tras emitirse la correspondiente autorización administrativa de cierre definitivo de la central.

5. Será de aplicación el artículo 13 y el artículo 21 del Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan las medidas adicionales de protección.

6. Asimismo, queda prohibido cualquier movimiento de tierras o inundaciones artificiales de cualquier actividad que pueda suponer la llegada de agua dulce al Saladar de Fontcalent.

Ordenación del territorio:

1. Se mantendrán las condiciones de infiltración con los cambios de pendientes, contando con una estratificación en forma de tablas del terreno (niveles de topografía) entre zonas de placas solares y zonas de paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la escorrentía y aumenten la infiltración. Es decir, la disposición de las placas solares deberá acompañar las curvas de nivel.

2. Se deberá plantar y conservar zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y generan condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las escorrentías.

3. Se deberán hacer labores del suelo que mantengan su textura esponjosa para que se facilite la infiltración o, en su caso, desarrollar tareas agrícolas como actividades complementarias.

4. El cerramiento perimetral de la parcela deberá ser permeable al flujo.

5. Existe afección significativa en una de las parcelas donde se pretende ubicar la planta solar, debiendo quedar libre de módulos.

Infraestructura Verde y Paisaje:

1. Inclusión en el Estudio de Integración Paisajística (EIP) de todas las Medidas de Integración Paisajística (MIP) condicionantes, según se establecieron en el informe de fecha 23/03/2023, que deberán desarrollarse, definirse completamente y representarse gráficamente en el EIP, e incluirse así desarrolladas y definidas en el proyecto de las instalaciones como parte integrante del mismo en todos sus documentos (memoria, planos y presupuesto), para su ejecución real y efectiva de acuerdo con el anexo II del TRLOTUP.

2. Inclusión en el EIP de un programa de implementación de todas las MIP establecidas, sus horizontes temporales, una valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en práctica, de conformidad con lo establecido en el anexo II del TRLOTUP.

3. Aportación de un Plan de desmantelamiento y restauración del terreno y entorno completado en los términos referidos, con programa y plazos, presupuesto acorde a todas las actuaciones a ejecutar y valoraciones justificadas mediante mediciones comprobadas y aplicación de precios reales de mercado.

Dirección General de Medio Natural y Animal:

1. No se permitirá en la fase de construcción de la instalación fotovoltaica la destrucción o eliminación de las infraestructuras de bancales existentes por considerarse de vital importancia para evitar la pérdida de suelo por erosión.

2. Se deberá mantener la capa fértil del suelo y no se permitirá su retirada. Se limitarán los movimientos de tierras para reducir el riesgo de erosión y la alteración del medio físico.

3. Debido a que la instalación fotovoltaica se dispondrá en parte sobre terreno forestal, y a la necesidad de conservación de dichas características forestales en el terreno y a su protección frente a la erosión, no se permitirá la remodelación geomorfológica de las parcelas.

4. En consonancia con el punto anterior, se deberán emplear sistemas de hincado directo sin cimentaciones, e infraestructuras que se adapten al terreno y que no requieran un nivelado, desmonte, acondicionamiento topográfico o explanación de este, así como emplear maquinaria apropiada estudiada para no compactar el terreno. Cabe indicar que en el presupuesto del proyecto de ejecución no se incluyen las mediciones correspondientes a los movimientos de tierra a realizar. Se requiere que se aporte de nuevo dicho presupuesto y mediciones completos para poder verificar que se cumpla dicho condicionante.

5. Durante la fase de diseño y construcción, se tendrá en cuenta no pavimentar/asfaltar caminos interiores ni accesos a la planta. Caminos de firme natural mejorado.

6. Durante la fase de explotación, se prohibirá la circulación fuera de los caminos definidos.

7. Durante la fase de explotación pueden aparecer de signos de compactación del suelo (rodaduras, ausencia de vegetación, etc.) por lo que se realizará un seguimiento anual de la efectividad de las medidas de protección del suelo adoptadas al finalizar la fase de construcción, mediante testigos semienterrados (erosión laminar real). Debido a que la zona de la planta fotovoltaica se caracteriza por una erosión potencial moderada/alta, se realizará una identificación de superficies en que realmente la erosión supera 10 t/ha.año. Se vigilará la aparición de excavaciones al pie de los módulos y de regueros, cárcavas o barrancos. Y cuando se dé el caso, se realizará un seguimiento complementario tras episodios de lluvias intensas (>50 mm/día).

8. Cabe tener en consideración además los efectos de la escorrentía de las placas sobre el suelo, producida tanto por la lluvia como por la limpieza, que podría provocar la aparición de zanjas de erosión bajo la línea de estas. Sería conveniente realizar una canalización que recoja estas aguas y las deposite de manera más dispersa o bien las acumule o redirija para su uso posterior.

9. Se deberá mantener una capa de cultivo herbáceo en todas las instalaciones que favorezca el mantenimiento de la estructura edáfica y, además, la presencia de insectos polinizadores, pudiendo hacer posible su uso combinado con la apicultura o la agrovoltaica. Para mantener o limitar el crecimiento de vegetación en la planta solar, no se podrán emplear herbicidas, siendo recomendable la ganadería extensiva o el desbroce selectivo mecanizado de la misma.

10. Se deberán respetar las especies arbóreas existentes en las parcelas en la medida de lo posible, integrándose en el diseño del parque fotovoltaico, y en las próximas al trazado de las líneas de interconexión.

11. Debido a su directa interrelación con la instalación fotovoltaica ISF Desaener 5MW, actualmente en tramitación, y a la superficie conjunta ocupada que supondrá una afección en la fragmentación del territorio, se dispondrán corredores de vegetación entre las plantas solares, cuyos vallados son colindantes en la parte sur de la instalación proyectada, diferenciándolas a modo de islas de paneles solares (de superficie inferior a 10 ha), que permitan crear un espacio en mosaico que favorezca la circulación de la fauna y el mantenimiento de un ecosistema naturalizado. Dichos corredores de vegetación serán de una anchura mínima de 6 metros.

12. En referencia a la avifauna y teniendo en cuenta, al igual que en punto anterior, la superficie conjunta ocupada por las plantas en tramitación, ISF Desaener 5MW y ISF Fontcalent 13,6 MW, se considera necesario, para poder reparar las pérdidas en la calidad del hábitat de las especies, mantener la vegetación y cultivos existentes en todas aquellas zonas posibles de las parcelas catastrales que no se utilicen para la disposición de paneles solares, además de adquirir o arrendar parcelas de cultivo, con la intención de mantener cultivos que permitan el desarrollo de un ecosistema que aporte hábitat a las especies afectadas. Esta subsanación de afecciones se realizará en una proporción de al menos el 25 % de la superficie afectada.

13. En el Programa de Vigilancia Ambiental, tal y como se indica en el Estudio de Impacto Ambiental, se incluirá el seguimiento de avifauna catalogada, enviando anualmente al Servicio de Vida Silvestre de esta Dirección General los resultados de éste. Estos estudios permitirán evaluar y adaptar las medidas correctivas planteadas comprobando su eficacia o la necesidad de modificar su ubicación u otras características.

14. Se considera adecuada la medida incluida en el estudio de impacto ambiental de creación de una charca de superficie mínima de 78 m² para fomentar la población de anfibios y avifauna.

15. Se considera adecuada la medida incluida en el estudio de impacto ambiental de instalación de 4 cajas nido para quirópteros y aves.

16. Se considera adecuada la medida incluida en el estudio de impacto ambiental de instalación de 2 oteaderos distribuidos en la planta.

17. En el proceso de desmantelamiento de la planta solar se recuerda que no deberá quedar ningún elemento artificial en el enclave y que se deberá restaurar el suelo afectado de tal manera que se garanticen sus usos posteriores. Para poder cumplir con este objetivo, no se considera oportuno retirar tierra fértil, pues destruiría la estructura edáfica reduciendo las capacidades de recuperación del suelo además de invertir su función como sumidero de carbono.

18. Durante el proceso de desmantelamiento de la planta se deberán realizar los trabajos de restauración vegetal de la superficie afectada, sin olvidar la recuperación de la capacidad de infiltración de los terrenos afectados por las compactaciones del suelo (zanjas de conducciones, etc.).

19. El vallado perimetral previsto para la instalación deberá ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos.

20. Además, para evitar la colisión de aves contra el vallado de la planta solar, se deben colocar placas metálicas o de un material plástico fabricado en poliestireno o similar, de color blanco y acabado mate de 20 x 20 cm (o 25 x 25 cm) que habrán de situarse en los espacios entre apoyos. Se colocará al menos una placa por vano siguiendo el siguiente esquema de colocación. Estas placas deben ser revisadas periódicamente reponiéndose las que puedan haberse desprendido para evitar así la pérdida de eficacia de la medida anticolisión.

21. El trazado de la línea de interconexión deberá ceñirse a la anchura de los caminos existentes por los que discurre parcialmente en su trazado, evitando ocupar terreno forestal contiguo para ninguna labor de acopio de materiales, trabajos de ejecución, tareas de mantenimiento o trabajos de desmantelamiento de la instalación.

En el plano que consta en el anexo I se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, así como las coordenadas geográficas que la definen.

Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos, y que han sido aceptadas por las personas titulares de la presente autorización.

La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

La instalación de producción de energía eléctrica autorizada deberá inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.

*Segundo. Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto primero*

Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto primero de la presente resolución, con base en los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:

– Proyecto refundido denominado «Instalación solar fotovoltaica ISF Fontcalent 13,6MW de 13,6 MWp  y 14,4 MWn  de venta a red en Fontcalent (Alicante)» de fecha 24/05/2024 firmado por la persona técnica proyectista, junto con la declaración responsable del técnico proyectista de fecha 27/05/2024 y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 27/05/2024.

– Proyecto refundido denominado «Red de media tensión 30 kV y centros de transformación para evacuación de electricidad procedente de ISF Fontcalent 13,6 MWp  hasta STR Castellet 66-30 kV. Término municipal de Fontcalent» de fecha 26/03/2024 firmado por la persona técnica proyectista, junto con la declaración responsable del técnico proyectista de fecha 27/03/2024 y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 27/03/2024.

– Proyecto para evacuación de energía denominado «Proyecto técnico administrativo Nueva subestación transformadora de 66/30 kV 20 MW STM Castellet» de 09/05/2023 firmado por la persona técnica proyectista, junto con la declaración responsable del técnico proyectista de fecha 08/05/2023 y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 08/05/2023.

– Proyecto para evacuación de energía denominado «Proyecto técnico administrativo línea eléctrica 66 kV (DC) ST San Vicente – STR Elche Altabix nuevo apoyo 15N para la conexión ES de la derivación a la STM Castellet» de fecha 09/05/2023 firmado por la persona técnica proyectista y declaración responsable, junto con la declaración responsable del técnico proyectista de fecha 08/05/2023 y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 08/05/2023.

Esta autorización habilita a las personas titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.

2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

3. Puesto que la potencia total instalada y autorizada (31,6248 MW) es superior a la capacidad de acceso a la red concedida (13,38 MW) deberá instalarse el sistema de control coordinado indicado en el punto primero de esta resolución para todos los módulos de generación autorizados por la presente que impida que la potencia activa que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la persona titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido sistema de control, acompañado de la documentación justificativa del fabricante de las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.

4. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.

5. Se deberá presentar ante el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante la elevación a escritura pública, con la constancia de la inscripción en el registro de la propiedad cuando sea necesario, de los contratos, acuerdos o cualquier otro documento presentado para la acreditación de la disponibilidad de los terrenos, antes del inicio efectivo de la construcción de la instalación. Se acompañará también justificante del pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados de estos, ante la Agencia Tributaria Valenciana.

6. Conforme al artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:

– el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y

– el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

7. Acorde al artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y al cronograma de trabajos del proyecto autorizado, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a dieciocho (18) meses, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Conforme al artículo 30.3.b) del Decreto ley 14/2020, se establece un plazo máximo para solicitar la autorización de explotación de un (1) mes, desde la finalización del período de ejecución ya indicado.

No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.

En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.

Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

8. La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.

9. Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.

10. En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, sin perjuicio de la extensión excepcional prevista en el artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre.

11. En virtud del artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el agente promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Asimismo, dicha fecha deberá ser notificada al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

12. La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como Servicio Territorial competente en materia de energía de Alicante.

13. La persona titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

14. La persona titular de la presente resolución tendrá el derecho a exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a terceros en lo referente a las instalaciones de conexión a ceder a la empresa distribuidora, en los términos establecidos en la regulación básica de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

15. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a este servicio territorial o a la dirección general con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

16. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, en el plazo máximo de un mes solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22/10/2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV N.º 6.389 de fecha 03/11/2010.

Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.

Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en la declaración de impacto ambiental. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial competente en materia de energía correspondiente, solicitará de las Administraciones y organismos que han emitidos aquéllos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.

La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de transporte, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

17. La persona titular de la presente autorización podrá solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

18. La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe de 272.500,00 € (doscientos setenta y dos mil quinientos euros) debiendo acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiario el órgano competente en materia de energía para la concesión de las autorizaciones administrativas previa y de construcción, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.

La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo.

Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

19. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.

Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.

20. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, en el plazo máximo de un mes solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.

21. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo podrá suponer la caducidad de las autorizaciones concedidas.

22. La solicitud de autorización de explotación de las instalaciones de conexión que se van a ceder deberá presentarse por la distribuidora cesionaria, aportando el correspondiente documento de cesión firmado por ambas partes, además del resto de documentación exigida para la autorización de explotación.

23. Se advierte que si en el transcurso de la ejecución del proyecto y para la conexión de la infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura de titularidad y en servicio propiedad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, fuera necesario la tramitación de una modificación de las instalaciones de la red de distribución, deberá iniciarse el correspondiente expediente administrativo y será la empresa distribuidora la que deberá presentar la correspondiente solicitud como titular de la instalación.

24. La persona titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, así como para el cierre temporal.

25. La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

26. Tal y como se indica en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.

El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación (ascendiendo el presupuesto de ejecución material del total de la instalación de 7.944.611,62 € (siete millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos once euros y sesenta y dos céntimos de euro)), considerando las instalaciones a ceder. El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras municipal, pudiendo el ayuntamiento acordar, a solicitud de la parte interesada, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido. El otorgamiento de prórroga del plazo no comportará un nuevo canon urbanístico.

El ayuntamiento podrá aplicar las reducciones del importe del canon que proceda de las recogidas en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020. El impago dará lugar a la caducidad de la licencia urbanística. La percepción del canon corresponde a los municipios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán en el patrimonio municipal del suelo.

27. Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la persona titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres (3) años.

*Tercero. Aprobación del plan de desmantelamiento de la instalación autorizada y de restauración del terreno y entorno afectado*

Aprobar el plan de desmantelamiento de la instalación y de restauración del terreno y entorno afectado referido a la instalación descrita en el apartado primero, cuyo presupuesto asciende a 1.321.766,42 € (un millón trescientos veintiún mil setecientos sesenta y seis euros con cuarenta y dos céntimos de euro) y con el alcance siguiente, en atención al informe emitido por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje en materia de paisaje, de fecha 24/05/2024.

Conforme al artículo 30 del Decreto ley 14/2020 se incorporan las condiciones recogidas por el informe, tanto del órgano competente en ordenación del territorio y paisaje como de medio ambiente:

– Se llevará a cabo el desmantelamiento y la restauración de los terrenos a su estado anterior tras emitirse la correspondiente autorización administrativa de cierre definitivo de la central, de acuerdo con el plan de desmantelamiento presentado

– En el proceso de desmantelamiento de la planta solar no deberá quedar ningún elemento artificial en el enclave y que se deberá restaurar el suelo afectado de tal manera que se garanticen sus usos posteriores. Para poder cumplir con este objetivo, no se considera oportuno retirar tierra fértil, pues destruiría la estructura edáfica reduciendo las capacidades de recuperación del suelo además de invertir su función como sumidero de carbono.

– Durante el proceso de desmantelamiento de la planta se deberán realizar los trabajos de restauración vegetal de la superficie afectada, sin olvidar la recuperación de la capacidad de infiltración de los terrenos afectados por las compactaciones del suelo (zanjas de conducciones, etc.).

– deberá completarse el plan de desmantelamiento con la descripción de las operaciones necesarias para el desmantelamiento de todas las instalaciones, plazo y programa de ejecución de las operaciones y presupuestos de desmantelamiento de todas las infraestructuras de evacuación acordes a las actuaciones a realizar, así como del presupuesto del desmantelamiento de toda la planta fotovoltaica y de la restauración del terreno y entorno al paisaje preexistente. El presupuesto deberá estar justificado y detallado mediante descomposición con mediciones comprobadas y costes reales de mercado.

La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla en el punto segundo de la presente resolución relativo a la autorización de construcción previamente a la solicitud de autorización de explotación provisional, según lo indicado en el Decreto ley 14/2020.

*Cuarto. Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución*

Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto ley 14/2020:

– La publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

– La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio, y Turismo, en el apartado de Energía (<https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en castellano y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en valenciano).

– La notificación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.

– La notificación al órgano ambiental a los efectos previstos en legislación de evaluación ambiental sobre caducidad del pronunciamiento ambiental, así como a los órganos competentes en ordenación del territorio y paisaje.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

  

València, 19 de julio de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general de Energía y Minas

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML