Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6502, del 14-04-2011 (2011/4218)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada al terme municipal d'Aldaia, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2009/642/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6502

Data del DOGV
:   14-04-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/4218

CVE


Data del document
:   21-03-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada al terme municipal d'Aldaia, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2009/642/46. [2011/4218]  
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada als efectes de notificacions al c/ Ribera de Axpe, núm. 5, 48950 Erandio, Biscaia, en data 30 de desembre de 2009, davant del Servici Territorial d'Energia de València, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, situada al paratge Encreullades del terme municipal d'Aldaia, concretament en el terreny per a l'establiment de la subestació -parcel·les 118 i 142- i l'accés a esta -parcel·les 119, 120 i 9001- totes del polígon 20 del cadastre de rústica del terme municipal d'Aldaia, província de València, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública. (ATASCT/2009/642/46).  
  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 3 de desembre de 2009.  
Vist que junt amb la petició s'acredita per la sol·licitant i consta en l'expedient, l'atorgament de Declaració d'Impacte Ambiental per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge de 20 de juny de 2006, per mitjà de la qual s'estima acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte de subestació transformadora 220/20 kV ST Aldaia, sempre que este es desenvolupe amb les previsions de l'Estudi d'Impacte Ambiental i de la documentació presentada, amb les condicions que figuren en esta i que s'arrepleguen en la part dispositiva d'esta resolució.  
  
Vist que es va realitzar la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, i s'ha realitzat la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 6 d'octubre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 12 d'octubre de 2010, en el diari La Razón de 14 d'octubre de 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Aldaia, únic afectat pel projecte.  
  
- D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient s'ha presentat escrit d'al·legacions per la mercantil Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, per mitjà del qual manifesta que en el projecte tècnic d'execució s'ha detectat que no es preveu el punt de connexió a la xarxa de transport concedit per Red Eléctrica de España, SA, a l'al·legant en la dita instal·lació, i que la referida omissió hauria de ser esmenada, i incloure's en el projecte d'execució de la zona de transport a 220 kV, en la sol·licitud d'autorització administrativa i, si és possible, en la declaració d'utilitat pública. La dita inclusió consistix en, dos posicions de 220 kV per a transformador i la seua interconnexió curta, la titularitat de la qual tindrà Red Eléctrica de España, SAU, a sengles transformadors de distribució 220/20 kV propietat d'Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, que seran tramitats en projecte i expedient independent.  
Traslladat el mencionat escrit a l'empresa sol·licitant, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, no figura en l'expedient cap manifestació respecte d'això.  
Vist que de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament d'Aldaia la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, als efectes de donar la seua conformitat o oposició, i simultàniament es va traslladar al referit Ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, modificat per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, en què sol·licita informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
- Figura en l'expedient contestació efectuada per l'Ajuntament d'Aldaia per mitjà de la qual indica que la sol·licitud inclou dos expedients que corresponen a dos peticionaris distints, Red Eléctrica de España, SAU, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que podrien requerir tramitació separada. Assenyala que l'emplaçament sobre el qual se situen les parcel·les afectades pel projecte de subestació es troba inclòs en l'àmbit del Programa d'Actuació Integrada del sector Parc Empresarial del Pont dels Cavalls i el seu planejament de desenvolupament, aprovat provisionalment per l'Ajuntament d'Aldaia el 29.11.2005 i està pendent de l'aprovació definitiva per la Comissió Territorial d'Urbanisme. Afig que en aplicació de la legislació urbanística, es troben suspeses les llicències en el dit àmbit territorial i que no procedix momentàniament donar conformitat a l'autorització de la instal·lació, mentre no es resolga l'aprovació mencionada.  
Traslladada la contestació de l'Ajuntament a l'empresa peticionària, manifesta el següent:  
Que en les subestacions en les quals es produïx la transformació de l'energia de la xarxa de 220 kV a altres tensions que permeten la seua distribució, s'arreplega la convivència en el sistema elèctric entre operador del sistema i les distribuïdores, ja que en un mateix recinte coexistixen ambdós instal·lacions sense possibilitat d'independitzar el seu funcionament una de l'altra. Quant a la suspensió de la llicència, indica que la instal·lació projectada supera l'àmbit de la competència municipal i la seua connexió amb la xarxa mallada del sistema elèctric nacional no pot quedar a l'espera del desenvolupament urbanístic d'un municipi. És així que, en aplicació de la Llei 16/2003 i la seua modificació per la Llei 16/2008, ambdós de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, les instal·lacions de tensió superior a 132 kV, les autoritzacions de les quals siguen competència de la Generalitat i siguen declarades d'utilitat pública, com està sol·licitat, prevaldran sobre qualsevol instrument de planificació, ordenació territorial o urbanística, i les entitats locals són les que hauran d'incorporar en els seus instruments d'ordenació les rectificacions imprescindibles per a acomodar les seues determinacions a la infraestructura elèctrica, i afegix que l'article 75 de la mencionada Llei 16/2003 indica que la construcció d'estes instal·lacions no estarà sotmesa a llicència urbanística. A pesar d'això, la sol·licitud d'informe ho està, a més, pel que fa a l'autorització administrativa, i per tant la suspensió de la llicència manifestada per l'Ajuntament no interferix perquè este es pronuncie sobre el que se sol·licita.  
Que la dita contestació realitzada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, va ser remesa a l'Ajuntament d'Aldaia a fi de donar la conformitat o objeccions, sense que figure en l'expedient manifestació respecte d'això.  
Vist que d'acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les condicions oportunes, concretament als següents:  
  
- Àrea de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, ha remés informe pel qual es manifesta que basant-se en la normativa del Patricova, l'àmbit d'actuació del projecte d'execució de la subestació transformadora 220/20 kV ST Aldaia, no es troba afectada per risc d'inundació.  
  
L'empresa, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, coneix i està d'acord amb el contingut del referit informe.  
Vist l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia de València de 2 de març de 2011.  
Vist que el projecte presentat té entre la documentació els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i dels drets afectats.  
Atés que la sol·licitud i documentació adjunta reunix una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afectacions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada de la subestació transformadora, és garantir la demanda existent en esta zona de l'Horta oest en el curt termini i mitjà termini, donades, d'una part, les previsions de creixement de potència i necessitat de qualitat del servici elèctric i d'una altra, la xarxa actual d'infraestructures en alta tensió i mitjana tensió, les quals aconsellen la construcció de subestacions que, com esta que s'ha d'instal·lar en l'entorn pròxim als punts de consum, dotaran d'una major capacitat les instal·lacions existents.  
  
Atés l'informe de viabilitat d'accés de distribució a la xarxa de transport en la nova subestació Aldaia 220 kV (València) sol·licitat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a suport a la xarxa de distribució a través de dos unitats de transformació transport/distribució de 50 MVA cada una, emés per l'Operador del Sistema i Gestor de la Xarxa de Transport en data 30 de maig de 2006, en el qual es conclou, a estos efectes i, entre altres, les responsabilitats del distribuïdor quant a la garantia de subministrament sempre que es complisca la repotenciació prevista de la línia Quart de Poblet-la Eliana de 220 kV. Així mateix indica l'existència d'una sol·licitud d'accés a la subestació, rebuda d'Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, i conclou que ambdós sol·licituds han sigut resoltes com a complementàries.  
  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, situada en el paratge Encreullades, del terme municipal d'Aldaia, concretament en el terreny per a l'establiment de la subestació -parcel·les 118 i 142- i l'accés a esta -parcel·les 119, 120 i 9001- totes del polígon 20 del cadastre de rústica del terme municipal d'Aldaia, província de València i les característiques principals, de la qual són les següents:  
  
- Sistema elèctric de 20 kV:  
· Amb una configuració de doble barra, tipus interior, amb partició i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), conformat per un mòdul de cel·les amb les dèsset posicions següents:  
Deu de línia; una de transformador; una de transformador de servicis auxiliars; una de bateria de condensadors; una de mesura; una d'enllaç de barres; una d'unió de barres amb cable; i una de partició de barres amb cable.  
· Una transformació dotada amb un transformador trifàsic intempèrie, de potència 50 MVA i relació de transformació 225±10% / 21,5 kV, amb la corresponent reactància trifàsica limitadora de presa de terra. És de bany d'oli amb refrigeració natural i forçada, amb regulador de tensió en càrrega.  
· Servicis auxiliars de corrent alterna (amb alimentació per mitjà de transformador de 250 kVA i relació de transformació 20+2,5%+5%+7,5%+10% / 0,420-0,242 kV) i de corrent continu -formats per equips compactes rectificador-bateria-.  
· Una bateria de condensadors d'interior de 20 kV i (3600 kVAr+7200 kVAr).  
- Obra civil, es construïxen dos edificis independents amb prefabricat de formigó (elements compartits). En el primer s'ubiquen els sistemes de 220 kV i 20 kV, equipament de control, protecció, comunicació, alimentació en baixa tensió (edifici de sistemes i control), en el segon (edifici de transformadors), s'allotgen els transformadors i les seues reactàncies. Finalment el tancament perimetral és de malla metàl·lica sobre blocs de formigó, i es fa l'accés directament des de la via pública.  
- Pressupost: 3.644.802,93 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució de la nova subestació citada en el punt primer d'esta resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 3 de desembre de 2009.  
  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular d'esta autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
d) El titular de la instal·lació haurà de tindre en compte en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar oportunament i van ser acceptades.  
e) El termini d'execució de l'obra serà de dotze mesos comptadors des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
f) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, la qual s'acompanyarà d'un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i al projecte d'execució aprovat.  
g) L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
h) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental, de 20 de juny de 2006, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge:  
1. Es restauraran a les condicions inicials, totes les àrees que s'hagen vist alterades per les obres i es procedirà a la correcta gestió dels residus generats.  
2. Les operacions de buidatge i ompliment del gas SF6, empleat com a mitjà aïllant dielèctric en els interruptors, es realitzarà per mitjà d'equips de recuperació que impedisquen l'emissió lliure del gas a l'atmosfera.  
3. L'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afectació i notificar-ho immediatament a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en aplicació de la Llei 4/98, d'11 de juny.  
4. Respecte a les emissions de camps electromagnètics derivades del funcionament de la subestació transformadora caldrà ajustar-se a allò que disposa la Direcció General de Salut Pública, òrgan competent en la vigilància sanitària de la contaminació electromagnètica, d'acord amb la Llei 4/2005, de 17 de juny, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana. En tot cas, estes es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic. A la posada en marxa de la subestació transformadora, es realitzaran mesuraments per a garantir el compliment d'ambdós límits (camp elèctric i magnètic), i els resultats del qual s'incorporaran al Programa de Vigilància Ambiental.  
  
5. Una vegada en funcionament la subestació transformadora, es procedirà a mesurar els nivells sonors generats a fi de verificar el compliment de les condicions establides en la legislació vigent.  
  
6. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'Estudi d'Impacte Ambiental, hauran de ser comunicats a la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge que establirà, si es procedent, l'aplicació de noves condicions.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer d'esta resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i dels drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afectació a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, significant-se que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què s'ha intentat la notificació i no s'ha pogut realitzar.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 21 de març de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.  
Relació dels béns i dels drets afectats del projecte: ST Aldaia 220/20 kV  
Terme municipal d'Aldaia  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Aldaia 220/20 kV  
Término municipal: Aldaia  
  




Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6502, del 14-04-2011 (2011/4218)

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada en el término municipal de Aldaia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2009/642/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6502

Fecha DOGV
:   14-04-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/4218

CVE


Fecha del documento
:   21-03-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, ubicada en el término municipal de Aldaia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2009/642/46. [2011/4218]  
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio, Vizcaya, c/ Ribera de Axpe, nº 5, en fecha 30 de diciembre de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, situada en el paraje Encreullades del término municipal de Aldaia, concretamente en el terreno para el establecimiento de la subestación -parcelas 118 y 142- y el acceso a la misma -parcelas 119, 120 y 9001- todas ellas del polígono 20 del Catastro de Rústica del término municipal de Aldaia, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2009/642/46).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 3 de diciembre de 2009.  
Resultando que junto a la petición se acredita por la solicitante y consta en el expediente, el otorgamiento de Declaración de Impacto Ambiental por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda de fecha 20 de junio de 2006, mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de subestación transformadora 220/20 kV ST Aldaia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental y de la documentación presentada, con los condicionantes que figuran en la misma y que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el Diari de la Comunitat Valenciana del día 6 de octubre de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 12 de octubre de 2010, en el diario La Razón de fecha 14 de octubre de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aldaia, único afectado por el proyecto.  
- De acuerdo con la documentación que obra en el expediente ha sido presentado escrito de alegaciones por la mercantil Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, mediante el que manifiesta que en el proyecto técnico de ejecución se ha detectado que no se contempla el punto de conexión a la red de transporte concedido por Red Eléctrica de España, SA, a la alegante en dicha instalación, y que la referida omisión debería ser subsanada, incluyéndose en el proyecto de ejecución de la zona de transporte a 220 kV, en la solicitud de autorización administrativa y si cabe en la declaración de utilidad pública. Dicha inclusión consiste en, dos posiciones de 220 kV para transformador y su interconexión corta, cuya titularidad ostentará Red Eléctrica de España, SAU, a sendos transformadores de distribución 220/20 kV propiedad de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, que serán tramitados en proyecto y expediente independiente.  
Trasladado el mencionado escrito a la empresa solicitante, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, no figura en el expediente manifestación alguna al respecto.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Aldaia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modificado por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
- Figura en el expediente contestación efectuada por el Ayuntamiento de Aldaia mediante la que indica que la solicitud incluye dos expedientes que corresponden a dos peticionarios distintos, Red Eléctrica de España, SAU, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que pudieran requerir tramitación separada. Señala que el emplazamiento sobre el que se sitúan las parcelas afectadas por el proyecto de subestación se encuentra incluido en el ámbito del Programa de Actuación Integrada del sector Parc Empresarial del Pont dels Cavalls y su planeamiento de desarrollo, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Aldaia el 29.11.2005 y está pendiente de la aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo. Añade que en aplicación de la legislación urbanística, se encuentran suspendidas las licencias en dicho ámbito territorial y que no procede momentáneamente dar conformidad a la autorización de la instalación, en tanto no se resuelva sobre la aprobación mencionada.  
Trasladada la contestación del ayuntamiento a la empresa peticionaria, vino a manifestar lo siguiente:  
Que en la subestaciones en las que se produce la transformación de la energía de la red de 220 kV a otras tensiones que permitan su distribución, se recoge la convivencia en el sistema eléctrico entre operador del sistema y las distribuidoras, ya que en un mismo recinto coexisten ambas instalaciones sin posibilidad de independizar su funcionamiento una de otra. En cuanto a la suspensión de la licencia, indica que la instalación proyectada supera el ámbito de la competencia municipal y su conexión con la red mallada del sistema eléctrico nacional no puede quedar a la espera del desarrollo urbanístico de un municipio. Es así que, en aplicación de la Ley 16/2003 y su modificación por Ley 16/2008, ambas de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, las instalaciones de tensión superior a 132 kV, cuyas autorizaciones sean competencia de la Generalitat y sean declaradas de utilidad pública, como viene solicitado, prevalecerán sobre cualquier instrumento de planificación, ordenación territorial o urbanística, siendo las entidades locales las que deberán incorporar en sus instrumentos de ordenación las rectificaciones imprescindibles para acomodar sus determinaciones a la infraestructura eléctrica, añadiendo que el artículo 75 de la mencionada Ley 16/2003 indica que la construcción de estas instalaciones no estará sometida a licencia urbanística. Pese a ello, la solicitud de informe lo es, además, en cuanto a la autorización administrativa y por tanto la suspensión de la licencia manifestada por el ayuntamiento no interfiere para que el mismo se pronuncie sobre lo solicitado.  
Que la señalada contestación realizada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, fue remitida al Ayuntamiento de Aldaia al objeto de mostrar su conformidad o reparos, sin que figure en el expediente manifestación al respecto.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Área de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, habiendo remitido informe por el que se manifiesta que en base a la normativa del Patricova, el ámbito de actuación del proyecto de ejecución de la subestación transformadora 220/20 kV ST Aldaia, no se encuentra afectada por riesgo de inundación.  
La empresa, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, conoce y está conforme con el contenido del referido informe.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia de fecha 2 de marzo de 2011.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la subestación transformadora, es garantizar la demanda existente en esta zona de L'Horta Oest en el corto y medio plazo, dadas, de una parte, las previsiones de crecimiento de potencia y necesidad de calidad del servicio eléctrico y de otra, la red actual de infraestructuras en alta y media tensión, las cuales aconsejan la construcción de subestaciones que, como ésta a instalar en el entorno cercano a los puntos de consumo, van a dotar de una mayor capacidad a las instalaciones existentes.  
Considerando el informe de viabilidad de acceso de distribución a la red de transporte en la nueva subestación Aldaia 220 kV (Valencia) solicitado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para apoyo a la red de distribución a través de dos unidades de transformación transporte/distribución de 50 MVA cada una, emitido por el Operador del Sistema y Gestor de la Red de Transporte en fecha 30 de mayo de 2006, en el que se concluye, a estos efectos y, entre otras, las responsabilidades del distribuidor en cuanto a la garantía de suministro siempre y cuando se cumpla la repotenciación prevista de la línea Quart de Poblet-La Eliana de 220 kV. Asimismo indica la existencia de una solicitud de acceso a la misma subestación, recibida de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, concluyendo que ambas solicitudes han sido resueltas como complementarias.  
Considerando que el titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Aldaia, situada en el paraje Encreullades, del término municipal de Aldaia, concretamente en el terreno para el establecimiento de la subestación -parcelas 118 y 142- y el acceso a la misma -parcelas 119, 120 y 9001- todas ellas del polígono 20 del Catastro de Rústica del término municipal de Aldaia, provincia de Valencia y cuyas características principales, son las siguientes:  
- Sistema eléctrico de 20 kV:  
· Con una configuración de doble barra, tipo interior, con partición y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), conformado por un módulo de celdas con las diecisiete siguientes posiciones:  
Diez de línea; Una de transformador; Una de transformador de servicios auxiliares; Una de batería de condensadores; Una de medida; Una de enlace de barras; Una de unión de barras con cable; y Una de partición de barras con cable.  
· Una transformación dotada con un transformador trifásico intemperie, de potencia 50 MVA y relación de transformación 225±10% / 21'5 kV, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra. Es de baño de aceite con refrigeración natural y forzada, con regulador de tensión en carga.  
· Servicios auxiliares de corriente alterna (con alimentación mediante transformador de 250 kVA y relación de transformación 20+2'5%+5%+7'5%+10% / 0'420-0'242 kV) y de corriente continua -formados por equipos compactos rectificador-batería-.  
· Una batería de condensadores de interior de 20 kV y (3600 kVAr+7200 kVAr)  
- Obra civil, se construyen dos edificios independientes con prefabricado de hormigón (elementos compartidos). En el primero se ubican los sistemas de 220 kV y 20 kV, equipamiento de control, protección, comunicación, alimentación en baja tensión (edificio de sistemas y control), en el segundo (edificio de transformadores), se alojan los transformadores y sus reactancias. Finalmente el cerramiento perimetral es de malla metálica sobre bloques de hormigón, haciéndose el acceso directamente desde vía pública.  
- Presupuesto: 3.644.802'93 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución de la nueva subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 3 de diciembre de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
e) El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
f) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
g) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
h) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 20 de junio de 2006 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda:  
1. Se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras y se procederá a la correcta gestión de los residuos generados.  
2. Las operaciones de vaciado y llenado del gas SF6, empleado como medio aislante dieléctrico en los interruptores, se realizará mediante equipos de recuperación que impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.  
3. La aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificarlo inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, en aplicación de la Ley 4/98, de 11 de junio.  
4. Con respecto a las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la subestación transformadora se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Salud Pública, órgano competente en la vigilancia sanitaria de la contaminación electromagnética, de acuerdo con la Ley 4/2005, de 17 de junio, de Salud Pública de la Comunidad Valenciana. En todo caso, éstas se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético. A la puesta en marcha de la subestación transformadora, se realizarán mediciones para garantizar el cumplimiento de ambos límites (campo eléctrico y magnético), y cuyos resultados se incorporarán al Programa de Vigilancia Ambiental.  
5. Una vez en funcionamiento la subestación transformadora, se procederá a medir los niveles sonoros generados al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente.  
6. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda que establecerá, si procede, la aplicación de nuevos condicionantes.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 21 de marzo de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.Relació dels béns i dels drets afectats del projecte: ST Aldaia 220/20 kV  
Terme municipal d'Aldaia  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Aldaia 220/20 kV  
Término municipal: Aldaia  
  




Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML