Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9964, del 24-10-2024 (2024/11068)

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2024, de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual s’atorga autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i aprovació del pla de desmantellament i restauració de l’entorn a TM Renovables La Juliana, SL, per a una central fotovoltaica denominada “PFV La Juliana” situada a Almoradí, de potència instal·lada de 21 MW, inclosa la infraestructura d’evacuació d’ús exclusiu, així com la part de connexió a cedir al gestor de la xarxa de distribució. Exp. ATALFE/2020/23.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9964

Data del DOGV
:   24-10-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/11068

CVE
:   DOGV-V-2024-11068

Data del document
:   04-10-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

Correcció d'errades

*Antecedents*

Sol·Licitud

TM RENOVABLES LA JULIANA, SL, va presentar instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 16/10/2020 amb núm. de registre GVRTE/2020/1525559, en la qual va sol·licitar autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, avaluació d’impacte ambiental i l’aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l’entorn afectat, relatius a una central de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, denominada «PFV LA JULIANA», de potència nominal 21 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 31,74 MWp, a situar a Almoradí (Alacant), inclosa la seua infraestructura d’evacuació d’ús exclusiu exclusiva i la part d’infraestructura a cedir al gestor de la xarxa de distribució, així com la declaració d’utilitat pública, en concret, d’esta. També s’ha sol·licitat expressament l’obtenció dels títols habilitadors per a l’afecció de vies pecuàries. Esta central disposa de dos zones, JULIANA 1, de 10 MW, i JULIANA 2, d’11 MW de potència instal·lada respectivament.

D’acord amb les característiques i la ubicació de la instal·lació sol·licitada, esta està sotmesa al procediment integrat d’autorització de centrals fotovoltaiques que s’hagen d’ubicar sobre sòl no urbanitzable, de conformitat amb el que establix el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent (d’ara en avant, Decret llei 14/2020). Per a la tramitació d’esta, s’ha incoat per part del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant (STIEMA, d’ara en avant) l’expedient ATALFE/2020/23.

En diverses dates es fan aportacions voluntàries per part del promotor i s’efectuen requeriments d’esmena per part de l’STIEMA.

Amb data 03/02/2021, en vista de la documentació presentada, s’acorda l’admissió a tràmit pel Servici Territorial citat de les sol·licituds d’autorització administrativa prèvia i de construcció per a les instal·lacions de producció d’energia elèctrica de 10.000 kW (JULIANA 1) i 11.000 kW (JULIANA 2) de potència instal·lada, segons definició vigent en eixe moment, promoguda per TM RENOVABLES LA JULIANA, SL, a situar en el terme municipal d’Almoradí, província d’Alacant, únicament als efectes del que s’estipula en l’article 1.1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica. Segons el que s’establix en els acords citats d’admissió a tràmit, estes admissions tenen eficàcia retroactiva des del dia 24/12/2020, inclusivament.

Consta en l’expedient la justificació de l’ingrés de la taxa administrativa corresponent al pressupost inicial indicat en la sol·licitud, així com el pagament d’una taxa addicional, a causa de l’augment de pressupost del projecte de la instal·lació finalment autoritzada.

Amb data 16/05/2021 i 16/06/2021 s’efectuen requeriments per part de l’STIEMA. El promotor va respondre amb l’aportació de la documentació requerida.

PRIMERA INFORMACIÓ PÚBLICA (1a IP)

La sol·licitud d’autorització administrativa de la instal·lació i la sol·licitud de declaració d’utilitat pública, en concret, juntament amb la documentació presentada, han sigut objecte d’informació pública durant el termini de trenta (30) dies, als efectes previstos en l’article 23 del Decret llei 14/2020 i en l’article 144 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de data 27/08/2021[1]  (DOGV núm. 9161),

– el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de data 04/08/2021[2]  (BOP núm. 146),

– el diari Información de data 23/08/2021.

L’STIEMA, en virtut de l’article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l’Ajuntament d’Almoradí i l’Ajuntament d’Algorfa perquè fera l’exposició en el tauler d’anuncis, pel mateix període de temps, de la sol·licitud d’autorització i la de reconeixement, en concret, d’utilitat pública esmentada, juntament amb la llista concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel projecte a l’efecte de poder iniciar posteriorment el procediment d’expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d’energia elèctrica, amb el requeriment que se li remetera una diligència acreditativa de l’exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l’expedient. Consta certificat de l’exposició al públic en el tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almoradí, des de l’11/08/2021 fins al 10/09/2021; i en el tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Algorfa, des del 19/08/2021 fins al 19/09/2021.

De la mateixa manera, es va traslladar esta sol·licitud de reconeixement, en concret, d’utilitat pública, a les persones que consten com a titulars dels béns i els drets afectats. Encara que es va intentar notificar a algunes de les persones afectades, este fet no es va poder portar a la pràctica, per la qual cosa, de conformitat amb el que es disposa en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va publicar la notificació en extracte d’este acte administratiu mitjançant un anunci en el *Boletín Oficial del Estado*, de data 15/11/2021.

Així mateix, la documentació es posa a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià) i

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà):

– Projecte. Denominació: Projecte per a la instal·lació fotovoltaica amb connexió a la xarxa elèctrica amb una potència de 31.740 kWp.

– Projecte LSMT-LAMT trifàsica de 66 kV amb inici en STM FV La Juliana i final en els entroncaments a realitzar amb la línia existent denominada línia 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora.

– Projecte tècnic d’una subestació de 20/66 kV per a instal·lació solar fotovoltaica de connexió a xarxa d’una potència de 21 MVA.

– Estudi d’integració paisatgística.

– Estudi d’impacte ambiental.

– Memòria justificativa de compliment del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.

– Pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat.

– Memòria justificativa de la declaració d’utilitat pública.

– Llista de béns i drets afectats (en annex).

– Sol·licitud de concessió demanial en vies pecuàries.

– Separates del projecte.

AL·LEGACIONS 1a IP

D’acord amb la documentació que consta en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública s’han presentat al·legacions per part de l’Associació d’Amics dels Aiguamolls del Sud d’Alacant (AHSA); l’Associació Amics Serra Escalona (ASE); l’Ajuntament d’Algorfa; tres persones jurídiques, i tres persones físiques.

De les al·legacions presentades, consta en l’expedient administratiu que dos d’estes han arribat a acords amb el promotor de la instal·lació i que han aportat l’expedient escrit de desistiment a les al·legacions presentades en este tràmit d’informació pública.

La resta de les al·legacions han sigut contestades per escrit i enviades/notificades, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als al·legants, tant si són interessats o no en el procediment.

CONDICIONATS 1a IP

Segons el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de trenta (30) dies presentaren la conformitat o l’oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si era el cas, els condicionants tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general, amb béns o drets a càrrec seu que es pogueren vore afectats per esta, i d’esta manera es van rebre els informes següents amb el resultat que, en síntesi, es detallen a continuació:

– Servici Territorial de Cultura i Esport d’Alacant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (núm. expedient: A-2021-0720):

Informes desfavorables de dates 22/10/2021 i 12/01/2022.

El promotor presenta escrit de resposta en data 3/02/2022 en el qual manifesta que s’aportarà un nou estudi sobre patrimoni cultural, a redactar d’acord amb la legislació valenciana vigent sobre la matèria.

Informe favorable en matèria de patrimoni cultural (2022-0424-A), de data 14/03/2023, el qual indica, entre altres, que:

«No hi ha afecció al patrimoni cultural en cap de les seues manifestacions per la qual cosa, vistos els preceptes indicats i de conformitat amb els informes dels servicis tècnics, S’INFORMA FAVORABLEMENT, als efectes patrimonials previstos en l’art. 11 de la Llei 4/98, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, l’EIA «Planta Solar Fotovoltaica La Juliana» i infraestructures d’evacuació, Pol. 5, parc. 48, 50 i 51, d’Almoradí, sempre que es complisquen les mesures correctores i cautelars que puguen afectar el patrimoni arqueològic, etnològic o paleontològic.»

El promotor manifesta conformitat amb l’informe, acceptant els seus condicionats, en data 20/03/2023.

Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (núm. expedient: EP 2021-348 EC/ca):

Informes de dates 3/11/2021, 25/01/2022, 25/03/2022, en el qual indiquen:

«Que requerix l’esmena de la documentació presentada i els requeriments exposats per a l’emissió d’informe favorable en matèria d’Infraestructura Verda i Paisatge que faça viable l’actuació pretesa des del punt de vista de la seua afecció al paisatge.»

Informe favorable de data 06/07/2022, el qual conclou que:

«En primer lloc, s’emet informe favorable en matèria d’infraestructura verda i paisatge en relació a la planta fotovoltaica»

Sempre condicionat a les mesures arreplegades en el primer punt de la part dispositiva d’esta resolució.

«En segon lloc, en relació a la línia d’evacuació:

– No s’emet informe vinculat a l’autorització de la LEV [sic], sinó que esta serà informada quan es presente la documentació del traçat definitiu i característiques, així com justificació del que es requerix en el primer informe d’este Servici.»

– Servici de Planificació de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat:

Informe desfavorable (núm. 13.602-2021) de data 10/12/2021.

El promotor presenta escrit de resposta en data 29/12/2021.

Informe favorable condicionat (núm. 13.793-2022) de data 26/01/2022, el qual conclou que:

«Per tot el que s’ha exposat anteriorment, este Servici de Planificació emet informe FAVORABLE sobre la tramitació de l’Autorització Administrativa Prèvia i Autorització Administrativa de Construcció de la instal·lació de generació elèctrica «PFV LA JULIANA» i infraestructures d’evacuació referent a infraestructures públiques de transport de titularitat autonòmica. CONDICIONAT a:

• Compliment de les al·legacions remeses pel promotor sobre expedient per a la realització d’este informe.

• Com que les modificacions de millora de l’accés al camí de domini públic des de la carretera CV-920 es realitzen únicament a un costat del camí, compromís del promotor de fer ús de l’accés únicament per a vehicles que provinguen i es dirigisquen sentit Benijófar-accés autovia AP-7 des de la carretera CV-920.»

El promotor manifesta conformitat amb l’informe, acceptant els seus condicionats, i expressant el seu compromís a respectar-los, en data 28/02/2022.

– Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental pertanyent a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

Informe (C-150/2021), de data 21/12/2021, en el qual no presenta oposició a la central fotovoltaica i la seua línia d’evacuació i establix els condicionats a respectar per estes.

El promotor presenta escrit de resposta en data 3/02/2022 per a formular objeccions i/o atendre les observacions realitzades en l’informe mencionat de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental.

No consta nova resposta per part de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental a la sol·licitud efectuada en este tràmit d’informació pública.

– Servici de Gestió Territorial de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat:

Informe favorable condicionat (21410\_03015\_IR FTV) de data 27/01/2022, en el qual s’establix que la línia d’evacuació està puntualment afectada per risc d’inundació.

El promotor presenta escrit de resposta en data 4/03/2022 per a formular objeccions i/o atendre les observacions realitzades en l’informe mencionat del Servici de Gestió Territorial de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge

Informe (21410\_03015\_IR FTV aleg.) de data 28/03/2022 en el qual es ratifica en l’informe emés.

El promotor manifesta conformitat amb l’informe en data 12/04/2022 i es compromet a presentar nova documentació amb les modificacions en el traçat de la línia d’evacuació, una vegada consensuat amb els afectats després de l’exposició pública.

– Comissaria d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Segura, OA del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic:

Informe (INF-1257/2021) de data 30/03/2022, en el qual s’indica, entre altres, que, en l’àmbit d’actuació de la planta solar, s’ha identificat afecció al llit de domini públic hidràulic (DPH) «Barranco de Calderón», localitzat en la part est de la planta JULIANA 2, confrontant amb esta, i es requerix al promotor de la instal·lació solar una sèrie de documentació a aportar en el corresponent expedient d’autorització de l’organisme citat.

El promotor presenta escrit en data 4/05/2022 indicant que se sol·licitarà l’autorització d’encreuaments de la línia, que s’està preparant l’estudi hidrològic-hidràulic i que es compliran la resta d’observacions realitzades en l’informe mencionat.

Una vegada traslladat este escrit en data 30/05/2022 a la Confederació Hidrogràfica del Segura, OA, no consta nova resposta per part d’esta a la sol·licitud efectuada en este tràmit d’informació pública.

Les següents administracions públiques, organismes i empreses de servici públic o de servicis d’interés econòmic general no han contestat a la sol·licitud efectuada: Ajuntament d’Almoradí, Ajuntament d’Algorfa, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, per la qual cosa, una vegada transcorregut el termini concedit, s’entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

ADAPTACIÓ A CONDICIONATS 1a IP

A causa dels condicionants indicats pels diversos organismes, així com per les al·legacions formulades en el primer tràmit d’informació pública, i després de requeriment de l’STIEMA al titular de la instal·lació en data 14/07/2022, el promotor presenta projecte modificat de la instal·lació, juntament amb nova documentació, en dates 3, 5 i 29 d’agost i 9 de setembre de 2022.

Pel fet que les modificacions es consideren substancials, segons l’article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, per la variació i el soterrament íntegre del traçat de la línia d’evacuació, s’ha de realitzar nova informació pública del projecte, a més de les consultes corresponents als òrgans afectats per a la modificació realitzada.

SEGONA INFORMACIÓ PÚBLICA (2a IP)

La sol·licitud d’autorització administrativa de la instal·lació i la sol·licitud de declaració d’utilitat pública, en concret, juntament amb la documentació presentada han sigut objecte de nova informació pública durant el termini de quinze (15) dies, als efectes previstos en l’article 23 del Decret llei 14/2020, en l’article 144 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de data 16/12/2022[3]  (DOGV núm. 9491),

– el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de data 16/12/2022[4]  (BOPA núm. 238) i

– el diari Información de dates 24/12/2022 i 25/12/2022.

L’STIEMA, en virtut de l’article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l’Ajuntament d’Almoradí i l’Ajuntament d’Algorfa perquè fera l’exposició en el tauler d’anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d’autorització i la de reconeixement, en concret, d’utilitat pública esmentada, juntament amb la llista concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel projecte a l’efecte de poder iniciar posteriorment el procediment d’expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d’energia elèctrica, amb el requeriment que se li remetera una diligència acreditativa de l’exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l’expedient. Consta certificat de l’exposició al públic en el tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almoradí, des del 26/12/2022 fins al 17/01/2023; i en el tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Algorfa, des del 08/02/2023 fins al 28/02/2023.

De la mateixa manera, es va traslladar esta sol·licitud de reconeixement, en concret, d’utilitat pública, a les persones que consten com a titulars dels béns i els drets afectats. Encara que es va intentar notificar a algunes de les persones afectades, este fet no es va poder portar a la pràctica, per la qual cosa, de conformitat amb el que es disposa en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va publicar la notificació en extracte d’este acte administratiu mitjançant un anunci en el *Boletín Oficial del Estado*, de data 10/02/2023.

Així mateix, es posa la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià) i

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà).

La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:

– Projecte planta generadora. Denominació: «Projecte per a la instal·lació fotovoltaica amb connexió a la xarxa elèctrica amb una potència de 31.740 kWp».

– Projecte subestació elèctrica. Denominació: «Projecte tècnic d’una subestació de 20/66 kV per a instal·lació solar fotovoltaica de connexió a xarxa d’una potència de 21 MVA».

– Projecte línia d’evacuació. Denominació: «Projecte LSMT trifàsica de 66 kV amb inici en STM FV La Juliana i final en els entroncaments a realitzar amb l’existent línia denominada «Línia 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora».

– Estudi d’integració paisatgística.

– Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.

– Pla de desmantellament i restitució del terreny i l’entorn afectat.

– plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals.

– Documentació per a l’ocupació de vies pecuàries.

– Separates del projecte.

AL·LEGACIONS 2a IP

D’acord amb la documentació que obra en l’expedient, durant el tràmit de la segona informació pública, s’han presentat al·legacions per part de l’Associació d’Amics dels Aiguamolls del Sud d’Alacant (AHSA); l’Associació Amics Serra Escalona (ASE); dos persones jurídiques, i una persona física.

De les al·legacions presentades, consta en l’expedient administratiu que tres d’estes han arribat a acords amb el promotor de la instal·lació i que han aportat l’expedient escrit de desistiment a les al·legacions presentades en este tràmit d’informació pública.

La resta de les al·legacions han sigut contestades per escrit i enviades/notificades, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als al·legants, tant si són interessats o no en el procediment.

CONDICIONATS 2a IP

D’acord amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de quinze (15) dies presentaren la conformitat o l’oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general que tingueren béns o drets a càrrec seu que es pogueren vore afectats per esta, i es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla a continuació:

– Ajuntament d’Almoradí:

Informe favorable (4822/2021) de data 26/12/2022, que establix les condicions següents:

«- La parcel·la inclou en la seua part sud-est una xicoteta part de sòls classificats per les normes subsidiàries de Planejament Municipal vigents com a Sòl No Urbanitzable Especial Forestal en el Paratge denominat Hoyo del Serrano, que considerem han de ser exclosos de l’ocupació efectiva de les instal·lacions, tal com reflectix l’Estudi d’Integració Paisatgística annex al projecte.

– La proximitat de l’actuació amb el paratge Hoyo del Serrano fa que s’haja de ser especialment acurat a l’hora de l’ocupació per les instal·lacions, i se suggerix que esta es realitze d’acord amb les determinacions de l’Estudi d’Integració Paisatgística de l’actuació, i en sintonia amb les determinacions ambientals i paisatgístiques propostes des d’Ordenació del Territori al Pla General Estructural en tramitació, i que han sigut assenyalades, encara que no vinculants, en el punt quart d’este informe.»

El promotor manifesta conformitat amb l’informe en data 24/01/2023.

– Servici de Planificació de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat:

Informe DESFAVORABLE (núm. 14.384-2022) de data 28/12/2022, per la inadequada justificació de l’afecció de la línia subterrània d’evacuació a la CV-935 i de la repercussió del trànsit generat en la CV-920 pels accessos a la central.

El promotor presenta escrit i documentació de resposta en data 24/01/2023.

Informe favorable condicionat (núm. 14.552-2023) de data 15/03/2023, el qual conclou que:

«Per tot el que s’ha exposat anteriorment, este Servici de Planificació emet informe FAVORABLE sobre la sol·licitud de l’Informe Decret llei 14/2020 de PFV LA JULIANA, CONDICIONAT al compromís de compliment de les millores de l’accés proposades en les al·legacions a l’expedient.»

El promotor manifesta la seua conformitat amb l’informe, acceptant els seus condicionats, en data 27/03/2023.

– Comissaria d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Segura, OA del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic:

Informe (EAG-103/2022) de data 9/01/2023, en el qual s’indica, entre altres, que, en l’àmbit d’actuació de la planta solar, s’ha identificat afecció al llit de domini públic hidràulic (DPH) «Barranc de Calderón», localitzat en la part est de la planta JULIANA 2, confrontant amb esta; mentres que també s’ha identificat un encreuament de la línia elèctrica amb el llit de domini públic hidràulic (DPH) «Barranc de los Garcías».

El promotor presenta escrit i documentació de resposta en data 14/03/2023 per a formular objeccions i/o atendre les observacions realitzades en l’informe mencionat de la Comissaria d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Segura, OA, que és traslladat per l’STIEMA a este organisme en data 16/03/2023.

No consta nova resposta per part de la Confederació Hidrogràfica del Segura, OA, a la sol·licitud efectuada en este tràmit d’informació pública, per la qual cosa, transcorregut el termini concedit, s’entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

– Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport:

Informe favorable en matèria de patrimoni cultural (2022-0424-A), de data 7/07/2023, en el qual indica, entre altres, que:

«No hi ha afecció al patrimoni cultural en cap de les seues manifestacions per la qual cosa, vistos els preceptes indicats i de conformitat amb els Informes dels Servicis Tècnics, S’INFORMA FAVORABLEMENT, als efectes patrimonials previstos en l’art. 11 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, la proposta de nova tipologia d’estesa d’evacuació, subterrània en tot el seu traçat de l’EIA «Planta Solar Fotovoltaica La Juliana» i infraestructures d’evacuació, Pol. 5, parc. 48, 50 i 51, d’Almoradí, sempre que es complisquen les mesures correctores i, en concret, la del seguiment arqueològic dels moviments de terra en el moment de l’execució de les obres.»

El promotor manifesta conformitat amb l’informe, acceptant els seus condicionats, en data 13/07/2023.

– Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental pertanyent a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

Informe favorable (C-150/2021 mod.) de data 08/03/2023, condicionat a les propostes següents de millores i mesures correctores.

«Revisada la nova la documentació aportada per al projecte de la planta solar i la seua línia d’evacuació, es procedix a enumerar una sèrie de millores i de mesures correctores que seria necessari tindre en compte.

– El tancat perimetral previst per a la instal·lació s’haurà d’ajustar al que es disposa en el Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen les condicions dels tancats en el medi natural i dels tancaments cinegètics.

A més, per a evitar la col·lisió d’aus contra el tancat de la planta solar, especialment per a les aus catalogades presents en la zona (arpellot cendrós), s’han de col·locar plaques metàl·liques o d’un material plàstic fabricat en poliestiré, o similar, de color blanc i acabat mat de 20 x 20 cm (o 25 x 25 cm), que s’han de situar en els espais entre suports. Es col·locarà almenys una placa per obertura...

Estes plaques s’han de revisar periòdicament i cal reposar les que es puguen haver després, per a evitar la pèrdua d’eficàcia de la mesura anticol·lisió...

– En el mateix sentit s’hauran de crear illes de panells solars no superiors a 10 ha i es disposaran corredors de vegetació entre estes, que permeten crear un espai en mosaic que afavorisca la circulació de la fauna i el manteniment d’un ecosistema naturalitzat. A més, deixant passos d’una amplària mínima de 6 metres entre estes.

– Pel fet que la planta solar es disposarà sobre un sòl amb un nivell erosiu potencial moderat-alt, s’entén correcta la proposta de realitzar el mínim moviment de terres i compactat de sòl amb la finalitat de disminuir les afeccions a este. S’hauran de respectar els bancals i ribassos existents sense retirar la terra fèrtil del sòl.

– En el mateix sentit, s’haurà de realitzar el mínim moviment de terres i compactació de sòl amb la finalitat de disminuir les afeccions a este. Per això, es requerix el clavament directe sense fonamentacions, sempre que la geologia ho permeta, i que no requerisquen anivellament, desmuntatge, condicionament topogràfic, esplanació o anivellament d’este.

– Tenint en compte els efectes de l’escorrentia de les plaques sobre el sòl, produïda tant per la pluja com per la neteja, que podria provocar l’aparició de solcs o regalls d’erosió davall de les línies d’estes. S’haurà de mantindre una capa de «mulching» amb restes de vegetació o palla, de manera que es dissipe l’energia cinètica de les gotes de pluja i s’evite l’erosió per esguitada i erosió laminar.

– També s’haurà de mantindre una capa de cultiu herbaci en totes les instal·lacions que afavorisca el manteniment de l’estructura edàfica i, a més, la presència d’insectes pol·linitzadors, amb la possibilitat de l’ús combinat amb l’apicultura o l’agrovoltaica.

– Per a mantindre o limitar el creixement de vegetació en la planta solar, no es podran emprar herbicides, i és recomanable la ramaderia extensiva o el desbrossament selectiu mecanitzat d’esta.

– En el procés de desmantellament de la planta solar es recorda que no haurà de quedar cap element artificial en l’enclavament i que s’haurà de restaurar el sòl afectat de manera que se’n garantisquen els usos anteriors al canvi d’ús del sòl.

– S’hauran de crear i mantindre 2 tolles. L’elecció per a emplaçar les tolles serà segons el criteri del promotor, i estes tindran una superfície mínima de 78 m², d’argila compactada o formigó impermeabilitzat (per a una durabilitat més llarga), recobertes d’un mínim de 15 cm de terra vegetal. El pendent d’accés haurà de ser suau cap a les vores, d’entre 3 i 5 graus. Hauran de tindre trampes de sediments abans de la tolla, per a evitar el rebliment d’esta. Com a mínim en tres punts de les ribes, s’hauran d’amuntonar pedres o troncs que serviran de refugi als amfibis...

– Es considera adequat utilitzar 10 caixes niu per a quiròpters i aus.

– Per a atraure la presència de rapaces nocturnes en la zona de les obres, es proposa la instal·lació de 3 talaies distribuïdes en la planta.»

El promotor presenta nova documentació de resposta en data 2/08/2023 per a formular objeccions i/o atendre les observacions realitzades a l’informe mencionat de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental. Es trasllada per part de l’STIEMA a l’actual Direcció General de Medi Natural i Animal pertanyent a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, en data 10/11/2023.

Informe favorable (FV\_O\_03/2022) de data 20/11/2023, el qual indica que:

«Sobre la base de la documentació presentada i als canvis efectuats, no s’observen noves afeccions, per la qual cosa esta Direcció General pren coneixement del que s’aporta i es remet al seu informe previ de data 8 de març de 2023.»

•    Servici de Gestió Territorial de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat:

Informe (21410\_03015\_R FTV LE) de data 3/01/2023, en el qual conclou que:

«la planta solar «FV La Juliana» en el municipi d’Almoradí, i el nou projecte de la infraestructura d’evacuació, en els municipis d’Almoradí i Algorfa, a la província d’Alacant, es considera compatible, ateses les determinacions normatives que s’apliquen i les cartografies oficials d’ordenació del territori.»

El promotor manifesta conformitat amb l’informe, acceptant els seus condicionats, en data 10/01/2023.

No obstant això, a causa de l’informe de data 8/03/2023 de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, el promotor presenta una proposta final de la planta generadora amb les modificacions no substancials necessàries. A la vista d’esta documentació, se sol·licita nou informe en data 16/11/2023.

Informe (21410\_03015\_R FTV) de data 12/01/2024 del Servici de Gestió Territorial de la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, el qual conclou que:

«… es ratifiquen els anteriors informes emesos per este Servici considerant que la instal·lació de la planta solar fotovoltaica «PFV La Juliana» en les parcel·les objecte d’estudi en el municipi d’Almoradí, i la seua infraestructura d’evacuació, a la província d’Alacant, no es troba afectada per perillositat d’inundació ni per altres criteris territorials, i es considera viable, atés el Pla d’acció territorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana i a la resta de determinacions normatives que s’apliquen i les cartografies oficials d’ordenació del territori.»

– Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat:

Informe favorable (EP 2021-348 EC/ca) de data 21/03/2023, que conclou:

«En primer lloc, s’emet informe favorable en matèria d’infraestructura verda i paisatge, i s’ha de modificar el Pla de desmantellament segons el que s’especifica en l’apartat 2 d’este informe.

En segon lloc, s’emet informe favorable a la Línia d’Evacuació segons les característiques d’execució (subterrània) i traçat proposat.»

L’esmentat apartat 2 establix que:

«el total del pressupost del Pla de desmantellament s’haurà d’augmentar un 30 % respecte de la suma Total Partides. Este percentatge es considera la quantitat aproximada, que s’ha disminuït respecte de l’anterior pla de desmantellament i la qual no s’ha justificat. D’acord amb este increment, el pressupost del pla de desmantellament, per a una parcel·la tancada de 32.65 ha serà, aproximadament, d’1,50 €/m², quantitat que es considera adequada als preus de mercat actuals.»

El promotor manifesta conformitat amb l’informe, acceptant els seus condicionats i aportant nou pla de desmantellament de la instal·lació, en data 28/03/2023.

No obstant això, a causa de l’Informe, de data 8/03/2023, de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, el promotor presenta una proposta final de la planta generadora amb les modificacions no substancials necessàries. A la vista d’esta documentació, se sol·licita nou informe en data 16/11/2023.

Informe favorable (EP 2021-348 EC/smm) en matèria de paisatge de data 27/03/2024, que conclou:

«D’acord amb el que s’exposa en el present informe, s’emet informe favorable en matèria de paisatge a la modificació de la PF La Juliana, condicionat al que s’indica en el present informe sobre la zona de transició i resta de mesures d’integració paisatgística d’informe de data 06/07/2022.»

El promotor manifesta conformitat amb l’informe, acceptant els seus condicionats i aportant un pla amb la proposta final d’implantació de la planta generadora, justificant les mesures correctores establides en este informe, en data 15/04/2024.

El condicionat indicat s’arreplega en el punt PRIMER de la part dispositiva de la resolució present.

Les següents administracions públiques, organismes i empreses de servici públic, o de servicis d’interés econòmic general, no han contestat a la sol·licitud efectuada en el nou tràmit d’informació pública: Ajuntament d’Algorfa, Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, per la qual cosa, transcorregut el termini concedit, s’entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

ADAPTACIÓ A CONDICIONATS 2a IP

El promotor presenta projecte refós de la planta generadora en data 21/09/2024, de la subestació elevadora 20/66 kV en data 17/09/2024; de la subestació de maniobra «STM MONTEMAR», a cedir al gestor de la xarxa de distribució en data 17/09/2024, i de la línia subterrània 66 kV de connexió amb el punt de connexió a cedir al gestor de la xarxa de distribució en data 21/09/2024, amb la transposició de totes les mesures proposades en els informes del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge (actualment Servici de Paisatge) i del Servici de Gestió Territorial de l’actual Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental; de l’actual Direcció General de Medi Natural i Animal; la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental; el Servici de Planificació de la Direcció General d’Infraestructures i Projectes Urbans; la Confederació Hidrogràfica del Segura, OA, i l’Ajuntament d’Almoradí, mostrant la seua conformitat a estos informes.

Les modificacions descrites s’han de considerar com a no substancials.

Per tant, d’acord amb l’article 23.5 del Decret llei 14/2020, no serà necessari sotmetre de nou al tràmit d’informació pública estos canvis.

AVALUACIÓ AMBIENTAL

Amb data 28/10/2022, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, emet informe (expedient: (2088142) 160/2021/AIA) de determinació d’afeccions ambientals, del projecte de planta solar «PFV LA JULIANA» que promou TM RENOVABLES LA JULIANA, SL, a Almoradí (Alacant), en el qual es resol que el projecte pot continuar amb la tramitació del procediment d’autorització, per no apreciar-se efectes adversos significatius sobre el medi ambient que requerisquen el seu sotmetiment a un procediment d’avaluació ambiental.

Els condicionants que s’arrepleguen en esta s’indiquen en el punt PRIMER de la part dispositiva d’esta resolució.

ASPECTES URBANÍSTICS, TERRITORIALS I PAISATGÍSTICS

Consta informe urbanístic de compatibilitat ambiental favorable de l’Ajuntament d’Almoradí (Alacant) emés en data 11/05/2021.

Consten informes urbanístics de compatibilitat urbanística favorable de l’Ajuntament d’Almoradí (Alacant) emesos en dates 26/05/2021 i 27/05/2021.

Tot això en virtut de l’article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana.

Consten en l’expedient informes favorables del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge (finalment Servici de Paisatge), de dates 6/07/2022, 21/03/2023 i 27/03/2024, i del Servici de Gestió Territorial, de dates 27/01/2022, 3/01/2023 i 12/01/2024, tots dos servicis dependents de l’actual Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Els condicionats que s’arrepleguen en estos han sigut acceptats per l’entitat promotora i consten en el punt PRIMER de la part dispositiva d’esta resolució.

EVACUACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA

Consta una primera garantia econòmica per a la tramitació de la sol·licitud d’accés a la xarxa de distribució, depositada, en data 16/05/2019, davant l’Agència Tributària Valenciana amb número de garantia 032019V141, per a una instal·lació de producció denominada «LA JULIANA 1» de tecnologia fotovoltaica a situar en el terme municipal d’Almoradí i de 12 MWp instal·lats, per import de 480.000 € (quatre-cents huitanta mil euros) corresponents a una quantia equivalent a 40 €/kW instal·lats en virtut de l’article 59 bis del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre. Així mateix, consta una segona garantia econòmica per a la tramitació de la sol·licitud d’accés a la xarxa de distribució, depositada en data 16/05/2019 davant l’Agència Tributària Valenciana amb número de garantia 032019V142, per a una instal·lació de producció denominada «LA JULIANA 2» de tecnologia fotovoltaica a situar en el terme municipal d’Almoradí i de 20 MWp instal·lats, per import de 800.000 € (huit-cents mil euros) corresponents a una quantia equivalent a 40 €/kW instal·lats, en virtut de l’article 59 bis del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.

Consta en l’expedient GARSAP/2023/16/03, Resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de data 19/01/2024, per la qual es confirma la presentació adequada de la garantia número 032023V676, constituïda per TM RENOVABLES FINCA EL ESPINO, SL, per a la tramitació del procediment d’accés i connexió de la instal·lació de producció d’energia elèctrica de tecnologia solar fotovoltaica de 21.000 kW de potència instal·lada, denominada «PFV LA JULIANA», a situar en el terme municipal d’Almoradí (Alacant), per reducció de potència instal·lada i unificació en una sola garantia que substituïx les garanties número 032019V141 i número 032019V142. Així mateix, consta en l’expedient citat la correcció d’errades materials de l’esmentada resolució, de data 19/01/2024, de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual es confirma l’adequada presentació de la garantia número 032023V676, constituïda per TM RENOVABLES LA JULIANA, SL, en lloc de TM RENOVABLES FINCA EL ESPINO, SL

El promotor disposa de permís d’accés i connexió unificat, atorgat per l’empresa distribuïdora de data 4/09/2020, relatiu a la instal·lació «PFV LA JULIANA», amb una potència d’accés concedida de 21 MWn en la línia 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora.

A la vista del contingut i els pronunciaments d’este permís, s’ha de considerar que la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema.

INSTAL·LACIONS CEDIDES AL GESTOR DE LA XARXA

Consten en l’expedient documents d’acceptació per part del gestor de la xarxa de distribució, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (expedient: 9038856525), dels projectes de les instal·lacions que seran cedides després de l’execució d’estes (subestació de maniobra 66 kV «STM MONTEMAR» i línia subterrània d’alta tensió 66 kV DC d’evacuació fins al punt d’accés i connexió atorgat) de dates 26/08/2024 i 18/09/2024.

ACREDITACIONS PRÈVIES A LA RESOLUCIÓ

L’agent promotor acredita els aspectes següents, d’acord amb el que establix l’article 30.1 del Decret llei 14/2020, de manera prèvia a la resolució del procediment:

– Disposar dels terrenys a on s’implantarà la instal·lació, a costa de l’obtenció de les pertinents concessions demanials de terrenys públics per a la parcel·la 9005 del polígon 5 d’Almoradí.

– Disposar dels permisos d’accés i connexió per a la instal·lació, els quals s’indiquen anteriorment.

El sol·licitant presenta documentació per a justificar la capacitat legal, tècnica i econòmica.

DESISTIMENT DE LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ, EN CONCRET, D’UTILITAT PÚBLICA

En data 11/09/2024 (registre entrada núm. GVRTE/2024/3870541), el promotor ha presentat desistiment de la sol·licitud de la declaració, en concret, d’utilitat pública perquè està en possessió dels acords amb els propietaris de les parcel·les per a on transcorrerà la instal·lació.

Consta en l’expedient proposta de resolució de data 26/09/2024, per part del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant.

En l’expedient consta la proposta definitiva conjunta del Servici d’Energies Renovables, Eficiència Energètica i Instal·lacions Radioactives i de la Subdirecció General d’Energia i Mines, que l’ha elevada a este centre directiu.

*Fonaments de dret*

COMPETÈNCIA AUTONÒMICA I ÒRGAN D’ESTA QUE HA DE RESOLDRE LA SOL·LICITUD

La instrucció i la resolució d’este procediment administratiu corresponen a la Generalitat Valenciana, ja que la instal·lació elèctrica objecte d’este es troba íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana i no s’enquadra en les que preveu l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

D’acord amb el que disposen l’article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb el Decret 226/2023, de 19 de desembre, de 2023, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, correspon a esta direcció general resoldre este procediment.

SOBRE LA NECESSITAT D’AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES DEL SECTOR ELÈCTRIC

D’acord amb l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i l’article 7 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció, i, per tant, s’ha d’efectuar la tramitació i la resolució de manera conjunta, segons establix l’article 21.1 del Decret llei 14/2020.

A més, d’acord amb l’article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les infraestructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d’energia elèctrica.

SOBRE LA NECESSITAT DE PRONUNCIAMENT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

De conformitat amb l’article 19 bis del Decret llei 14/2020, la instal·lació objecte d’este procediment constituïx un projecte sotmés al procediment de determinació d’afeccions ambientals. Este determinarà si el projecte pot continuar tramitant-se, ja que no s’aprecien efectes adversos significatius sobre el medi ambient que requerisquen el sotmetiment a un procediment d’avaluació ambiental.

Els procediments d’autorització dels projectes de centrals fotovoltaiques que hagen obtingut un informe favorable de determinació d’afecció ambiental es declaren d’urgència per raons d’interés públic sempre que es presenten les sol·licituds d’autorització administrativa abans del 31/12/2024. A estos projectes els serà aplicable la tramitació d’urgència prevista en l’article 33 de la Llei 39/2015.

En virtut de la disposició transitòria única del Decret llei 1/2022, de 22 d’abril, les modificacions establides en este decret llei que afecten la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables seran aplicables als procediments que s’estan tramitant.

SOBRE LA NECESSITAT D’UN INFORME FAVORABLE EN MATÈRIA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL, PAISATGE I URBANISME

Segons el que indica l’article 25 del Decret llei 14/2020, l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant i haurà de ser favorable a l’efecte de poder atorgar l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supòsits en els quals l’autorització citada no es requerisca d’acord amb la legislació d’ordenació del territori, urbanística i del paisatge.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC APLICABLE A ESTA SOL·LICITUD

Com que es tracta d’una central fotovoltaica que s’ha d’implantar en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que establix l’article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, és aplicable el procediment que establix el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020.

SOBRE L’ABAST MATERIAL, EL CONTINGUT I ELS REQUISITS SECTORIALS DE LES AUTORITZACIONS SUBSTANTIVES ELÈCTRIQUES

D’acord amb l’article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les infraestructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d’energia elèctrica.

D’acord amb l’article 123.2 del Reial decret 1955/2000, en el cas que es tracte de línies que complisquen funcions d’evacuació d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, en cap cas es podrà atorgar l’autorització administrativa prèvia de les infraestructures d’evacuació d’una instal·lació de generació sense la prèvia aportació d’un document, subscrit per tots els titulars d’instal·lacions amb permisos d’accés i de connexió atorgats en la posició de línia d’arribada a la subestació de la xarxa de transport o distribució, segons siga procedent en cada cas, que acredite l’existència d’un acord vinculant per a les parts en relació amb l’ús compartit de les infraestructures d’evacuació. A este efecte, el document citat es podrà aportar en el moment de fer la sol·licitud a la qual es referix l’apartat anterior o en qualsevol moment del procediment d’obtenció de l’autorització administrativa prèvia.

D’acord amb l’article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l’autorització administrativa d’instal·lacions de generació no es podrà atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d’accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.

A més, este article disposa que les autoritzacions administratives d’instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d’accés que figure en el permís d’accés. En este sentit, la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, establix que les instal·lacions de generació d’electricitat amb una potència total instal·lada que supere la capacitat d’accés atorgada en el permís d’accés d’estes, hauran de disposar d’un sistema de control coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d’emmagatzematge que les integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d’accés.

D’acord amb la redacció vigent de l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la inferior de les dos següents:

1. la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent;

2. la potència màxima de l’inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.

Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que hagen iniciat la tramitació i encara no hagen obtingut l’autorització d’explotació definitiva, segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia s’ha de justificar la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

Les línies aèries es troben dins d’una zona definida com a àrea prioritària de reproducció, alimentació i dispersió de les aus, en virtut de la Resolució de 06/07/2021, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’amplien les zones de protecció de l’avifauna contra la col·lisió i electrocució (DOGV núm. 9138 / 29.07.2021), per la qual cosa es troba en zona de protecció d’avifauna segons l’article 4.1.c del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, i, per tant, li són aplicables les prescripcions tècniques establides en este reial decret.

SOBRE LES INSTAL·LACIONS A CEDIR A L’EMPRESA DISTRIBUÏDORA

L’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, determina que les sol·licituds d’autorització administrativa d’instal·lacions que, encara que no requerisquen la declaració d’utilitat pública en concret, calga cedir o se cedisquen al transportista o a la distribuïdora de la zona, i que les faça directament el sol·licitant o el promotor, es podran formular, a més de fer-ho pels subjectes citats del sector elèctric, per este, i en este cas, s’haurà d’expressar clarament en la sol·licitud i en la resta de documentació que l’ha d’acompanyar. En les resolucions de les autoritzacions citades s’arreplegarà esta circumstància, a més d’advertir que la sol·licitud d’autorització d’explotació l’haurà de presentar el transportista o la distribuïdora cessionària, i haurà d’aportar el document de cessió corresponent firmat per les dos parts, a més de la resta de documentació exigida per a l’autorització d’explotació.

L’article 11 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, establix que, quan la instal·lació autoritzada s’haja de cedir o se cedisca al transportista únic o a la distribuïdora de la zona, la resolució ho indicarà expressament i indicarà que la sol·licitud d’autorització d’explotació l’haurà de presentar el cessionari. A més, haurà d’aportar el document de cessió corresponent firmat per les dos parts. Així mateix, la resolució d’autorització administrativa de construcció de la instal·lació arreplegarà explícitament el dret del titular d’esta, siga generador o consumidor, a exigir la subscripció d’un conveni de rescabalament davant de tercers, en els termes que establix la regulació bàsica de retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica.

Sense perjuí del que s’ha exposat, a l’efecte de garantir el coneixement per part de la cedent del seu dret a la subscripció del conveni de rescabalament citat, les empreses distribuïdores hauran d’informar, de manera clara i expressa, en el plec de condicions tecnicoeconòmiques remeses al sol·licitant, sobre este dret i de les condicions i el moment en el qual este es pot materialitzar.

D’acord amb l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, en les instal·lacions fetes per tercers i que s’hagen de cedir al transportista únic o al distribuïdor de la zona abans de la posada en servici, el cessionari aportarà, al mateix temps que sol·licite l’autorització d’explotació, una còpia de l’acord o del contracte de cessió firmat per les dos parts, en el qual es dona la conformitat a la cessió, i una còpia del conveni de rescabalament davant de tercers subscrit entre les parts, el qual tindrà una duració mínima de deu anys, termini al qual es podrà sol·licitar una ampliació en els casos degudament justificats. Així mateix, s’haurà d’aportar la informació relativa al cost total de la instal·lació, la part sufragada pel transmitent, la referència a la instal·lació tipus regulada amb la qual es correspon i els valors unitaris de referència d’inversió i la identificació com a projecte en el pla d’inversió anual corresponent del transportista o del distribuïdor. La resolució arreplegarà de manera expressa la cessió de la instal·lació abans d’atorgar l’autorització d’explotació.

SOBRE LA REGULACIÓ APLICABLE EN MATÈRIA DE SEGURETAT I QUALITAT INDUSTRIALS

D’acord amb l’article 53.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions de producció d’energia elèctrica hauran d’ajustar-se a les corresponents normes tècniques de seguretat i qualitat industrials, de conformitat amb el que preveu la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i la resta de normativa que resulte aplicable.

Com que esta sol·licitud es referix a una instal·lació elèctrica fotovoltaica que genera en baixa tensió i injecta, a la xarxa elèctrica, en alta tensió, són aplicables els reglaments de seguretat industrial següents:

– El Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

– El Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

– El Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

– També la resta de disposicions tècniques aplicables.

SOBRE ELS REQUISITS SUBJECTIUS QUE HA D’ACREDITAR LA PERSONA SOL·LICITANT

D’acord amb el que disposen l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, les persones que sol·liciten autoritzacions d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica han d’acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a dur a terme cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim article respecte a l’exempció d’acreditació d’estes capacitats que potestativament puga atorgar l’Administració per als que ja exercisquen l’activitat.

SOBRE L’OBLIGACIÓ I LES GARANTIES DE DESMANTELLAMENT I RESTAURACIÓ DE LA CENTRAL EN FINALITZAR L’ACTIVITAT

Segons el que s’establix en el capítol III del títol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i el seu entorn en finalitzar l’activitat, i haurà de constituir una garantia econòmica a favor de l’òrgan competent en matèria d’energia per a autoritzar la instal·lació, l’import de la qual, per al cas de centrals fotovoltaiques, serà del 3 % del pressupost d’execució material, sempre que esta quantitat no siga inferior a 20.000 €/MWp. Si la quantia resultant és inferior a eixa xifra, l’import de la garantia serà de 20.000 €/MWp. La duració mínima d’esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s’haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, almenys dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys amb base al càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals aquella està afecta.

En consideració del que s’ha exposat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, i en concret segons la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, el Reial decret 1955/2000 i el Decret llei 14/2020, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, i altres disposicions aplicables de manera general i particular en esta resolució, esta Direcció General d’Energia i Mines, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes,

RESOL

*Primer*

Autorització administrativa prèvia del projecte de central fotovoltaica «PFV LA JULIANA», inclosa la seua infraestructura d’evacuació exclusiva, així com de la part de la infraestructura de connexió que se cedirà al gestor de la xarxa de distribució i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Atorgar autorització administrativa prèvia a la mercantil «TM RENOVABLES LA JULIANA, SL», per a la instal·lació d’una central fotovoltaica, de la seua infraestructura d’evacuació exclusiva i de la part de la infraestructura de connexió que se cedirà al gestor de la xarxa de distribució, que a continuació es detalla:

DADES GENERALS DE LA CENTRAL ELÈCTRICA AUTORITZADA I L’ACCÉS D’ESTA A LA XARXA

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓ | PFV LA JULIANA |
| TITULAR | TM RENOVABLES LA JULIANA, SL |
| TECNOLOGIA | Fotovoltaica |
| TERME MUNICIPAL GRUPS (PROVÍNCIA) | Almoradí (Alacant) |
| TERMES MUNICIPALS EVACUACIÓ FINS A PUNT DE CONNEXIÓ XARXA | Almoradí i Algorfa (Alacant) |
| POTÈNCIA NOMINAL INVERSORS (MWn) | 21 |
| POTÈNCIA PIC DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS (MWp) | 31,738 |
| POTÈNCIA INSTAL·LADA (MW) (segons l’art. 3 de l’RD 413/2014) | 21 |
| CAPACITAT D’ACCÉS A LA XARXA CONCEDIDA (MW) | 21 |
| NECESSITAT DE SISTEMA DE CONTROL COORDINAT DE POTÈNCIA (segons DA 1a de l’RD 1183/2020) | No |
| XARXA A LA QUAL ES CONNECTA: | Distribució |
| PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA | Línia 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora, titularitat d’i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU |

  

EMPLAÇAMENT DE LA PART DE LA CENTRAL AMB TANCAT PERIMETRAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipi: Almoradí | Polígon: 5 | Parcel·les | Ref. cadastral |
| 48 | 03015A005000480000KI |
| 50 | 03015A005000500000KX |
| 51 | 03015A005000510000KI |
| 9005 | 03015A005090050000KR |
| Nombre de zones | 2 (LA JULIANA 1 i LA JULIANA 2) | | |
| Àrea de la superfície ocupada per la instal·lació i superfície del tancat (m²) | Superfície ocupada per parcel·la:  LA JULIANA 1  Polígon 5, parcel·la 48: 272.480  LA JULIANA 2  Polígon 5, parcel·la 50: 220.594  Polígon 5, parcel·la 51: 83.891  Polígon 5, parcel·la 9005: 1.528  Total superfície ocupada: 578.493  Total superfície tancada: 593.022 | | |
| Àrea de la superfície ocupada (m²) | 142.598 | | |

  

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DINS DEL TANCAT

|  |  |
| --- | --- |
| CAMP GENERADOR | |
| Nre. de mòduls FV | 55.198 |
| Àrea unitària del mòdul (m²) | 2.58 |
| Potència unitària màxima (Wp) | 575 |
| Potència total mòdul (kWp) | 31.738,85 |
| Tipus de cèl·lules | Silici monocristal·lí |
| Cares actives dels mòduls | Monofacial |
| Inclinació | ± 55° respecte a l’horitzontal |
| Ancoratge de l’estructura al terreny | Clavat directe al terreny, sense fonamentació |
| Orientació | Seguiment a un eix N-S |

  

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACIONS DE POTÈNCIA (INVERSOR + CENTRES DE TRANSFORMACIÓ) | | | | | | |
| Núm. | MVST-1 | MVST-2 | MVST-3 | MVST-4 | MVST-5 | MVST-6 |
| CONNEXIÓ DE MÒDULS | | | | | | |
| Nre. mòduls | 8735 | 8554 | 9074 | 8736 | 8944 | 11154 |
| Nre. mòduls/string | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Nre. strings | 336 | 329 | 349 | 336 | 344 | 429 |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Cablejat | Strings – caixa connexió: 1x4 mm², cable RV-K 1/1,8 kV DC Cu, a l’aire sobre safata  Caixa connexió – caixa seccionament: 1x6 mm² (2 strings), 1x10 (3-4 strings), 1x16 (5 strings). Cable H1Z2Z2 1,8 kV Cu  Caixa seccionament – inversor: 1x240 mm², 1x150, 1x300. Cable XZ1 [AS] 1/1,5 kV Al, soterrats |
| INVERSORS | |

  

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nre. d’inversors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pot. nom. unit (kW) | 1100 € | 1100 € | 1100 € | 1100 € | 1100 € | 1100 € |
| Potència nominal estació (kW) | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Potència limitada estació (kW) | 3.300 | 3.300 | 3.700 | 3.300 | 3.700 | 3.700 |

  

|  |
| --- |
| CENTRE DE TRANSFORMACIÓ |

  

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potència (kVA) ONAN / ONAF | 3.300  5060 | 3.300  5060 | 3.300  5060 | 3.300  5060 | 3.300  5060 | 3.300  5060 |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Relació transf. (kV) | 0,6/20 |
| Tipologia | Cel·les SF6 |

  

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posicions | 2L\*+1P  \*1L lliure | 2L+1P | 2L+1P | 2L+1P | 2L+1P | 2L\*+1P  \*1L lliure |

  

|  |
| --- |
| TRANSFORMADOR SERVICIS AUXILIARS |

  

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potència (kVA) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Relació transf. (kV) | 0,63/0,4 |

  

|  |  |
| --- | --- |
| INTERCONNEXIÓ INTERNA | |
| Tipologia línies | Subterrànies |
| Longitud total de la línia (m) | 2.242 |
| Tensió nominal cable U0/Un (kV) | 12/20 |
| Característiques interconnexió entre centres de transformació i subestació | Circuit 1: 1.254 m  – Línia 1 (inici CT01, fi CT02):  280 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 3 x 240 mm² K Al + H25  – Línia 2 (inici CT02, fi CT03):  530 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 3 x 240 mm² K Al + H25  – Línia 3 (inici CT03, fi SET):  444 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 2 x (3 x 240) mm² K Al + H25    – Circuit 2: 988 m  – Línia 1 (inici CT05, fi CT06):  143 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 3 x 240 mm² K Al + H25  – Línia 2 (inici CT04, fi CT05):  503 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 3 x 240 mm² K Al + H25  – Línia 3 (inici CT04, fi SET):  342 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 2 x (3 x 240) mm² K Al + H25 |

  

INFRAESTRUCTURA D’EVACUACIÓ D’ÚS EXCLUSIU FINS A LA INFRAESTRUCTURA A CEDIR AL GESTOR DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓ ELEVADORA 20/66 kV «SET FV LA JULIANA» | | |
| Municipi: Almoradí (Alacant) | Polígon: 5 | Parcel·la: 50 |
| TRANSFORMADORS DE POTÈNCIA | | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Nre. | 1 |
| Potència (MVA) ONAN/ONAF | 20/25 |
| Relació transformació (kV) | 20/66±10x1,5% |
| Reactància PAT | Connectada en el costat de 20 kV del transformador, en zig-zag, intensitat de limitació de 500 A durant 10 s |

  

|  |  |
| --- | --- |
| SISTEMA 66 kV | |
| Tipus | Configuració simple barra intempèrie (AIS) |
| Posicions | Una (1) posició transformador de potència T-1 20/66 kV |
| SISTEMA 20 kV | |
| Tipus | Parc interior amb topologia simple, barra amb cel·les blindades d’aïllament en SF6, en l’interior d’un edifici prefabricat  Parc intempèrie |
| Posicions | Dos (2) cel·les de línia  Una (1) cel·la de connexió de transformador  Una (1) cel·la de transformador servicis auxiliars |
| Servicis auxiliars | 1 transformador de 20/0,4 kV de 50 kVA, situat en interior d’edifici, Dyn11, tipus sec |

  

INFRAESTRUCTURA DE CONNEXIÓ A CEDIR AL GESTOR DE LA XARXA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓ MANIOBRA «STM MONTEMAR» 66 kV | | |
| Municipi: Almoradí (Alacant) | Polígon: 5 | Parcel·la: 50 |
| SISTEMA 66 kV | | |
| Tipus | Configuració simple barra amb disposició en intempèrie i tecnologia híbrida (MTS) | |
| Posicions | – Dos (2) posicions de línia per a la connexió entrada i eixida E3 a la línia 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora.  – Una (1) posició de connexió i entrega al tercer en la disposició «Confrontant».  – Una (1) posició de mesura de tensió de barres. | |

  

|  |
| --- |
| LÍNIA SUBTERRÀNIA 66 kV DC des d’«STM MONTEMAR» fins a nou entroncament A/S en línia 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora, titularitat d’i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Emplaçament de la infraestructura d’evacuació: | |
| Municipi: Almoradí (Alacant) | Polígon 5: parcel·les 48, 50 i 9001 |
| Polígon 6: parcel·les 81, 206 i 9014 |
| Municipi: Algorfa (Alacant) | Polígon 3: parcel·la 11 |
| Polígon 2: parcel·les 6, 7, 16, 9008 i 9015 |
| Avinguda de San Miguel i avinguda d’Antonio Pedrera Soler |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Origen | «STM MONTEMAR» situada en parcel·la 50 del polígon 5 d’Almoradí (Alacant) |
| Final | Nou suport A/S a instal·lar en la línia aèria existent 66kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora, situat en parcel·la 16 del polígon 2 d’Algorfa (Alacant) |
| Longitud total de línia (m) | 6.861 |
| Tipus d’instal·lació | Subterrània, en canalització entubada |
| Tensió nominal (kV eficaç) | 66 |
| Sistema | Doble circuit |
| Tipus de cable | HEPRZ1 (AS) 3 x 630 mm² 36/66 kV Al + H155 |
| Diàmetre nominal (mm) | Conductor: 30 mm exterior: 66,7 |
| Potència admissible (MW) | 21 |
| Tipus de canalització | Davall del tub PE corrugat, diàmetre 200 mm, usant un tub per cada pol |
| Entroncament A/S | Nou suport, pròxim al suport N96 de la línia existent, tipus 61T138-3TA |

  

Després de l’execució de l’obra i de l’emissió del certificat final d’obra corresponent, abans de l’autorització d’explotació, es procedirà a la cessió de la subestació de maniobra i la derivació a favor de la distribuïdora, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de manera que esta part de la infraestructura d’evacuació passarà a ser part de la xarxa de distribució.

|  |  |
| --- | --- |
| Pressupost global d’execució (€) | Planta: 8.334.873,65  STM MONTEMAR: 1.519.343,55  SET elevadora 20/66 kV: 1.060.454,14  Línia subterrània connexió 66 kV DC: 1.178.696,09  TOTAL: 12.093.368,01 |
| Pressupost de desmantellament i restauració (€) | 497.599,61 |

  

El pressupost d’execució material de tota la instal·lació és de 12.093.368,01 € (vint-i-dos milions nou-cents huitanta-set mil sis-cents noranta euros amb quaranta-set cèntims d’euro).

En el plànol que consta en l’annex I, es reflectix la zona delimitada per tancat per a l’ocupació, pels grups convertidors, d’energia solar a electricitat, així com les coordenades geogràfiques que la definixen. En l’annex II es reflectix la infraestructura d’evacuació exclusiva i que cal cedir al gestor de la xarxa.

Per a esta autorització es compliran les determinacions reflectides en l’Informe de determinació d’afeccions ambientals de data 28/10/2022 de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

– Es respectarà la zona de flux preferent dels barrancs presents al voltant de l’àmbit d’actuació i, si és el cas, s’obtindrà, abans de l’execució de l’obra, l’autorització preceptiva de la Confederació Hidrogràfica del Segura per a l’ocupació de les zones de policia d’esta (100 m), de conformitat amb l’article 9 del Reglament del domini públic hidràulic.

– Segons la Resolució del 31 d’agost de 2020, del director general del Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual s’actualitza l’annex de l’Orde de l’11 de juny de 2009, de les directrius extraordinàries per a l’aprofitament, la gestió i el control del conill de muntanya, relatiu a la llista de termes municipals afectats per la sobrepoblació de conills, Almoradí s’inclou en esta llista. En este sentit, es compliran les mesures de control que disposa esta orde, amb una consideració especial de l’article 14 d’esta.

– Si durant l’execució de les obres es produïxen troballes, el promotor ha de posar el fet en coneixement de la Conselleria de Cultura de manera immediata i adoptar les mesures pertinents per a protegir-les i conservar-les, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià.

– Es durà a terme el desmantellament i la restauració dels terrenys a l’estat anterior, d’acord amb el pla de desmantellament presentat, inclosa la restauració, després d’emetre’s l’autorització administrativa corresponent de tancament definitiu de la central.

S’inclou el condicionat determinat en l’informe de territori i paisatge de conformitat amb la redacció vigent de l’article 30.1 del Decret llei 14/2020:

Gestió Territorial

Segons el que s’arreplega en l’Informe del Servici de Gestió Territorial de data 27/01/2022, de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, s’hauran de plantejar mesures correctores que incidisquen sobre la infiltració i la minimització de l’escorrentia i que se centren bàsicament en els aspectes següents:

– El manteniment de les condicions d’infiltració amb els canvis dels pendents ha de comptar amb una estratificació en forma de taules del terreny (nivells de topografia), entre zona de plaques solars i zones de pas, executades en sentit transversal al pendent que disminuïsquen l’escolament i augmenten la infiltració. És a dir, la disposició dels panells solars haurà d’acompanyar les corbes de nivell.

– La conservació i plantació de zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la infiltració que disminuïsquen els escolaments.

– El tancament perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable al flux.

– Es deixaran lliures d’ocupació per plaques solars els punts de desaigüe de l’escolament superficial.

Quant a la valoració del risc d’inundació i vist que la cartografia d’inundabilitat de la normativa del PATRICOVA determina que la línia d’evacuació està puntualment afectada per risc d’inundació de caràcter geomorfològic, s’hauran de tindre en compte les prescripcions de l’article 21 de la normativa PATRICOVA, i considerar l’àmbit de la planta solar sense afeccions.

Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge

Segons el que exposa l’Informe del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge de data 6/07/2022, s’establix el compliment de les mesures d’integració paisatgística (MIP) següents, vinculants per a l’actuació i que seran arreplegades, per tant, en el projecte refós, que es resumixen a continuació:

« a. En relació amb l’ordenació general (disseny conjunt de les instal·lacions)

– La disposició de la planta fotovoltaica mantindrà la topografia del terreny, de manera que no hi haja moviment de terres més enllà del que s’exposa en els plànols de desmunts i terraplens.

– S’establix una zona de transició que envolta la zona La Juliana II i limita amb zones forestals i agrícoles. Estes zones s’hauran de mantindre lliures d’instal·lacions tal com es mostra en el pla de cotes inclòs en l’informe.

– Es conformen plataformes de 60 x 60 m, formant una malla tridimensional que reduïsca els moviments de terra globals.

– Els vials interiors i els perimetrals es resoldran mitjançant elevada compactació mecànica del terreny. No s’incorporarà material extern per a estos vials.

– Com a mesura addicional en este apartat: el tancat cinegètic projectat per a la instal·lació fotovoltaica de 2 m d’altura no haurà de seguir el traçat del perímetre de la parcel·la cadastral en la zona est i sud-est de la fase La Juliana II. Excepcionalment, este s’haurà de recular fins als panells de manera que la zona de transició quede sense barreres intermèdies. La resta de tancat seguirà el traçat de la parcel·la cadastral.

b. En relació amb l’impacte visual, serà necessari implementar les mesures següents:

– Atesa la proximitat al recorregut PR-CV-442 s’haurà de mantindre sense actuacions de desmunts o terraplens la topografia original de les zones perimetrals de la planta situades al sud-est de la fase Juliana II. En les imatges següents de desmunts i topografia es marca esta zona. En tot cas, s’haurà de mantindre la morfologia d’evacuació d’aigua pluvial en les zones pròximes al barranc Calderón.

– Al seu torn, la zona situada en l’extrem oest de la fase La Juliana I, atés l’impacte que provocaria en una de les zones més visibles, haurà de mantindre la topografia original sense desmunts o terraplens. En les imatges següents de desmunts i topografia es marca esta zona…

c. Quant al tractament del terreny i la vegetació de la PF:

– Els espais lliures de la instal·lació fotovoltaica es revegetaran, mitjançant la realització de plantacions en les zones actualment ocupades per cultius, la recuperació de vegetació natural en aquelles zones que estan anys sense cultivar-se, segons pla d’Integració Paisatgística exposat en la pàgina anterior.

– La cobertura de plantació d’arbratge serà del 35 % de la superfície, amb un peu de pi cada 15 m, agrupats.

– El matoll presentarà una plantació aleatòria, a portell, amb cada peu separat 8 m.

– En la zona mixta de recuperació de vegetació natural i plantacions, únicament es plantarà arbratge i arbustos.

– Com a mesura addicional en este apartat: en les zones de recuperació de la vegetació natural, zona mixta de plantacions i recuperació de vegetació natural i extrem est de la zona de plantacions (àrea amb forma triangular) s’hauran d’incloure agrupacions d’arbratge forestal de port mitjà en les àrees més pròximes al barranc Calderón. Estes agrupacions hauran de tindre una amplària d’almenys 40 m mesurada des del límit forestal. En tot cas, esta mesura ha de respondre al necessari reforç de la connexió nord-sud de la infraestructura verda municipal.

d. En relació amb les construccions preexistents, instal·lacions auxiliars i altres elements:

– Els equips de mesura i control de la instal·lació se situaran en una construcció prefabricada, que a més farà les funcions de magatzem. Les característiques constructives i la coloració seran les pròpies dels edificis rurals de l’entorn.

– La construcció per a albergar la sala de control i la ubicació de les cel·les elèctriques s’integrarà en l’entorn tant per la morfologia constructiva com pel seu cromatisme.

– Com a mesura addicional en este apartat:

– No serà admissible que les construccions esmentades anteriorment o altres similars presenten acabats de material metàl·lic sense pintar o formigó vist. En tot cas, els acabats seran de tons beix, blancs o similars.

– La subestació plantejada s’haurà de recular des del límit est de la parcel·la cadastral de manera que s’incloguen, almenys, dos línies d’arbres cítrics de port mitjà plantats a portell entre la tanca i la subestació.

Addicionalment, en l’Informe del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de data 21/03/2023, s’indica que es considera admissible el soterrament de la línia d’evacuació, no obstant això, es recuperarà l’estat i la morfologia del terreny original una vegada finalitzades les obres.

Finalment, en l’Informe del Servici de Paisatge de data 27/03/2024, s’establixen les consideracions següents:

– «S’haurà de mantindre la zona de transició de l’àrea sud-est de la PF, mantenint la distància de seguidors al límit parcel·lari tal com s’havia proposat prèviament, este aspecte es mostra en el gràfic inferior en traçat puntejat en roig…

(…)

– Quant al tancat, es considera admissible el seu traçat desplaçant-lo cap al sud-est de la instal·lació, pròxim al perímetre de la parcel·la cadastral, tal com es proposa en la nova documentació. S’haurà de mantindre vegetació (siga agrícola o de caràcter forestal) en la zona de transició, d’acord amb el que especifica l’apartat c de l’Informe de data 06/07/2022.

– No obstant això, cal recordar que les mesures d’integració paisatgístiques aprovades en l’Informe de data 06/07/2022 d’este servici han de ser igualment aplicables al projecte, prenent en consideració la preservació de la zona de transició necessària en l’àrea nord-est, est i sud-est de la PF i la no ocupació de les zones amb més exposició visual.

– Finalment, és necessari indicar que el projecte d’execució ha d’incloure un pla en el qual es detallen les mesures d’integració paisatgística. Al seu torn, estes mesures s’hauran d’introduir en la memòria i els plans del projecte d’execució i es voran justificades amb la seua corresponent partida en el pressupost d’execució material del projecte.»

Les autoritzacions referides s’atorguen condicionades al compliment de les determinacions que arrepleguen els condicionants imposats per les diverses administracions i organismes, i que han acceptat les persones titulars d’esta autorització. En concret, la línia d’evacuació està afectada per la via pecuària Colada de Catral, per a la qual haurà d’obtindre la corresponent concessió o autorització d’ocupació, necessàries segons la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana. S’haurà d’obtindre la concessió demanial pertinent de terrenys públics per a la parcel·la 9005 del polígon 5 d’Almoradí.

La persona titular de l’autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari i, en particular, els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l’activitat de producció d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits que establix l’autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s’atorgue podran ocasionar que es revoque.

La instal·lació de producció d’energia elèctrica autoritzada haurà d’inscriure’s en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, amb l’acreditació prèvia del compliment dels requisits i d’acord ambl procediment establit reglamentàriament.

*Segon*

Acceptar el desistiment realitzat pel promotor a la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública.

En data 11/09/2024, el promotor ha presentat el desistiment de la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública, en concret, en disposar dels acords entre este i els titulars de les parcel·les afectades.

*Tercer. Autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt primer.*

Atorgar les autoritzacions administratives de construcció per a les instal·lacions descrites en el punt primer d’esta resolució, sobre la base dels projectes d’execució i els annexos que es detallen a continuació i que consten en l’expedient instruït:

– Projecte refós de planta fotovoltaica «PFV LA JULIANA» de data 02/10/2024 firmat per la persona tècnica projectista.

– Projecte de subestació elevadora 20/66 kV «PFV LA JULIANA» de data 22/07/2024 firmat per la persona tècnica projectista.

– Projecte de subestació de maniobra «STM MONTEMAR» de data 16/09/2024 firmat per la persona tècnica projectista.

– Projecte d’LSAT trifàsica de 66 kV amb inici en STM «PFV LA JULIANA» i final en els entroncaments a realitzar amb l’existent línia denominada línia 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora, firmat per la persona tècnica projectista de data 21/09/2024.

Tots els projectes i addendes llistats en els paràgrafs anteriors van acompanyats de la declaració responsable del tècnic projectista i de la declaració responsable del compliment de la normativa que s’aplica (article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), les dos firmades per la persona tècnica projectista.

Esta autorització habilita les persones titulars a la construcció d’estes instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d’acord amb les condicions següents:

1. Les instal·lacions s’hauran d’executar segons el projecte o els projectes que es presenten, els seus annexos, si és el cas, i amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic, o d’interés general, afectats per estes instal·lacions i que ha acceptat la part sol·licitant. En cas que per a dur-ho a terme siga necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular de l’autorització present ha de sol·licitar a este òrgan l’autorització corresponent prèviament a l’inici de l’execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

2. Les instal·lacions que s’executaran han de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.

3. Amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional serà requisit imprescindible per a atorgar-la que la titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la limitació dels inversors als valors autoritzats.

4. La central elèctrica objecte d’esta resolució, d’acord amb la potència instal·lada, ha de complir les prescripcions tècniques i d’equipament que sobre esta qüestió establix l’article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, així com la resta de la normativa de desplegament, sobre els requisits de resposta davant de buits de tensió, l’adscripció a un centre de control de generació, el telemesurament en temps real i la resta d’obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d’instal·lacions en què estes s’enquadren.

5. Pagament de l’impost que grava l’operació davant l’organisme tributari corresponent, en relació amb els contractes subscrits per a la disponibilitat dels terrenys, que s’hauran de presentar en el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant, abans de l’obtenció de l’autorització d’explotació.

6. D’acord amb l’article 28 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no superior a 3 mesos des de l’obtenció d’esta autorització administrativa de construcció, l’extensió del termini per a complir la fita que arreplega l’article 1.1.b 5t del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, d’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l’autorització administrativa d’explotació supere els 8 anys. En esta sol·licitud s’haurà d’indicar, com a mínim:

– el semestre de l’any natural en què la instal·lació obtindrà l’autorització administrativa d’explotació i

– el compromís d’acceptació expressa de la impossibilitat d’obtenció de l’autorització administrativa d’explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb anterioritat a l’inici del semestre indicat.

7. D’acord amb l’article 131 del Reial decret 1955/2000, i el cronograma de treballs del projecte autoritzat, el període d’execució de les instal·lacions no serà superior a dotze (12) mesos, el qual es comptarà des de l’endemà de la notificació d’esta resolució. Això sense menyscapte de l’obligació del compliment del termini atorgat per al compliment de la fita 5 (obtenció de l’autorització administrativa d’explotació definitiva) fixat en el Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny.

D’acord amb l’article 30.3.b del Decret llei 14/2020, s’establix un termini màxim per a sol·licitar l’autorització d’explotació d’un (1) mes, des de la finalització del període d’execució ja indicat.

No obstant això, abans que finalitze, es podrà sol·licitar una ampliació concreta d’este amb una sol·licitud motivada davant d’este òrgan, que s’haurà d’acompanyar a este efecte de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

Les pròrrogues de dates o d’ampliacions de terminis s’atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards incorreguts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l’autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudique tercers.

En cap cas es podran atorgar pròrrogues o ampliacions de termini que excedisquen les dates de caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d’impacte ambiental per a l’inici de les obres, o les que imposen els actes de selecció en els diversos procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.

Tampoc es podran atorgar quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l’execució i la posada en marxa d’este per no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a la realització, o quan l’entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d’ajornar-se perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.

1. La caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s’hagen atorgat i la necessitat d’obtindre’n unes altres noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjuí que puguen convalidar-se certs tràmits, les quals només es podran tornar a atorgar després d’obtindre els nous permisos d’accés i de connexió per part dels agents gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.

2. Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol classe o denominació vinculades a l’ocupació del sòl o d’edificacions.

3. En tot cas, s’haurà de complir el termini establit per a l’acreditació de l’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva establit en l’article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, sense perjuí de l’extensió excepcional que preveu l’article 28 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

4. L’agent promotor haurà de comunicar a l’òrgan ambiental la data de començament de l’execució del projecte. Així mateix, esta data s’haurà de notificar al Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant.

Per als treballs que es facen en terreny forestal o a una distància inferior o igual a 100 metres d’este, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessari presentar davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb 20 dies naturals d’antelació a l’inici dels treballs, una declaració responsable, acompanyada de la documentació indicada en l’article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

1. La persona titular de l’activitat haurà de complir el que s’establix en el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’establix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

2. La persona titular d’esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l’execució, tant a esta direcció general com al servici territorial competent en matèria d’energia d’Alacant.

3. La persona titular d’esta resolució haurà de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

4. Sense perjuí del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d’energia podrà fer les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l’adequació d’esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

5. Finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular, en el termini màxim d’un (1) mes, sol·licitarà l’autorització d’explotació provisional per a proves, conforme al Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus i en els termes establits en l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

Amb esta sol·licitud s’han de presentar els certificats de direcció i final d’obra subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que s’adeqüen als reglaments tècnics en la matèria segons el que establix la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte de la present autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d’obra mencionats no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s’acompanyaran de la declaració responsable oportuna, segons el que indica la Resolució de 22/10/2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOGVnúm. 6389, de data 03/11/2010.

Igualment, s’ha d’adjuntar la documentació requerida segons l’ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió; l’ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

Així mateix, s’ha de presentar la cartografia de la instal·lació executada de manera efectiva, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obert i compatible amb la cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià, i segons el format establit per l’òrgan substantiu.

1. Es justificarà documentalment que el projecte executat s’ajusta als condicionats imposats en esta resolució i els indicats en l’informe de determinació d’afeccions ambientals. Abans d’emetre l’informe previ a l’autorització d’explotació, el servici territorial competent en matèria d’energia corresponent sol·licitarà, de les administracions i els organismes que els han emés, la conformitat de l’obra executada respecte d’estos.

L’autorització d’explotació provisional no es podrà concedir si el total de les instal·lacions d’evacuació, incloses les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de transport, no estan acabades i amb l’autorització d’explotació. Tot això sense perjuí del que es preveu en l’article 28.3 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials que es deriven dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.

1. La persona titular d’esta autorització podrà sol·licitar l’autorització d’explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d’obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per a la qual cosa és igualment aplicable el que indica el paràgraf anterior.

2. La persona titular té l’obligació de constituir una garantia econòmica per al compliment de l’obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn, per un import de 634.777 € (sis-cents trenta-quatre mil set-cents setanta-set euros), i s’haurà d’acreditar la deguda constitució (aportant la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional de la instal·lació, requisit indispensable per a poder atorgar-se esta.

La garantia s’haurà de depositar en l’Agència Tributària Valenciana, el beneficiari de la qual serà l’òrgan competent en matèria d’energia per a la concessió de les autoritzacions administratives prèvies i de construcció, i hauran de constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada, municipis a on se situen els grups generadors) i que es deposita per a complir l’obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l’entorn.

La duració mínima d’esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s’haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, com a mínim, dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys amb base en el càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum.

Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

1. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació provisional, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l’article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica l’article 41 quant a la caducitat i la cancel·lació d’esta inscripció.

Segons el que indica l’article 39.6 del Reial decret 413/2014 mencionat, la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d’esta.

1. Una vegada hagen finalitzat les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la persona titular, en el termini màxim d’un mes, sol·licitarà l’autorització d’explotació definitiva, d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, i d’acord amb el Decret 88/2005, de 29 d’abril. S’han d’adjuntar els certificats pertinents segons el que s’ha indicat en els punts anteriors.

2. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, i presentarà la documentació pertinent segons l’article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. No sol·licitar les autoritzacions d’explotació dins del termini podrà suposar la caducitat de les autoritzacions concedides.

3. S’advertix que, si en el transcurs de l’execució del projecte, i per a la connexió de la infraestructura d’evacuació de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura de titularitat i en servici propietat d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, és necessari tramitar una modificació de les instal·lacions de la xarxa de distribució, s’haurà d’iniciar l’expedient administratiu corresponent i serà l’empresa distribuïdora la que haurà de presentar la sol·licitud corresponent com a titular de la instal·lació.

4. La persona titular de la instal·lació té l’obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l’entorn afectat una vegada caduquen les autoritzacions, o quan es tanque definitivament la instal·lació. Ha d’obtindre l’autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l’article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.

5. La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia, d’acord amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

6. Tal com indica l’article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l’exacció dels tributs que legalment corresponga per la prestació del servici municipal o per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el respectiu cànon d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.

El respectiu cànon d’ús i aprofitament l’establirà l’ajuntament en la llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d’edificació i de les obres necessàries per a la implantació de la instal·lació. El cànon es generarà d’una sola vegada en ocasió de l’atorgament de la llicència urbanística, i l’ajuntament pot acordar, a sol·licitud de la part interessada, el fraccionament o ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L’atorgament d’una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.

L’ajuntament podrà aplicar les reduccions de l’import del cànon que siga procedent, de les arreplegades en l’article 38 del Decret llei 14/2020. L’impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s’integraran en el patrimoni municipal del sòl.

1. Segons el que establix l’article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, els permisos d’accés i de connexió d’instal·lacions construïdes i en servici caducaran quan, per causes imputables a la persona titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze l’abocament d’energia a la xarxa per un període superior a tres (3) anys.

*Quart. Aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l’entorn afectat*

Aprovar el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i l’entorn afectat referit a la instal·lació descrita en l’apartat PRIMER, el pressupost del qual ascendix a 497.599,61 € (quatre-cents noranta-set mil cinc-cents noranta-nou euros amb seixanta-un cèntims d’euro).

Es compliran les condicions arreplegades per l’informe de l’òrgan competent en medi ambient, així com en els informes de territori i paisatge.

L’objectiu principal del pla ha de ser restituir el sòl agrícola de la parcel·la, i retornar al seu estat preexistent (en situació agrícola) els terrenys modificats per a l’execució de la planta fotovoltaica. Este objectiu ha de ser avaluat també des del punt de vista paisatgístic.

El pla de desmantellament aprovat no inclou la infraestructura d’evacuació que se cedirà al gestor de la xarxa de distribució (subestació de maniobra «STM MONTEMAR» i línia d’evacuació subterrània 66 kV DC).

Es compliran les condicions arreplegades per l’informe de l’òrgan competent en medi ambient, en concret el de data 8/03/2023 de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, que establix que en el procés de desmantellament de la planta solar es recorda que no haurà de quedar cap element artificial en l’enclavament i que s’haurà de restaurar el sòl afectat de manera que es garantisquen els seus usos anteriors al canvi d’ús del sòl.

Així mateix, es compliran les condicions arreplegades en l’Informe de determinació d’afeccions ambientals de data 28/10/2022, que establix que es durà a terme el desmantellament i la restauració dels terrenys al seu estat anterior, d’acord amb el pla de desmantellament presentat, inclosa la restauració, després d’emetre’s la corresponent autorització administrativa de tancament definitiu de la central.

La persona titular constituirà la garantia econòmica que detalla el RESOLC TERCER d’esta resolució, relatiu a l’autorització de la construcció abans de la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, segons el que indica el Decret llei 14/2020.

*Quint. Publicacions, notificacions i comunicacions que cal fer d’esta resolució*

Ordenar, de conformitat amb el que disposa l’article 31 del Decret llei 14/2020:

– La publicació d’esta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, publicació que es farà igualment als efectes que determina l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d’esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a aquelles a les quals s’ha intentat notificar, però no s’ha pogut dur a terme.

– La publicació en el lloc d’internet de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç, i Turisme, en l’apartat d’Energia

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en valencià i

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en castellà).

– La notificació d’esta resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d’interés general que han intervingut, o han hagut d’intervindre, en el procediment d’autorització; les que han emés, o havien d’emetre, el condicionat tècnic al projecte d’execució; les persones titulars de béns i drets afectats, així com la resta de parts interessades en l’expedient.

– La notificació a l’òrgan ambiental segons el que preveu la legislació d’avaluació ambiental sobre la caducitat del pronunciament ambiental, així com als òrgans competents en ordenació del territori i del paisatge.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l’Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el segon paràgraf de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que siga necessari obtindre per la part sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix esta resolució, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d’esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l’incompliment o la inobservança de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l’incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s’han tingut en compte per a l’atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d’accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s’atorguen en esta resolució.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Indústria, Comerç i Consum, en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació d’esta, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

[1]<https://dogv.gva.es/datos/2021/08/27/pdf/2021_8795.pdf>

[2]<https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/08/04_146/2021_008342.pdf>

[3]<https://dogv.gva.es/datos/2022/12/16/pdf/2022_11976.pdf>

[4]<https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/12/16_238/2022_009584.pdf>

  

València, 4 d'octubre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general d'Energia i Mines

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9964, del 24-10-2024 (2024/11068)

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del entorno a TM Renovables La Juliana, SL, para una central fotovoltaica denominada “PFV La Juliana” ubicada en Almoradí (Alicante), de potencia instalada 21 MW, incluida la infraestructura de evacuación de uso exclusivo así como la parte de conexión a ceder al gestor de la red de distribución. Expte. ATALFE/2020/23.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9964

Fecha DOGV
:   24-10-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/11068

CVE
:   DOGV-C-2024-11068

Fecha del documento
:   04-10-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

*Antecedentes*

Solicitud

TM RENOVABLES LA JULIANA, SL., presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 16/10/2020 con n.º de registro GVRTE/2020/1525559, en la que solicitó, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, evaluación de impacto ambiental y la aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado, relativos a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada «PFV LA JULIANA», de potencia nominal 21 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 31,74 MWp, a ubicar en Almoradí (Alicante), incluida su infraestructura de evacuación de uso exclusivo exclusiva y la parte de infraestructura a ceder al gestor de la red de distribución, así como la declaración de utilidad pública, en concreto, de esta. También se ha solicitado expresamente la obtención de los títulos habilitantes para la afección de vías pecuarias. Dicha central dispone de dos zonas, JULIANA 1, de 10 MW y JULIANA 2, de 11 MW de potencia instalada respectivamente.

Conforme a las características y ubicación de la instalación solicitada, está sometida al procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (Decreto ley 14/2020, en adelante). Para la tramitación de la misma, se ha incoado por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante (STIEMA, en adelante) el expediente ATALFE/2020/23.

En diferentes fechas se hacen aportaciones voluntarias por parte del promotor y se efectúan requerimientos de subsanación por parte del STIEMA.

Con fecha 03/02/2021, en vista de la documentación presentada, se acuerda la admisión a trámite por el citado Servicio Territorial de las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción para las instalaciones de producción de energía eléctrica de 10.000 kW (JULIANA 1),y 11.000 kW (JULIANA 2) de potencia instalada, según definición vigente en ese momento, promovida por TM RENOVABLES LA JULIANA, SL., a ubicar en el término municipal de Almoradí, provincia de Alicante, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1.1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Conforme a lo establecido en los citados acuerdos de admisión a trámite, estas admisiones tienen eficacia retroactiva desde el día 24/12/2020, inclusive.

Consta en el expediente la justificación del ingreso de la tasa administrativa correspondiente al presupuesto inicial indicado en la solicitud, así como el pago de una tasa adicional, debido al aumento de presupuesto del proyecto de la instalación finalmente autorizada.

Con fecha 16/05/2021 y 16/06/2021 se efectúa requerimientos por parte del STIEMA. El promotor respondió aportando la documentación requerida.

PRIMERA INFORMACIÓN PÚBLICA (1ª IP)

La solicitud de autorización administrativa de la instalación y la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, junto con la documentación presentada han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 27/08/2021[1], (DOGV n.º 9161),

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 04/08/2021[2], (BOP n.º 146),

– Diario Información de fecha 23/08/2021.

El STIEMA, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió al Ayuntamiento de Almoradí y al Ayuntamiento de Algorfa para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización y la de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública mencionada, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquellos le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente. Consta certificado de la exposición al público en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almoradí, desde el 11/08/2021 al 10/09/2021; y en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Algorfa, desde el 19/08/2021 hasta el 19/09/2021.

De igual forma, se trasladó esta solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados. Habiéndose intentado la notificación a algunas de las personas afectadas, ésta no se pudo practicar, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se hizo pública la notificación en extracto de este acto administrativo mediante anuncio en el *Boletín Oficial del Estado*, de fecha 15/11/2021.

Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano) y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valenciano):

– Proyecto. Denominación: Proyecto para la instalación fotovoltaica con conexión a la red eléctrica con una potencia de 31.740 kWp.

– Proyecto LSMT-LAMT trifásica de 66 kV con inicio en STM FV La Juliana y final en los empalmes a realizar con la existente línea denominada línea 66kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora.

– Proyecto técnico de una subestación de 20/66 kV para instalación solar fotovoltaica de conexión a red de una potencia de 21 MVA.

– Estudio de integración paisajística.

– Estudio de impacto ambiental.

– Memoria justificativa de cumplimiento del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

– Plan de desmantelamiento de la instalación y de restauración del terreno y entorno afectado.

– Memoria justificativa de la declaración de utilidad pública.

– Relación de bienes y derechos afectados (en anexo).

– Solicitud de concesión demanial en vías pecuarias.

– Separatas del proyecto.

ALEGACIONES 1ª IP

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se han presentado alegaciones por parte de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), de la Asociación Amigos Sierra Escalona (ASE), del Ayuntamiento de Algorfa, de tres personas jurídicas y tres personas físicas.

De las alegaciones presentadas, consta en el expediente administrativo que dos de las mismas han llegado a acuerdos con el promotor de la instalación y que han aportado al expediente escrito de desistimiento a las alegaciones presentadas en dicho trámite de información pública.

El resto de las alegaciones han sido contestadas por escrito y enviadas/notificadas, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento.

CONDICIONADOS 1ª IP

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de treinta (30) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

– Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (N.º Expediente: A-2021-0720):

Informes desfavorables de fechas 22/10/2021 y 12/01/2022.

El promotor presenta escrito de respuesta en fecha 3/02/2022 en el cual manifiesta que se aportará un nuevo Estudio sobre Patrimonio Cultural, a redactar de acuerdo a la legislación valenciana vigente sobre la materia.

Informe favorable en materia de Patrimonio Cultural (2022-0424-A), de fecha 14/03/2023, el cual indica, entre otros, que:

«No existe afección al patrimonio cultural en ninguna de sus manifestaciones por lo que, vistos los preceptos indicados y de conformidad con los Informes de los Servicios Técnicos, SE INFORMA FAVORABLEMENTE, a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, la EIA «Planta Solar Fotovoltaica La Juliana» e infraestructuras de evacuación, Pol. 5, parc. 48, 50 y 51, de Almoradí, siempre que se cumplan las medidas correctoras y cautelares que puedan afectar al patrimonio arqueológico, etnológico o paleontológico.»

El promotor manifiesta conformidad con el informe, aceptando sus condicionados, en fecha 20/03/2023.

Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad (n.º expediente: EP 2021-348 EC/ca):

Informes de fechas 3/11/2021, 25/01/2022, 25/03/2022, en el que indican:

«Que requiere la subsanación de la documentación presentada y los requerimientos expuestos para la emisión de informe favorable en materia de Infraestructura Verde y Paisaje que viabilice la actuación pretendida desde el punto de vista de su afección al paisaje.»

Informe favorable de fecha 06/07/2022, el cual concluye que:

«En primer lugar, se emite informe favorable en materia de infraestructura verde y paisaje en relación con la planta fotovoltaica»

Siempre condicionado a las medidas recogidas en el primer punto de la parte dispositiva de la presente resolución.

«En segundo lugar, en relación con la Línea de Evacuación:

– NO se emite informe vinculado a la autorización de la LEV [sic], sino que ésta será informada cuando se presente la documentación del trazado definitivo y características, así como justificación de lo requerido en el primer informe de este Servicio.»

– Servicio de Planificación de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible perteneciente a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad:

Informe desfavorable (n.º 13.602-2021) de fecha 10/12/2021.

El promotor presenta escrito de respuesta en fecha 29/12/2021.

Informe favorable condicionado (n.º 13.793-2022) de fecha 26/01/2022 el cual concluye que:

«Por lo expuesto anteriormente, este Servicio de Planificación emite informe FAVORABLE sobre la tramitación de la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación de generación eléctrica «PFV LA JULIANA» e infraestructuras de evacuación en lo referente a infraestructuras públicas de transporte de titularidad autonómica. CONDICIONADO a:

• Cumplimiento de las alegaciones remitidas por el promotor sobre expediente para la realización de este informe.

• Puesto que las modificaciones de mejora del acceso al camino de dominio público desde la carretera CV-920 se realizan únicamente a un lado del camino, compromiso del promotor de hacer uso del acceso únicamente para vehículos que provengan y se dirijan sentido Benijófar-acceso autovía AP-7 desde la carretera CV-920.»

El promotor manifiesta conformidad con el informe, aceptando sus condicionados, y expresando su compromiso a respetarlos, en fecha 28/02/2022.

– Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental perteneciente a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica:

Informe (C-150/2021), de fecha 21/12/2021, en el que no presenta oposición a la central fotovoltaica y su línea de evacuación y establece los condicionados a respetar por estas.

El promotor presenta escrito de respuesta en fecha 3/02/2022 para formular reparos y/o atender a las observaciones realizadas en el citado informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental.

No consta nueva respuesta por parte de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental a la solicitud efectuada en el presente trámite de información pública.

– Servicio de Gestión Territorial de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje perteneciente a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad:

Informe favorable condicionado (21410\_03015\_IR FTV) de fecha 27/01/2022, en el que se establece que la línea de evacuación está puntualmente afectada por riesgo de inundación.

El promotor presenta escrito de respuesta en fecha 4/03/2022 para formular reparos y/o atender a las observaciones realizadas en el citado informe del Servicio de Gestión Territorial de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje

Informe (21410\_03015\_IR FTV aleg) de fecha 28/03/2022 en el que se ratifica en el informe emitido.

El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 12/04/2022 y se compromete a presentar nueva documentación con las modificaciones en el trazado de la línea de evacuación una vez consensuado con los afectados tras la exposición pública.

– Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

Informe (INF-1257/2021) de fecha 30/03/2022, en el que se indica, entre otros, que, en el ámbito de actuación de la planta solar, se ha identificado afección al cauce de Dominio Público Hidráulico (DPH) «Barranco de Calderón», localizado en la parte este de la planta JULIANA 2, lindando con ésta. Y se requiere al promotor de la instalación solar una serie de documentación a aportar en el correspondiente expediente de autorización del citado organismo.

El promotor presenta escrito en fecha 4/05/2022 indicando que se solicitará la autorización de cruzamientos de la línea, que se está preparando el estudio hidrológico-hidráulico y que se cumplirán el resto de observaciones realizadas en el citado informe.

Trasladado dicho escrito en fecha 30/05/2022 a la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., no consta nueva respuesta por parte de esta a la solicitud efectuada en el presente trámite de información pública.

Las siguientes administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés económico general no han contestado a la solicitud efectuada: Ayuntamiento de Almoradí, Ayuntamiento de Algorfa, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a las autorizaciones.

ADAPTACIÓN A CONDICIONADOS 1ª IP

Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos, así como por las alegaciones formuladas en el primer trámite de información pública, y tras requerimiento del STIEMA al titular de la instalación en fecha 14/07/2022, el promotor presenta proyecto modificado de la instalación, junto con nueva documentación, en fechas 3, 5 y 29 de agosto y 9 de septiembre de 2022.

Debido a que las modificaciones se consideran sustanciales, conforme al artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por la variación y el soterramiento íntegro del trazado de la línea de evacuación, se debe hacer nueva información pública del proyecto, además de las consultas correspondientes a los órganos afectados para la modificación realizada.

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA (2ª IP)

La solicitud de autorización administrativa de la instalación y la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, junto con la documentación presentada han sido objeto de nueva información pública durante el plazo de quince (15) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 16/12/2022[3]  (DOGV n.º 9491),

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 16/12/2022[4]  (BOPA n.º 238) y

– el diario Información de fechas 24/12/2022 y 25/12/2022.

El STIEMA, en virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, remitió al Ayuntamiento de Almoradí y al Ayuntamiento de Algorfa para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización y la de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública mencionada, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquellos le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente. Consta certificado de la exposición al público en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almoradí, desde el 26/12/2022 al 17/01/2023; y en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Algorfa, desde el 08/02/2023 hasta el 28/02/2023.

De igual forma, se trasladó esta solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados. Habiéndose intentado la notificación a algunas de las personas afectadas, ésta no se pudo practicar, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se hizo pública la notificación en extracto de este acto administrativo mediante anuncio en el *Boletín Oficial del Estado*, de fecha 10/02/2023.

Asimismo, se pone la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano) y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valenciano)

La documentación aportada, y que fue sometida a nueva información pública, es la siguiente:

– Proyecto planta generadora. Denominación: «Proyecto para la Instalación Fotovoltaica con conexión a la red eléctrica con una potencia de 31.740 kWp».

– Proyecto subestación eléctrica. Denominación: «Proyecto Técnico de una Subestación de 20/66 kV para Instalación Solar Fotovoltaica de conexión a red de una potencia de 21 MVA».

– Proyecto línea de evacuación. Denominación: «Proyecto LSMT trifásica de 66 kV con inicio en STM FV La Juliana y final en los empalmes a realizar con la existente línea denominada «Línea 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora».

– Estudio de Integración Paisajística.

– Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.

– Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.

– Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.

– Documentación para la ocupación de vías pecuarias.

– Separatas del proyecto.

ALEGACIONES 2ª IP

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de la segunda información pública, se han presentado alegaciones por parte de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), de la Asociación Amigos Sierra Escalona (ASE), de dos personas jurídicas y una persona física.

De las alegaciones presentadas, consta en el expediente administrativo que tres de las mismas han llegado a acuerdos con el promotor de la instalación y que han aportado al expediente escrito de desistimiento a las alegaciones presentadas en dicho trámite de información pública.

El resto de las alegaciones han sido contestadas por escrito y enviadas/notificadas, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento.

CONDICIONADOS 2ª IP

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de quince (15) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

– Ayuntamiento de Almoradí:

Informe favorable (4822/2021) de fecha 26/12/2022, que establece las siguientes condiciones:

«– La parcela incluye en su parte sureste una pequeña parte de suelos clasificados por las NN.SS. de Planeamiento Municipal vigentes como Suelo No Urbanizable Especial Forestal en el Paraje denominado Hoyo del Serrano, que consideramos deben ser excluidos de la ocupación efectiva de las instalaciones, tal y como refleja el Estudio de Integración Paisajística anexo al proyecto.

– La cercanía de la actuación con el paraje Hoyo de Serrano hace que se deba ser especialmente cuidadoso a la hora de la ocupación por las instalaciones, y se sugiere que esta se realice conforme a las determinaciones del Estudio de Integración Paisajística de la actuación, y en sintonía con las determinaciones ambientales y paisajísticas propuestas desde Ordenación del Territorio al Plan General Estructural en tramitación y que han sido señaladas, aunque no vinculantes, en el punto cuarto de este informe.»

El promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 24/01/2023.

– Servicio de Planificación de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible perteneciente a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad:

Informe DESFAVORABLE (n.º 14.384-2022) de fecha 28/12/2022, por la inadecuada justificación de la afección de la línea subterránea de evacuación a la CV-935 y de la repercusión del tráfico generado en la CV-920 por los accesos a la central.

El promotor presenta escrito y documentación de respuesta en fecha 24/01/2023.

Informe favorable condicionado (n.º 14.552-2023) de fecha 15/03/2023, el cual concluye que:

«Por lo expuesto anteriormente, este Servicio de Planificación, emite informe FAVORABLE sobre la solicitud de Informe Decreto ley 14/2020 de PFV LA JULIANA, CONDICIONADO al compromiso de cumplimiento de las mejoras del acceso propuestas en las alegaciones al expediente.»

El promotor manifiesta su conformidad con el informe, aceptando sus condicionados, en fecha 27/03/2023.

– Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

Informe (EAG-103/2022) de fecha 9/01/2023, en el cual se indica, entre otros, que, en el ámbito de actuación de la planta solar, se ha identificado afección al cauce de Dominio Público Hidráulico (DPH) «Barranco de Calderón», localizado en la parte este de la planta JULIANA 2, lindando con ésta; mientras que también se ha identificado un cruzamiento de la línea eléctrica con el cauce de Dominio Público Hidráulico (DPH) «Barranco de los Garcías».

El promotor presenta escrito y documentación de respuesta en fecha 14/03/2023 para formular reparos y/o atender a las observaciones realizadas en el citado informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., que es trasladado por el STIEMA a dicho organismo en fecha 16/03/2023.

No consta nueva respuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. a la solicitud efectuada en el presente trámite de información pública, por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a las autorizaciones.

– Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte:

Informe favorable en materia de Patrimonio Cultural (2022-0424-A) de fecha 7/07/2023en el cual indica, entre otros, que:

«No existe afección al patrimonio cultural en ninguna de sus manifestaciones por lo que, vistos los preceptos indicados y de conformidad con los Informes de los Servicios Técnicos, SE INFORMA FAVORABLEMENTE, a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, la propuesta de nueva tipología de tendido de evacuación, subterráneo en todo su trazado de la EIA «Planta Solar Fotovoltaica La Juliana» e infraestructuras de evacuación, Pol. 5, parc. 48, 50 y 51, de Almoradí, siempre que se cumplan las medidas correctoras y, en concreto, la del seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra en el momento de la ejecución de las obras.»

El promotor manifiesta conformidad con el informe, aceptando sus condicionados, en fecha 13/07/2023.

– Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental perteneciente a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica:

Informe favorable (C-150/2021 Mod) de fecha 08/03/2023, condicionado a las siguientes propuestas de mejoras y medidas correctoras.

«Revisada la nueva la documentación aportada para del proyecto de la planta solar y su línea de evacuación, se procede a enumerar una serie de mejoras y de medidas correctoras que serían necesarias tener en cuenta.

– El vallado perimetral previsto para la instalación deberá ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos.

Además, para evitar la colisión de aves contra el vallado de la planta solar, especialmente para las aves catalogadas presentes en la zona (aguilucho cenizo), se deben colocar placas metálicas o de un material plástico fabricado en poliestireno o similar, de color blanco y acabado mate de 20 x 20 cm (o 25 x 25 cm) que habrán de situarse en los espacios entre apoyos. Se colocará al menos una placa por vano...

Estas placas deben ser revisadas periódicamente reponiéndose las que puedan haberse desprendido para evitar así la pérdida de eficacia de la medida anticolisión…

– En el mismo sentido se deberán crear islas de paneles solares no superiores a 10 ha y se dispondrán corredores de vegetación entre las mismas que permitan crear un espacio en mosaico que favorezca la circulación de la fauna y el mantenimiento de un ecosistema naturalizado. Además, dejando pasos de una anchura mínima de 6 metros entre las mismas.

– Debido a que la planta solar se dispondrá sobre un suelo con un moderado-alto nivel erosivo potencial, se entiende correcta la propuesta de realizar el mínimo movimiento de tierras y compactado de suelo con la finalidad de disminuir las afecciones al mismo. Se deberán respetar los bancales y ribazos existentes sin retirar la tierra fértil del suelo.

– En el mismo sentido, deberá realizar el mínimo movimiento de tierras y compactado de suelo con la finalidad de disminuir las afecciones al mismo. Por ello, se requiere el hincado directo sin cimentaciones, siempre que la geología lo permita, y que no requieran un nivelado, desmonte, acondicionamiento topográfico, explanación o nivelado de este.

– Tenido en cuenta los efectos de la escorrentía de las placas sobre el suelo, producida tanto por la lluvia como por la limpieza, que podría provocar la aparición de surcos o cárcavas de erosión bajo las líneas de estas. Se deberá mantener una capa de «mulch» con restos de vegetación o paja, de modo que se disipe la energía cinética de las gotas de lluvia y se evite la erosión por salpicadura y erosión laminar.

– También se deberá mantener una capa de cultivo herbáceo en todas las instalaciones que favorezca el mantenimiento de la estructura edáfica y, además, la presencia de insectos polinizadores, pudiendo hacer posible su uso combinado con la apicultura o la agrovoltaica.

– Para mantener o limitar el crecimiento de vegetación en la planta solar, no se podrán emplear herbicidas, siendo recomendable la ganadería extensiva o el desbroce selectivo mecanizado de la misma.

– En el proceso de desmantelamiento de la planta solar se recuerda que no deberá quedar ningún elemento artificial en el enclave y que se deberá restaurar el suelo afectado de tal manera que se garanticen sus usos anteriores al cambio de uso del suelo.

– Se deberá crear y mantener 2 charcas. La elección para emplazar las charcas se deja a criterio del promotor y las características de estas contarán con una superficie mínima de 78 m², de arcilla compactada u hormigón impermeabilizado (para mayor durabilidad) recubiertas de un mínimo de 15 cm de tierra vegetal. La pendiente de acceso deberá ser suave hacia los bordes de entre 3 y 5 grados. Dispondrán de trampas de sedimentos antes de la charca, para evitar su colmatación. En un mínimo de tres puntos de las orillas se amontonarán piedras o troncos que servirán de refugio a anfibios...

– Se considera adecuada la utilización de 10 cajas nido para quirópteros y aves.

– Para atraer la presencia de rapaces nocturnas en la zona de las obras, se propone la instalación 3 oteaderos distribuidos en la planta.»

El promotor presenta nueva documentación de respuesta en fecha 2/08/2023 para formular reparos y/o atender a las observaciones realizadas al citado informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental. Se trasladada por parte del STIEMA a la actual Dirección General de Medio Natural y Animal perteneciente a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en fecha 10/11/2023.

Informe favorable (FV\_U\_03/2022) de fecha 20/11/2023, el cual indica que:

«Con base en la documentación presentada y a los cambios efectuados, no se observan nuevas afecciones, por lo que esta Dirección General toma conocimiento de lo aportado y se remite a su informe previo de fecha 8 de marzo de 2023.»

•    Servicio de Gestión Territorial de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje perteneciente a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad:

Informe (21410\_03015\_R FTV LE) de fecha 3/01/2023, en el que concluye que:

«la planta solar «FV La Juliana» en el municipio de Almoradí, y el nuevo proyecto de la infraestructura de evacuación, en los municipios de Almoradí y Algorfa, en la provincia de Alicante, se considera compatible, atendiendo las determinaciones normativas de aplicación y las cartografías oficiales de ordenación del territorio.»

El promotor manifiesta conformidad con el informe, aceptando sus condicionados, en fecha 10/01/2023.

No obstante, debido al informe de fecha 8/03/2023 de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, el promotor presenta una propuesta final de la planta generadora con las modificaciones no sustanciales necesarias. A la vista de dicha documentación, se solicita nuevo informe en fecha 16/11/2023.

Informe (21410\_03015\_R FTV) de fecha 12/01/2024 del Servicio de Gestión Territorial de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, el cual concluye que:

«… se ratifican los anteriores informes emitidos por este Servicio considerando que la instalación de la planta solar fotovoltaica «PFV La Juliana» en las parcelas objeto de estudio en el municipio de Almoradí, y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Alicante, no se encuentra afectado por peligrosidad de inundación ni por otros criterios territoriales, y se considera viable, atendiendo al Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana y al resto de determinaciones normativas de aplicación y las cartografías oficiales de ordenación del territorio.»

– Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje perteneciente a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad:

Informe favorable (EP 2021-348 EC/ca) de fecha 21/03/2023, que concluye:

«En primer lugar, se emite informe favorable en materia de infraestructura verde y paisaje, debiéndose modificar el Plan de Desmantelamiento según lo especificado en el apartado 2 del presente informe.

En segundo lugar, se emite informe favorable a la Línea de Evacuación según las características de ejecución (subterránea) y trazado propuesto.»

El mencionado apartado 2 establece que:

«el total del presupuesto del Plan de Desmantelamiento deberá aumentarse un 30% respecto de la suma Total Partidas. Este porcentaje se considera la cantidad aproximada que se ha disminuido respecto del anterior plan de desmantelamiento y la cual no se ha justificado. De acuerdo con este incremento, el presupuesto del plan de desmantelamiento, para una parcela vallada de 32.65 Ha será, aproximadamente, de 1,50€/m², cantidad que se considera adecuada a los precios de mercado actuales.»

El promotor manifiesta conformidad con el informe, aceptando sus condicionados y aportando nuevo plan de desmantelamiento de la instalación, en fecha 28/03/2023.

No obstante, debido al informe de fecha 8/03/2023 de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, el promotor presenta una propuesta final de la planta generadora con las modificaciones no sustanciales necesarias. A la vista de dicha documentación, se solicita nuevo informe en fecha 16/11/2023.

Informe favorable (EP 2021-348 EC/smm) en materia de paisaje de fecha 27/03/2024, que concluye:

«De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, se emite informe favorable en materia de paisaje a la modificación de la PF La Juliana, condicionado a lo indicado en el presente informe sobre la zona de transición y resto de medidas de integración paisajística de informe de fecha 06/07/2022.»

El promotor manifiesta conformidad con el informe, aceptando sus condicionados y aportando un plano con la propuesta final de implantación de la planta generadora, justificando las medidas correctoras establecidas en dicho informe, en fecha 15/04/2024.

El condicionado indicado se recoge en el punto PRIMERO de la parte dispositiva de la presente resolución.

Las siguientes administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés económico general no han contestado a la solicitud efectuada en el nuevo trámite de información pública: Ayuntamiento de Algorfa, Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a las autorizaciones.

ADAPTACIÓN A CONDICIONADOS 2ª IP

El promotor presenta proyecto refundido de la planta generadora en fecha 21/09/2024, de la subestación elevadora 20/66 kV en fecha 17/09/2024, de la subestación de maniobra «STM MONTEMAR» a ceder al gestor de la red de distribución en fecha 17/09/2024 y de la línea subterránea 66 kV de conexión con el punto de conexión a ceder al gestor de la red de distribución en fecha 21/09/2024, con la transposición de todas las medidas propuestas en los informes del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje (actualmente Servicio de Paisaje) y del Servicio de Gestión Territorial de la actual Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, de la actual Dirección General de Medio Natural y Animal, de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, del Servicio de Planificación de la Dirección General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos, de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. y del Ayuntamiento de Almoradí, mostrando su conformidad a dichos informes.

Las modificaciones descritas se deben considerar como no sustanciales.

Por tanto, conforme el artículo 23.5 del Decreto ley 14/2020 no ha sido necesario someter de nuevo al trámite de información pública estos cambios.

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Con fecha 28/10/2022, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, emite informe (Expediente: (2088142) 160/2021/AIA) de determinación de afecciones ambientales, del proyecto de planta solar «PFV LA JULIANA» que promueve TM RENOVABLES LA JULIANA, SL. en Almoradí (Alicante), en el que se resuelve que el proyecto puede continuar con la tramitación del procedimiento de autorización, por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que requieran su sometimiento a un procedimiento de evaluación ambiental.

Los condicionantes recogidos en la misma se indican en el punto PRIMERO de la parte dispositiva de la presente resolución.

ASPECTOS URBANÍSTICOS, TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS

Consta informe urbanístico de compatibilidad ambiental favorable del Ayuntamiento de Almoradí (Alicante) emitido en fecha 11/05/2021.

Constan informes urbanísticos de compatibilidad urbanística favorable del Ayuntamiento de Almoradí (Alicante) emitidos en fechas 26/05/2021 y 27/05/2021.

Todo ello en virtud del artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

Constan en el expediente informes favorables del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje (finalmente Servicio de Paisaje), de fechas 6/07/2022, 21/03/2023 y 27/03/2024, y del Servicio de Gestión Territorial, de fechas 27/01/2022, 3/01/2023 y 12/01/2024, ambos servicios dependientes de la actual Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. Los condicionados recogidos en los mismos han sido aceptados por la entidad promotora y constan en el punto PRIMERO de la parte dispositiva de la presente resolución.

EVACUACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED

Consta una primera garantía económica para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de distribución, depositada en fecha 16/05/2019 ante la Agencia Tributaria Valenciana con número de garantía 032019V141, para una instalación de producción denominada «LA JULIANA 1» de tecnología fotovoltaica a ubicar en el término municipal de Almoradí y de 12 MWp instalados, por importe de 480.000 € (cuatrocientos ochenta mil euros) correspondientes a una cuantía equivalente a 40 €/kW instalados en virtud del artículo 59 bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Asimismo, consta una segunda garantía económica para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de distribución, depositada en fecha 16/05/2019 ante la Agencia Tributaria Valenciana con número de garantía 032019V142, para una instalación de producción denominada «LA JULIANA 2» de tecnología fotovoltaica a ubicar en el término municipal de Almoradí y de 20 MWp instalados, por importe de 800.000 € (ochocientos mil euros) correspondientes a una cuantía equivalente a 40 €/kW instalados, en virtud del artículo 59 bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Consta en el expediente GARSAP/2023/16/03, Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de fecha 19/01/2024, por la que se confirma la adecuada presentación de la garantía número 032023V676, constituida por TM RENOVABLES FINCA EL ESPINO, SL., para la tramitación del procedimiento de acceso y conexión de la instalación de producción de energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica de 21.000 kW de potencia instalada, denominada «PFV LA JULIANA», a ubicar en el término municipal de Almoradí (Alicante), por reducción de potencia instalada y unificación en una sola garantía que sustituye a las garantías número 032019V141 y 032019V142. Asimismo, consta en el citado expediente Corrección de errores materiales de la citada resolución, de fecha 19/01/2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se confirma la adecuada presentación de la garantía número 032023V676, constituida por TM RENOVABLES LA JULIANA, SL., en lugar de TM RENOVABLES FINCA EL ESPINO, SL.

El promotor dispone de permiso de acceso y conexión unificado, otorgado por la empresa distribuidora de fecha 4/09/2020, relativo a la instalación «PFV LA JULIANA», con una potencia de acceso concedida de 21 MWn en la línea 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora.

A la vista del contenido y pronunciamientos de dicho permiso, debe considerarse que la instalación no generarán incidencias negativas en el Sistema.

INSTALACIONES CEDIDAS AL GESTOR DE LA RED

Constan en el expediente documentos de aceptación por parte del gestor de la red de distribución, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. (Expediente: 9038856525), de los proyectos de las instalaciones que van a ser cedidas tras la ejecución de las mismas (subestación de maniobra 66 kV «STM MONTEMAR» y línea subterránea de alta tensión 66 kV DC de evacuación hasta el punto de acceso y conexión otorgado) de fechas 26/08/2024 y 18/09/2024.

ACREDITACIONES PREVIAS A LA RESOLUCIÓN

El agente promotor acredita los siguientes aspectos, tal y como establece el artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020, de forma previa a la resolución del procedimiento:

– Disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación, a expensas de la obtención de las pertinentes concesiones demaniales de terrenos públicos para la parcela 9005 del polígono 5 de Almoradí.

– Disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente.

El solicitante presenta documentación para justificar la capacidad legal, técnica y económica.

DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA

En fecha 11/09/2024 (registro entrada n.º GVRTE/2024/3870541), el promotor ha presentado desistimiento de la solicitud de la declaración, en concreto, de utilidad pública al poseer los acuerdos con los propietarios de las parcelas por donde va a transcurrir la instalación.

Consta en el expediente propuesta de resolución de fecha 26/09/2024, por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

Consta en el expediente propuesta definitiva conjunta del Servicio de Energías Renovables, Eficiencia Energética e Instalaciones Radiactivas y de la Subdirección General de Energía y Minas, quien ha elevado la misma a este centro directivo.

*Fundamentos de derecho*

COMPETENCIA AUTONÓMICA Y ÓRGANO DE ESTA QUE DEBE RESOLVER LA SOLICITUD

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el Decreto 226/2023, de 19 de diciembre, de 2023, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, corresponde a esta dirección general la resolución del presente procedimiento.

SOBRE LA NECESIDAD DE AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, debiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera conjunta, según establece el artículo 21.1 del Decreto ley 14/2020.

Además, de acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

SOBRE LA NECESIDAD DE PRONUNCIAMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

De conformidad con el artículo 19 bis del Decreto ley 14/2020, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido al procedimiento de determinación de afecciones ambientales. Este determinará si el proyecto puede continuar con su tramitación por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que requieran su sometimiento a un procedimiento de evaluación ambiental.

Los procedimientos de autorización de los proyectos de centrales fotovoltaicas que hayan obtenido el informe favorable de determinación de afección ambiental se declaran de urgencia por razones de interés público siempre que se presentan las solicitudes de autorización administrativa antes del 31/12/2024. A estos proyectos les será aplicable la tramitación de urgencia prevista en el artículo 33 de la Ley 39/2015.

En virtud de la disposición transitoria única del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, las modificaciones establecidas en dicho decreto ley que afectan a la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables serán de aplicación a los procedimientos en trámite.

SOBRE LA NECESIDAD DE INFORME FAVORABLE EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, PAISAJE Y URBANISMO

Según lo indicado en el artículo 25 del Decreto ley 14/2020, el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje tendrá carácter vinculante y deberá ser favorable a efectos de poder otorgar la autorización de implantación en suelo no urbanizable de la instalación, excepto en los supuestos en los que la citada autorización no se requiera de acuerdo con la legislación de ordenación del territorio, urbanística y del paisaje.

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO APLICABLE A LA PRESENTE SOLICITUD

Al tratarse de una central fotovoltaica a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título II del Decreto ley 14/2020.

SOBRE EL ALCANCE MATERIAL, CONTENIDO Y REQUISITOS SECTORIALES DE LAS AUTORIZACIONES SUSTANTIVAS ELÉCTRICAS

De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

De acuerdo con el artículo 123.2 del Real decreto 1955/2000, en el caso de líneas que cumplan funciones de evacuación de instalaciones de producción de energía eléctrica, en ningún caso, podrá otorgarse la autorización administrativa previa de las infraestructuras de evacuación de una instalación de generación sin la previa aportación de un documento, suscrito por todos los titulares de instalaciones con permisos de acceso y de conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la subestación de la red de transporte o distribución, según proceda en cada caso, que acredite la existencia de un acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de evacuación. A estos efectos, el citado documento podrá ser aportado en el momento de realizar la solicitud a la que se refiere el apartado anterior o en cualquier momento del procedimiento de obtención de la autorización administrativa previa.

De acuerdo con el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.

Dicho artículo dispone además que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso. En este sentido, la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

1. la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.

2. la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.

Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

Las líneas aéreas se encuentran dentro de una zona definida como área prioritaria de reproducción, alimentación y dispersión de las aves, en virtud de la Resolución de 06/07/2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución (DOGV N.º 9138 / 29.07.2021), por lo que se encuentra en zona de protección de avifauna según artículo 4.1.c) del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, siéndole por tanto aplicables las prescripciones técnicas establecidas en este real decreto.

SOBRE LAS INSTALACIONES A CEDER A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

El artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, determina que las solicitudes de autorización administrativa de instalaciones que, no requiriendo declaración de utilidad pública en concreto, deban o vayan a ser cedidas al transportista o a la distribuidora de la zona, y sean realizadas directamente por el solicitante o promotor, podrán ser formuladas, además de por dichos sujetos del sector eléctrico, por este, en cuyo caso, deberá expresarse claramente este extremo en la solicitud y resto de documentación que la debe acompañar. En las resoluciones de las citadas autorizaciones se recogerá tal circunstancia, además de advertir que la solicitud de autorización de explotación deberá presentarse por el transportista o la distribuidora cesionaria, aportando el correspondiente documento de cesión firmado por ambas partes, además del resto de documentación exigida para la autorización de explotación.

El artículo 11 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, establece que, cuando la instalación autorizada deba o vaya a cederse al transportista único o la distribuidora de la zona, la resolución lo indicará expresamente señalando que la solicitud de autorización de explotación deberá presentarse por el cesionario, aportando el correspondiente documento de cesión firmado por ambas partes. Asimismo, la resolución de autorización administrativa de construcción de la instalación recogerá explícitamente el derecho del titular de la misma, ya sea generador o consumidor, a exigir la suscripción de un convenio de resarcimiento frente a terceros, en los términos establecidos en la regulación básica de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de garantizar el conocimiento por parte de la cedente de su derecho a la suscripción del mencionado convenio de resarcimiento, las empresas distribuidoras deberán informar, de manera clara y expresa, en el pliego de condiciones técnico-económicas remitidas al solicitante, acerca de este derecho y de las condiciones y momento en el que el mismo puede materializarse.

Conforme al artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, en las instalaciones realizadas por terceros y que vayan a cederse al transportista único o distribuidor de la zona antes de su puesta en servicio, se aportará por el cesionario al mismo tiempo que se solicite la autorización de explotación, copia del acuerdo o contrato de cesión firmado por ambas partes, dando su conformidad a la cesión, y copia del convenio de resarcimiento frente a terceros suscrito entre las partes, el cual tendrá una duración mínima de diez años, plazo que podrá solicitarse su ampliación en los casos debidamente justificados. Asimismo, se deberá aportar la información relativa al coste total de la instalación, la parte sufragada por el transmitente, la referencia a la instalación tipo regulada con la que se corresponde y sus valores unitarios de referencia de inversión, su identificación como proyecto en el correspondiente plan de inversión anual del transportista o distribuidor. La resolución recogerá de forma expresa la cesión de la instalación antes del otorgamiento de la autorización de explotación.

SOBRE LA REGULACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIALES

De acuerdo con el art. 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación

Al referirse la presente solicitud a una instalación eléctrica fotovoltaica que genera en baja tensión e inyecta a la red eléctrica en alta tensión son de aplicación los reglamentos de seguridad industrial siguientes:

– el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

– el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Y resto de disposiciones técnicas de aplicación.

SOBRE LOS REQUISITOS SUBJETIVOS A ACREDITAR POR LA PERSONA SOLICITANTE

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.

SOBRE LA OBLIGACIÓN Y GARANTÍAS DE DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA CENTRAL AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD

Según lo establecido en el Capítulo III del Título III del Decreto ley 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe para el caso de centrales fotovoltaicas será del 3% del presupuesto de ejecución material, siempre y cuando esta cantidad no sea inferior a 20.000€/MWp. Si la cuantía resultante es inferior a esa cifra, el importe de la garantía será de 20.000€/MWp. La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo. Las variaciones negativas no modificarán la cuantía de la garantía. Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al Real decreto 1955/2000 y el Decreto ley 14/2020 en la redacción vigente en el momento de la solicitud, y demás disposiciones de general y particular aplicación en la presente resolución, esta Dirección General de Energía y Minas, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas,

RESUELVE

*Primero*

Autorización administrativa previa del proyecto de central fotovoltaica «PFV LA JULIANA», incluida su infraestructura de evacuación exclusiva, así como de la parte de la infraestructura de conexión que se cederá al gestor de la red de distribución i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Otorgar autorización administrativa previa a la mercantil «TM RENOVABLES LA JULIANA, SL.», para la instalación de una central fotovoltaica, de su infraestructura de evacuación exclusiva y de la parte de la infraestructura de conexión que se cederá al gestor de la red de distribución, que a continuación se detalla:

DATOS GENERALES DE LA CENTRAL ELÉCTRICA AUTORIZADA Y SU ACCESO A LA RED

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | PFV LA JULIANA |
| TITULAR | TM RENOVABLES LA JULIANA, SL. |
| TECNOLOGÍA | Fotovoltaica |
| TÉRMINO MUNICIPAL GRUPOS (PROVINCIA) | Almoradí (Alicante) |
| TÉRMINOS MUNICIPALES EVACUACIÓN HASTA PUNTO DE CONEXIÓN RED | Almoradí y Algorfa (Alicante) |
| POTENCIA NOMINAL INVERSORES (MWn) | 21 |
| POTENCIA PICO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MWp) | 31,738 |
| POTENCIA INSTALADA (MW) [según art 3 RD 413/2014] | 21 |
| CAPACIDAD DE ACCESO A LA RED CONCEDIDA (MW) | 21 |
| NECESIDAD DE SISTEMA DE CONTROL COORDINADO DE POTENCIA [según DA 1ª RD 1183/2020) | No |
| RED A LA QUE SE CONECTA: | Distribución |
| PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED | Línea 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora, titularidad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU |

  

EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DE LA CENTRAL CON VALLADO PERIMETRAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipio: Almoradí | Polígono: 5 | Parcelas | Ref. catastral |
| 48 | 03015A005000480000KI |
| 50 | 03015A005000500000KX |
| 51 | 03015A005000510000KI |
| 9005 | 03015A005090050000KR |
| Número de zonas | 2 (LA JULIANA 1 y LA JULIANA 2) | | |
| Área de la superficie ocupada por la instalación y superficie de vallado (m²) | Superficie ocupada por parcela:  LA JULIANA 1  Polígono 5, Parcela 48: 272.480  LA JULIANA 2  Polígono 5, Parcela 50: 220.594  Polígono 5, Parcela 51: 83.891  Polígono 5, Parcela 9005: 1.528  Total superficie ocupada: 578.493  Total superficie vallada: 593.022 | | |
| Área de la superficie ocupada (m²) | 142.598 | | |

  

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DENTRO DEL VALLADO

|  |  |
| --- | --- |
| CAMPO GENERADOR | |
| N.º módulos FV | 55.198 |
| Área unitaria del módulo (m²) | 2,58 |
| Potencia unitaria máxima (Wp) | 575 |
| Potencia total módulo (kWp) | 31.738,85 |
| Tipo de células | Silicio monocristalino |
| Caras activas módulos | Monofacial |
| Inclinación | ± 55 º respecto a la horizontal |
| Anclaje estructura al terreno | Hincado directo al terreno, sin cimentación |
| Orientación | Seguimiento a un eje N-S |

  

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACIONES DE POTENCIA (INVERSOR + CENTROS DE TRANSFORMACIÓN) | | | | | | |
| N.º | MVST-1 | MVST-2 | MVST-3 | MVST-4 | MVST-5 | MVST-6 |
| CONEXIONADO MÓDULOS | | | | | | |
| N.º módulos | 8735 | 8554 | 9074 | 8736 | 8944 | 11154 |
| N.º módulos/string | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| N.º strings | 336 | 329 | 349 | 336 | 344 | 429 |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Cableado | Strings-caja conexión: 1x4 mm², cable RV-K 1/1,8 kV DC Cu, al aire sobre bandeja  Caja conexión-caja seccionamiento: 1x6 mm² (2 strings), 1x10 (3-4 strings), 1x16 (5 strings). Cable H1Z2Z2 1,8 kV Cu  Caja seccionamiento – inversor: 1x240 mm², 1x150, 1x300. Cable XZ1 [AS] 1/1,5 kV Al, enterrados |
| INVERSORES | |

  

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º inversores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pot. Nom. unit (kW) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Potencia Nominal Estación (kW) | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Potencia Limitada Estación (kW) | 3.300 | 3.300 | 3.700 | 3.300 | 3.700 | 3.700 |

  

|  |
| --- |
| CENTRO DE TRANSFORMACIÓN |

  

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia (kVA) ONAN / ONAF | 3300  5060 | 3300  5060 | 3300  5060 | 3300  5060 | 3300  5060 | 3300  5060 |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Relación transf. (kV) | 0,6/20 |
| Tipología | Celdas SF6 |

  

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posiciones | 2L\*+1P  \*1L libre | 2L+1P | 2L+1P | 2L+1P | 2L+1P | 2L\*+1P  \*1L libre |

  

|  |
| --- |
| TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES |

  

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia (kVA) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Relación transf. (kV) | 0,63/0,4 |

  

|  |  |
| --- | --- |
| INTERCONEXIÓN INTERNA | |
| Tipologías líneas | Subterráneas |
| Longitud total de la línea (m) | 2.242 |
| Tensión nominal cable U0/Un (kV) | 12/20 |
| Características interconexión entre centros de transformación y subestación | Circuito 1: 1.254 m  – Línea 1 (inicio CT01, fin CT02):  280 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 3 x 240 mm² K Al + H25  – Línea 2 (inicio CT02, fin CT03):  530 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 3 x 240 mm² K Al + H25  – Línea 3 (inicio CT03, fin SET):  444 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 2 x (3 x 240) mm² K Al + H25    – Circuito 2: 988 m  – Línea 1 (inicio CT05, fin CT06):  143 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 3 x 240 mm² K Al + H25  – Línea 2 (inicio CT04, fin CT05):  503 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 3 x 240 mm² K Al + H25  – Línea 3 (inicio CT04, fin SET):  342 m, cable RHZ1-2OL (S) 12/20 kV 2 x (3 x 240) mm² K Al + H25 |

  

INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE USO EXCLUSIVO HASTA LA INFRAESTRUCTURA A CEDER AL GESTOR DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓN ELEVADORA 20/66 kV «SET FV LA JULIANA» | | |
| Municipio: Almoradí (Alicante) | Polígono: 5 | Parcela: 50 |
| TRANSFORMADORES DE POTENCIA | | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| N.º | 1 |
| Potencia (MVA) ONAN/ONAF | 20/25 |
| Relación transformación (kV) | 20/66±10x1,5% |
| Reactancia PAT | Conectada en el lado de 20 kV del transformador, en Zig-Zag, intensidad de limitación de 500 A durante 10 s |

  

|  |  |
| --- | --- |
| SISTEMA 66 kV | |
| Tipo | Configuración simple barra intemperie (AIS) |
| Posiciones | Una (1) posición transformador de potencia T-1 20/66 kV |
| SISTEMA 20 kV | |
| Tipo | Parque interior con topología simple barra con celdas blindadas de aislamiento en SF6, en el interior de un edificio prefabricado  Parque intemperie |
| Posiciones | Dos (2) celda de línea  Una (1) celda de acometida de transformador.  Una (1) celda de transformador servicios auxiliares |
| Servicios auxiliares | 1 transformador de 20/0,4 kV de 50 kVA, ubicado en interior de edificio, Dyn11, tipo seco |

  

INFRAESTRUCTURA DE CONEXIÓN A CEDER AL GESTOR DE LA RED

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓN MANIOBRA «STM MONTEMAR» 66 kV | | |
| Municipio: Almoradí (Alicante) | Polígono: 5 | Parcela: 50 |
| SISTEMA 66 kV | | |
| Tipo | Configuración simple barra con disposición en intemperie y tecnología híbrida (MTS) | |
| Posiciones | – Dos (2) posiciones de línea para la conexión entrada y salida E3 a la línea 66 kV SC Montesinos-Jacarilleta-Rocamora.  – Una (1) posición de conexión y entrega al tercero en la disposición «Colindante.»  – Una (1) posición de medida de tensión de barras. | |

  

|  |
| --- |
| LÍNEA SUBTERRÁNEA 66 kV DC desde «STM MONTEMAR» hasta nuevo entronque A/S en Línea 66 kV SC Montesinos – Jacarilleta – Rocamora, titularidad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Emplazamiento infraestructura de evacuación | |
| Municipio: Almoradí (Alicante) | Polígono 5: Parcelas 48, 50 y 9001 |
| Polígono 6: Parcelas 81, 206 y 9014 |
| Municipio: Algorfa (Alicante) | Polígono 3: Parcela 11 |
| Polígono 2: Parcelas 6, 7, 16, 9008 y 9015 |
| Avenida San Miguel y Avenida Antonio Pedrera Soler |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Origen | «STM MONTEMAR» ubicada en parcela 50 del polígono 5 de Almoradí (Alicante) |
| Final | Nuevo apoyo A/S a instalar en la línea aérea existente 66kV SC Montesinos– Jacarilleta – Rocamora, ubicado en parcela 16 del polígono 2 de Algorfa (Alicante) |
| Longitud total línea (m) | 6.861 |
| Tipo de instalación | Subterránea, en canalización entubada |
| Tensión nominal (kV eficaz) | 66 |
| Sistema | Doble Circuito |
| Tipo de cable | HEPRZ1 (AS) 3 x 630mm² 36/66 kV Al + H155 |
| Diámetro nominal (mm) | Conductor: 30 mm Exterior: 66,7 |
| Potencia admisible (MW) | 21 |
| Tipo de canalización | Bajo tubo PE corrugado, diámetro 200 mm, usando un tubo por cada polo |
| Entronque A/S | Nuevo apoyo, cercano al apoyo N96 de la línea existente, tipo 61T138-3TA |

  

Tras la ejecución de la obra y emisión del correspondiente Certificado Final de Obra, antes de la Autorización de Explotación, se procederá a la cesión de la Subestación de Maniobra y la derivación, a favor de la distribuidora, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de forma que esta parte de la infraestructura de evacuación pasará a ser parte de la red de distribución.

|  |  |
| --- | --- |
| Presupuesto global de ejecución (€) | Planta: 8.334.873,65  STM MONTEMAR: 1.519.343,55  SET Elevadora 20/66 kV: 1.060.454,14  Línea subterránea conexión 66 kV DC: 1.178.696,09  TOTAL: 12.093.368,01 |
| Presupuesto de desmantelamiento y restauración (€) | 497.599,61 |

  

El presupuesto de ejecución material de toda la instalación es de 12.093.368,01€ (veintidós millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa euros con cuarenta y siete céntimos de euro).

En el plano que consta en el anexo I se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, así como las coordenadas geográficas que la definen. En el anexo II se refleja la infraestructura de evacuación exclusiva y a ceder al gestor de la red.

Para esta autorización se cumplirán las determinaciones reflejadas en el Informe de Determinación de Afecciones Ambientales de fecha 28/10/2022 de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica:

– Se respetará la zona de flujo preferente de los barrancos presentes alrededor del ámbito de actuación, y en su caso, se obtendrán antes de la ejecución de la obra, la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura por ocupación de las zonas de policía (100 m), de conformidad con el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

– Según la Resolución del 31 de agosto de 2020, del director general del Medio Natural y Evaluación Ambiental, por la cual se actualiza el anexo de la Orden del 11 de junio de 2009, de las directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y control del conejo de montaña, relativo a la lista de término municipales afectados por la sobrepoblación de conejos, Almoradí se encuentra incluido en esta lista. En este sentido, se cumplirán las medidas de control que dispone dicha orden, teniendo especial consideración el artículo 14 de la misma.

– Si durante la ejecución de las obras se produjeran hallazgos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, de conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

– Se llevará a cabo el desmantelamiento y la restauración de los terrenos a su estado anterior, de acuerdo con el plan de desmantelamiento presentado incluyendo la restauración, tras emitirse la correspondiente autorización administrativa de cierre definitivo de la central.

Se incluye el condicionado determinado en el informe de territorio y paisaje, conforme a la redacción vigente del artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020:

Gestión Territorial

Según lo recogido en el informe del Servicio de Gestión Territorial de fecha 27/01/2022, de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje perteneciente a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, se deberán plantear medidas correctoras que incidan sobre la infiltración y la minimización de la escorrentía y que se centren básicamente en los siguientes aspectos:

– El mantenimiento de las condiciones de infiltración con los cambios de las pendientes deberían contar con una estratificación en forma de tablas del terreno (niveles de topografía), entre zona de placas solares y zonas de paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la escorrentía y aumenten la infiltración. Es decir, la disposición de las placas solares deberá acompañar las curvas de nivel.

– La conservación y plantación de zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y generen condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las escorrentías.

– El cerramiento perimetral de la parcela deberá ser permeable al flujo.

– Se dejará libre de ocupación por placas solares los puntos de desagüe de la escorrentía superficial.

En cuanto a la valoración del riesgo de inundación y visto que la cartografía de inundabilidad de la Normativa del PATRICOVA determina que la línea de evacuación está puntualmente afectada por riesgo de inundación de carácter geomorfológico, se deberán tener en cuenta las prescripciones del artículo 21 de la normativa PATRICOVA, considerándose el ámbito de la planta solar sin afecciones.

Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje

Según lo recogido en el informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 6/07/2022, se establece el cumplimiento de la siguientes Medidas de Integración Paisajística (MIP), vinculantes para la actuación y que serán recogidas, por tanto, en el proyecto refundido, y que se resumen a continuación, y que se resumen a continuación:

«a. En relación con la ordenación general (diseño conjunto de las instalaciones)

– La disposición de la planta fotovoltaica mantendrá la topografía del terreno, de tal forma que no haya movimiento de tierras más allá de lo expuesto en los planos de desmontes y terraplenes.

– Se establece una zona de transición que envuelve la zona La Juliana II limitando con zonas forestales y agrícolas. Estas zonas deberán mantenerse libres de instalaciones tal como se muestra en el plano de cotas incluido en el informe.

– Se conforman plataformas de 60 x 60 m, formando una malla tridimensional que reduzca los movimientos de tierra globales.

– Los viales interiores y los perimetrales se resolverán mediante elevada compactación mecánica del terreno. No se incorporará material externo para dichos viales.

– Como medida adicional en este apartado: el vallado cinegético proyectado para la instalación fotovoltaica de 2 m. de altura no deberá seguir el trazado del perímetro de la parcela catastral en la zona este y sureste de la fase La Juliana II. Excepcionalmente, este deberá retranquearse hasta los paneles de forma que la zona de transición quede sin barreras intermedias. El resto de vallado seguirá el trazado de la parcela catastral.

b. En relación con el impacto visual, será necesario implementar las siguientes medidas:

– Dada la cercanía al recorrido PR-CV-442 se deberá mantener sin actuaciones de desmontes o terraplenes la topografía original de las zonas perimetrales de la planta ubicadas al sureste de la fase Juliana II. En las siguientes imágenes de desmontes y topografía se marca dicha zona. En todo caso, deberá mantenerse la morfología de evacuación de agua pluvial en las zonas cercanas al Barranco Calderón.

– A su vez, la zona ubicada en el extremo oeste de la fase La Juliana I dado el impacto que provocaría en una de las zonas más visibles deberá mantener la topografía original sin desmontes o terraplenes. En las siguientes imágenes de desmontes y topografía se marca dicha zona…

c. En relación con el tratamiento del terreno y la vegetación de la PF:

– Los espacios libres de la instalación fotovoltaica se revegetarán, mediante la realización de plantaciones en las zonas actualmente ocupadas por cultivos, la recuperación de vegetación natural en aquellas zonas que llevan años sin cultivarse, según plano de Integración Paisajística expuesto en la página anterior.

– La cobertura de plantación de arbolado será del 35% de la superficie, con un pie de pino cada 15 m, agrupados.

– El matorral presentará una plantación aleatoria, al tresbolillo, con cada pie separado 8m.

– En la zona mixta de recuperación de vegetación natural y plantaciones, únicamente se plantará arbolado y arbustos.

– Como medida adicional en este apartado: en las zonas de recuperación de la vegetación natural, zona mixta de plantaciones y recuperación de vegetación natural y extremo este de la zona de plantaciones (área con forma triangular) deberán incluirse agrupaciones de arbolado forestal de porte medio en las áreas más próximas al Barranco Calderón. Estas agrupaciones deberán tener una anchura, de al menos, 40 m medida desde el límite forestal. En todo caso, esta medida debe responder al necesario refuerzo de la conexión norte sur de la infraestructura verde municipal.

d. En relación con las construcciones preexistentes, instalaciones auxiliares y otros elementos:

– Los equipos de medida y control de la instalación se ubicarán en una construcción prefabricada, que además hará las funciones de almacén. Las características constructivas y coloración serán las propias de los edificios rurales del entorno.

– La construcción para albergar la sala de control y la ubicación de las celdas eléctricas se integrará en el entorno tanto por la morfología constructiva como por su cromatismo.

– Como medida adicional en este apartado:

• No será admisible que las construcciones anteriormente mencionadas u otras similares que presenten acabados de material metálico sin pintar u hormigón visto. En todo caso, los acabados serán de tonos beige, blancos o similares.

• La subestación planteada deberá retranquearse desde el linde este de la parcela catastral de forma que se incluyan, al menos, dos líneas de árboles cítricos de porte medio plantados al tresbolillo entre la valla y la subestación.

Adicionalmente, en el informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje perteneciente a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de fecha 21/03/2023, se indica que se considera admisible el soterramiento de la línea de evacuación, no obstante, se recuperará el estado y morfología del terreno original una vez finalizadas las obras.

Finalmente, en el informe del Servicio de Paisaje de fecha 27/03/2024, se establecen las siguientes consideraciones:

– «Se deberá mantener la zona de transición del área sureste de la PF, manteniendo la distancia de seguidores al límite parcelario tal como se había propuesto previamente, dicho aspecto se muestra en el gráfico inferior en trazado punteado en rojo…

…

– En cuanto al vallado, se considera admisible su trazado desplazándolo hacia el sureste de la instalación, próximo al perímetro de la parcela catastral, tal y como se propone en la nueva documentación. Se deberá mantener vegetación (ya sea agrícola o de carácter forestal) en la zona de transición, de acuerdo con lo especificado en el apartado c del informe de fecha 06/07/2022.

– No obstante, cabe recordar que las medidas de integración paisajísticas aprobadas en el informe de fecha 06/07/2022 de este Servicio, deben ser igualmente aplicables al proyecto, tomando como en consideración la preservación de la zona de transición necesaria en el área noreste, este y sureste de la PF y la no ocupación de las zonas con una mayor exposición visual.

– Por último, es necesario indicar que el proyecto de ejecución debe incluir plano en el que se detallen las medidas de integración paisajística. A su vez estas medidas deberán introducirse en la memoria y planos del proyecto de ejecución viéndose justificadas con su correspondiente partida en el presupuesto de ejecución material del proyecto.»

Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos, y que han sido aceptadas por las personas titulares de la presente autorización. En concreto, la línea de evacuación está afectada por la vía pecuaria Colada de Catral para la que deberá obtener la correspondiente concesión o autorización de ocupación necesarias según la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. Se deberá obtener la pertinente concesión demanial de terrenos públicos para la parcela 9005 del polígono 5 de Almoradí.

La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

La instalación de producción de energía eléctrica autorizada deberá inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.

*Segundo*

Aceptar el desistimiento realizado por el promotor a la solicitud de la declaración de utilidad pública

En fecha 11/09/2024, el promotor ha presentado el desistimiento de la solicitud de la declaración de utilidad pública, en concreto, al disponer de los acuerdos entre éste y los titulares de las parcelas afectadas.

*Tercero*

Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto PRIMERO.

Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto PRIMERO de la presente resolución, con base en los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:

– Proyecto refundido de planta fotovoltaica «PFV LA JULIANA» de fecha 02/10/2024 firmado por la persona técnica proyectista.

– -Proyecto de subestación elevadora 20/66 kV «PFV LA JULIANA» de fecha 22/07/2024 firmado por la persona técnica proyectista.

– Proyecto de subestación de maniobra «STM MONTEMAR» de fecha 16/09/2024 firmado por la persona técnica proyectista.

– Proyecto de LSAT trifásica de 66 kV con inicio en STM «PFV LA JULIANA» y final en los empalmes a realizar con la existente línea denominada línea 66 kV SC Montesinos – Jacarillera – Rocamora firmado por la persona técnico proyectista de fecha 21/09/2024.

Todos los proyectos y adendas relacionados en los párrafos anteriores van acompañados de la declaración responsable del técnico proyectista y de la declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), ambas firmadas por la persona técnica proyectista.

Esta autorización habilita a las personas titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.

2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

3. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la limitación de los inversores a los valores autorizados.

4. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.

5. Pago del impuesto que grava la operación ante el organismo tributario correspondiente, en relación con los contratos suscritos para la disponibilidad de los terrenos, que deberán presentarse en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, antes de la obtención de la autorización de explotación.

6. Conforme al artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:

– el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y

– el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

7. Acorde al artículo 131 del Real decreto 1955/2000, y al cronograma de trabajos del proyecto autorizado, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a doce (12) meses, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. Esto, sin menoscabo de la obligación del cumplimiento del plazo otorgado para el cumplimiento del hito 5 (obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva) fijado en el Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio.

Conforme al artículo 30.3.b) del Decreto ley 14/2020, se establece un plazo máximo para solicitar la autorización de explotación de un (1) mes, desde la finalización del período de ejecución ya indicado.

No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.

En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.

Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

1. La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.

2. Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.

3. En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, sin perjuicio de la extensión excepcional prevista en el artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre.

4. El agente promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Asimismo, dicha fecha deberá ser notificada al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

1. La persona titular de la actividad deberá cumplir lo establecido en el Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

2. La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como Servicio Territorial competente en materia de energía de Alicante.

3. La persona titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

4. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a este Servicio Territorial o a la dirección general con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

5. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, en el plazo máximo de un (1) mes solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22/10/2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV N.º 6.389 de fecha 03/11/2010.

Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.

1. Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en el informe de Determinación de Afecciones Ambientales. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial competente en materia de energía correspondiente, solicitará de las Administraciones y organismos que han emitidos aquéllos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.

La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de transporte, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

1. La persona titular de la presente autorización podrá solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

2. La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe de 634.777 € (seis cientos treinta y cuatro mil sete cientos setenta y siete euros), debiendo acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiario el órgano competente en materia de energía para la concesión de las autorizaciones administrativas previa y de construcción, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.

La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo.

Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

1. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.

Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.

1. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, en el plazo máximo de un mes solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.

2. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo podrá suponer la caducidad de las autorizaciones concedidas.

3. Se advierte que si en el transcurso de la ejecución del proyecto y para la conexión de la infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura titularidad y en servicio propiedad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, fuera necesario la tramitación de una modificación de las instalaciones de la red de distribución, deberá iniciarse el correspondiente expediente administrativo y será la empresa distribuidora la que deberá presentar la correspondiente solicitud como titular de la instalación.

4. La persona titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como para el cierre temporal.

5. La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

6. Tal y como se indica en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.

El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación. El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística, pudiendo el ayuntamiento acordar, a solicitud de la parte interesada, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido. El otorgamiento de prórroga del plazo no comportará un nuevo canon urbanístico.

El ayuntamiento podrá aplicar las reducciones del importe del canon que proceda de las recogidas en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020. El impago dará lugar a la caducidad de la licencia urbanística. La percepción del canon corresponde a los municipios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán en el patrimonio municipal del suelo.

1. Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la persona titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres (3) años.

*Cuarto. Aprobación del plan de desmantelamiento de la instalación autorizada y de restauración del terreno y entorno afectado*

Aprobar el plan de desmantelamiento de la instalación y de restauración del terreno y entorno afectado referido a la instalación descrita en el apartado PRIMERO, cuyo presupuesto asciende a 497.599,61 € (cuatrocientos noventa y siete mil quinientos noventa y nueve euros con sesenta y un céntimos de euro).

Se cumplirán las condiciones recogidas por el informe del órgano competente en medio ambiente, así como en los informes de territorio y paisaje.

El objetivo principal del plan debe ser restituir el suelo agrícola de la parcela, devolviendo a su estado preexistente (en situación agrícola) los terrenos modificados para la ejecución de la planta fotovoltaica. Dicho objetivo, debe ser evaluado también desde el punto de vista paisajístico.

El plan de desmantelamiento aprobado no incluye la infraestructura de evacuación que se cederá al gestor de la red de distribución (subestación de maniobra «STM MONTEMAR» y línea de evacuación subterránea 66 kV DC).

Se cumplirán las condiciones recogidas por el informe del órgano competente en medio ambiente, en concreto el de fecha 8/03/2023 de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, que establece que en el proceso de desmantelamiento de la planta solar se recuerda que no deberá quedar ningún elemento artificial en el enclave y que se deberá restaurar el suelo afectado de tal manera que se garanticen sus usos anteriores al cambio de uso del suelo.

Asimismo, se cumplirán las condiciones recogidas en el Informe de Determinación de Afecciones Ambientales de fecha 28/10/2022, que establece que se llevará a cabo el desmantelamiento y la restauración de los terrenos a su estado anterior, de acuerdo con el plan de desmantelamiento presentado incluyendo la restauración, tras emitirse la correspondiente autorización administrativa de cierre definitivo de la central.

La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla en el Resuelve TERCERO de la presente resolución relativo a la autorización de construcción previamente a la solicitud de autorización de explotación provisional, según lo indicado en el Decreto ley 14/2020.

*Quinto. Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución*

Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto ley 14/2020:

– La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

– La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio, y Turismo, en el apartado de Energía

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en castellano y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en valenciano.

– La notificación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.

– La notificación al órgano ambiental a los efectos previstos en legislación de evaluación ambiental sobre caducidad del pronunciamiento ambiental, así como a los órganos competentes en ordenación del territorio y paisaje.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

[1]<https://dogv.gva.es/datos/2021/08/27/pdf/2021_8795.pdf>

[2]<https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/08/04_146/2021_008342.pdf>

[3]<https://dogv.gva.es/datos/2022/12/16/pdf/2022_11976.pdf>

[4]<https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/12/16_238/2022_009584.pdf>

  

València, 4 de octubre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general de Energía y Minas

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML