Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3871, del 06-11-2000 (2000/8728)

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2000, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament Iberdrola, SA, i s'aprova el projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST San Vicente, a Sant Vicent del Raspeig (Alacant).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3871

Data del DOGV
:   06-11-2000

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2000/8728

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2000, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament Iberdrola, SA, i s'aprova el projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST San Vicente, a Sant Vicent del Raspeig (Alacant). [2000/F8728]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant a instància d'Iberdrola, SA, relatiu al projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST San Vicente, a Sant Vicent del Raspeig (Alacant).
  
Atés que la sol·licitud indicada ha seguit, al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; en el Decret 2.619/1966, d'aqueixa mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques; i en la Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que en el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions al projecte tècnic.
  
Vistos l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient, de data 28 de juny de 2000, i l'escrit de 18 de setembre de 2000.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Iberdrola, SA, l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST San Vicente, a Sant Vicent del Raspeig (Alacant), les característiques principals de la qual consisteixen en:
  
a) Transformació
  
- 1a fase: muntatge d'un autotransformador de potència 220/132/13,2 kV-170 MVA (recuperat) i substitució de l'actual transformador de potència 132/20 kV-30 MVA per un altre nou de 40 MVA.
  
- 2a fase: substitució de l'esmentat autotransformador de 170 MVA per un altre nou 220/132/20 kV-225 MVA.
  
b) Sistema de 220 kV
  
- Muntatge de tres noves posicions de 220 kV: una per a la L/Xixona adaptant-ne l'actual posició per a la partició de barres de 220 kV, una altra per a l'autotransformador de potència 220/132/13,2 kV-170 MVA (AT-2) recuperat, i finalment una nova posició per a la bateria de condensadors BC-1.
  
c) Sistema de 132 kV
  
- Desmuntatge dels tres transformadors de tensió inductius de barres de la seua actual posició, i posterior muntatge (\*) davall l'embarrat principal.
  
- Construcció i muntatge dels suports metàl·lics necessaris per al nou aparellatge que s'ha d'instal·lar: interruptors, transformadors d'intensitat, botelles terminals, parallamps, etc.
  
- Muntatge de dos conjunts de tres botelles terminals més tres parallamps units mitjançant cable de potència sec, i també un interruptor (recuperat) i tres transformadors d'intensitat (\*) (recuperat), juntament amb els conductors i les peces de connexió necessàries, tot això en la nova posició del AT-2.
  
- Muntatge d'un interruptor i tres transformadors d'intensitat tant en la L/V de Cementos-Carrús com en la L/Rabasa-San Juan, juntament amb els conductors i les peces de connexió necessàries.
  
- Muntatge de tres parallamps en cada un dels transformadors següents: T-1, T-2, T3 i T-4, juntament amb els conductors i les peces de connexió necessàries.
  
(\*): En una segona fase, coincidint amb el canvi d'autotransformador de 170 MVA a 225 MVA es canviaran per uns altres nous adequats a la reglamentació de punts de mesura.
  
d) Sistema de 66 kV
  
- Construcció i muntatge dels suports metàl·lics necessaris per als nous parallamps que s'han d'instal·lar.
  
- Muntatge de tres parallamps en cada un dels transformadors: T-1. T-2 i T-3, juntament amb els conductors i les peces de connexió necessàries.
  
e) Sistema de 20 kV
  
- Construcció i muntatge dels suports metàl·lics necessaris per als nous parallamps que s'han d'instal·lar.
  
- Muntatge de tres parallamps en el transformador T-4, juntament amb els conductors i les peces de connexió necessàries.
  
f) Control
  
A les noves posicions de línies, transformador i bateria de condensadors de 220 kV, i a la de transformador de 132 kV, se les dotarà dels elements de protecció i control descrits en el projecte d'execució.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució i sotmetre'l a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos comptats a partir de la notificació de la present resolució.
  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs d'alçada davant el conseller d'Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3871, del 06-11-2000 (2000/8728)

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, y se aprueba el proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST San Vicente, en San Vicente del Raspeig (Alicante).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3871

Fecha DOGV
:   06-11-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2000/8728

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, y se aprueba el proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST San Vicente, en San Vicente del Raspeig (Alicante). [2000/F8728]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a instancia de Iberdrola, SA, relativo al proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST San Vicente, en San Vicente del Raspeig (Alicante).
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2.619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas; y en la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que en el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 28 de junio de 2000, y escrito de 18 de septiembre de 2000.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Iberdrola, SA, la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20/11 kV denominada ST San Vicente, en San Vicente del Raspeig (Alicante), cuyas características principales, consisten en:
  
a) Transformación
  
- 1ª fase: montaje de un autotransformador de potencia 220/132/13,2 kV-170 MVA (recuperado) y sustitución del actual transformador de potencia 132/20 kV-30 MVA por uno nuevo de 40 MVA.
  
- 2ª fase: sustitución del mencionado autotransformador de 170 MVA por uno nuevo 220/132/20 kV-225 MVA.
  
b) Sistema de 220 kV
  
- Montaje de tres nuevas posiciones de 220 kV: una para la L/Jijona adaptando su actual posición para la partición de barras de 220 kV, otra para el autotransformador de potencia 220/132/13,2 kV-170 MVA (AT-2) recuperado, y por último una nueva posición para la batería de condensadores BC-1.
  
c) Sistema de 132 kV
  
- Desmontaje de los tres transformadores de tensión inductivos de barras de su actual posición, y su posterior montaje (\*) bajo el embarrado principal.
  
- Construcción y montaje de los soportes metálicos necesarios para el nuevo aparellaje a instalar: interruptores, transformadores de intensidad, botellas terminales, pararrayos, etc.
  
- Montaje de dos conjuntos de tres botellas terminales más tres pararrayos unidos mediante cable de potencia seco, así como un interruptor (recuperado) y tres transformadores de intensidad (\*) (recuperado), junto con los conductores y piezas de conexión necesarias, todo ello en la nueva posición del AT-2.
  
- Montaje de un interruptor y tres transformadores de intensidad tanto en la L/V de Cementos-Carrús como en la L/Rabasa-San Juan, junto con los conductores y piezas de conexión necesarias.
  
- Montaje de tres pararrayos en cada uno de los transformadores siguientes: T-1, T-2, T3 y T-4, junto con los conductores y piezas de conexión necesarias.
  
(\*): En una segunda fase, coincidiendo con el cambio de autotransformador de 170 MVA a 225 MVA se cambiarán por unos nuevos adecuados a la reglamentación de puntos de medida.
  
d) Sistema de 66 kV
  
- Construcción y montaje de los soportes metálicos necesarios para los nuevos pararrayos a instalar.
  
- Montaje de tres pararrayos en cada uno de los transformadores: T-1. T-2 y T-3, junto con los conductores y piezas de conexión necesarias.
  
e) Sistema de 20 kV
  
- Construcción y montaje de los soportes metálicos necesarios para los nuevos pararrayos a instalar.
  
- Montaje de tres pararrayos en el transformador T-4, junto con los conductores y piezas de conexión necesarias.
  
f) Control
  
A las nuevas posiciones de líneas, transformador y batería de condensadores de 220 kV, y a la de transformador de 132 kV se les dotará de los elementos de protección y control descritos en el proyecto de ejecución.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML