Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5208, del 28-02-2006 (2006/1821)

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2006, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST La Punta, ubicada en el terme municipal de València. Expedient ATASCT/2005/110.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5208

Data del DOGV
:   28-02-2006

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2006/1821

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria de Territori i Habitatge

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2006, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST La Punta, ubicada en el terme municipal de València. Expedient ATASCT/2005/110. [2006/F1821]  
Vista la sol·licitud presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions en 28036 Madrid, avinguda de Burgos, 8-B, en data 14 d'abril de 2005, davant del Servici Territorial d'Energia de València, perquè se li concedisca autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST La Punta, situada al costat de la carretera comarcal VP-1041, en el terme municipal de València. Al mencionat escrit, s'adjuntava el projecte d'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per l'enginyer industrial Rafael Adobes Golfe i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana, Demarcació de València, en data 29 de març de 2005.  
Vist que, el dia 9 de novembre de 2005, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'anunci corresponent a la informació pública prevista en el Decret 88/2000, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la referida petició dins del termini establit reglamentàriament.   
Vist que consten, com a antecedents, la Resolució del Servici Territorial d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç de 20 d'abril de 1999 per mitjà de la qual s'atorga a Iberdrola, SA (hui, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU), l'autorització de la instal·lació de l'estació de transformació denominada La Punta i la declaració, en concret, de la seua utilitat pública, l'aprovació, en data 23 de juny de 2000 del projecte d'execució, així com la seua acta de posada en marxa de 13 de juny de 2001.   
Vist l'informe tècnic favorable de 15 de desembre de 2005, emés pel Servici Territorial d'Energia de València.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació sol·licitada es realitzarà dins del recinte tancat de la subestació actualment instal·lada, denominada ST La Punta.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.  
Atés que, d'acord amb el projecte d'ampliació presentat, la finalitat de l'ampliació sol·licitada és satisfer les necessitats de demanda d'energia en esta zona amb les necessàries garanties de seguretat i regularitat en el subministrament, així com facilitar les operacions de manteniment de les instal·lacions.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i en el Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 182/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques corresponents a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST La Punta, situada al costat de la carretera comarcal VP-1041, en el terme municipal de València, les característiques principals de la qual són:  
. Sistema de 132 kV.  
· Equipament de la nova posició de transformador en 132 kV amb el següent aparellatge: dos conjunts trifàsics de pantògrafs unipolars, tres transformadors d'intensitat de relació 300-600/5-5-5 A, un interruptor tripolar de 132 kV i tres parallamps de 132 kV.  
· Un transformador de potència 132/20 kV i potència de 40 MVA amb borns d'intempèrie en ambdós tensions.  
· Equipament de la nova posició per a adaptament de barres amb el següent aparellatge: dos conjunts trifàsics de pantògrafs unipolars, tres transformadors d'intensitat de relació 400-800/5-5-5 A i un interruptor tripolar de 132 kV.  
. Sistema de 20 kV.  
· Mòdul de cel·les de 20 kV, d'interior, amb aïllament en SF6 amb 16 posicions: deu cel·les de línia, una de transformador, una de bateria de condensadors, una d'adaptament, una de mesurament i dos per a l'enllaç de barres.  
· Reactància trifàsica de posada a terra, de 500 A i 30 seg., amb tres seccionadors unipolars de comandament manual i suport de caixa terminal per a la transició de cable aïllat a cable nu en 20 kV.  
· Bateria de condensadors en intempèrie en zona de 20 kV, composta per dos mòduls de 3600 kVAR i una potència de 7200 kVAR.  
. Equips de control, proteccions, mesurament i comunicacions propis per a esta ampliació.  
. Pressupost: 820.516,64 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer de la present resolució i habilitar el titular d'esta a la construcció de la instal·lació projectada.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
1. El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
2. La instal·lació que cal executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
3. Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta direcció general la corresponent autorització.  
4. El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de sis mesos, comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, abans de l'acabament del termini esmentat, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
5. El titular informarà de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent en què acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
6. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 11 de gener de 2006.. El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5208, del 28-02-2006 (2006/1821)

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST La Punta, ubicada en el término municipal de Valencia. Expediente ATASCT/2005/110.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5208

Fecha DOGV
:   28-02-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/1821

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST La Punta, ubicada en el término municipal de Valencia. Expediente ATASCT/2005/110. [2006/F1821]  
Vista la solicitud presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 28036 Madrid, avenida de Burgos, 8-B, en fecha 14 de abril de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, para que se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST La Punta, situada junto a la carretera comarcal VP-1041, en el término municipal de Valencia. Al mencionado escrito, se adjuntaba el proyecto de ejecución de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial Rafael Adobes Golfe y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Valencia, en fecha 29 de marzo de 2005.  
Resultando que el día 9 de noviembre de 2005 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el Decreto 88/2000, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la referida petición dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que constan, como antecedentes, la Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio de fecha 20 de abril de 1999, mediante la que se otorga a Iberdrola, SA (hoy, Iberdrola, Distribución Eléctrica, SAU), la autorización de la instalación de la estación de transformación denominada La Punta y la declaración en concreto de su utilidad pública, la aprobación, en fecha 23 de junio de 2000 del proyecto de ejecución, así como su acta de puesta en marcha de 13 de junio de 2001.   
Visto el informe técnico favorable de fecha 15 de diciembre de 2005, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se realizará dentro del recinto vallado de la subestación actualmente instalada, denominada ST La Punta.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, está inscrita definitivamente en la sección primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto de ampliación presentado, la finalidad de la ampliación solicitada es satisfacer las necesidades de demanda de energía en esta zona con las necesarias garantías de seguridad y regularidad en el suministro, así como facilitar las operaciones de mantenimiento de las instalaciones.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas correspondientes a la ampliación de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST La Punta, situada junto a la carretera comarcal VP-1041, en el término municipal de Valencia, cuyas características principales son:  
. Sistema de 132 kV.  
· Equipamiento de la nueva posición de transformador en 132 kV con la siguiente aparamenta: Dos conjuntos trifásicos de pantógrafos unipolares, tres transformadores de intensidad de relación 300-600/5-5-5 A, un interruptor tripolar de 132 kV y tres pararrayos de 132 kV.  
· Un transformador de potencia 132/20 kV y potencia de 40 MVA con bornas de intemperie en ambas tensiones.  
· Equipamiento de la nueva posición para acoplamiento de barras con la siguiente aparamenta: Dos conjuntos trifásicos de pantógrafos unipolares, tres transformadores de intensidad de relación 400-800/5-5-5 A y un interruptor tripolar de 132 kV.  
. Sistema de 20 kV.  
· Módulo de celdas de 20 kV, de interior, con aislamiento en SF6 con 16 posiciones: Diez celdas de línea, una de transformador, una de batería de condensadores, una de acoplamiento, una de medida y dos para el enlace de barras.  
· Reactancia trifásica de puesta a tierra, de 500 A y 30 seg., con tres seccionadores unipolares de mando manual y soporte de botellas para transición de cable aislado a cable desnudo en 20 kV.  
· Batería de condensadores en intemperie en zona de 20 kV, compuesta por dos módulos de 3600 kVAR y una potencia de 7200 kVAR.  
. Equipos de control, protecciones, medida y comunicaciones propios para esta ampliación.  
. Presupuesto: 820.516,64 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, habilitando al titular de la misma a la construcción de la instalación proyectada.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
1. Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta dirección general la correspondiente autorización.  
4. El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
5. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
6. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 11 de enero de 2006.. El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML