Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6296, del 24-06-2010 (2010/6755)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació i la reforma de la subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Vall d'Uixó, situada en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATRCCT/2009/35/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6296

Data del DOGV
:   24-06-2010

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/6755

CVE


Data del document
:   27-05-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació i la reforma de la subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Vall d'Uixó, situada en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATRCCT/2009/35/12. [2010/6755]  
Vist l'escrit presentat per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions en la Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, passeig Conde de los Gaitanes, núm. 177, amb data 7 d'agost de 2009, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, pel qual sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a l'ampliació i la reforma de la subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Vall d'Uixó, situada en les proximitats del polígon Belcaire, a què s'accedix per l'eixida 287 de la AP-7, que enllaça amb la CV-230, en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, aprovació del projecte tècnic d'execució i declaració, en concret, de la seua utilitat pública (ATRCCT/2009/35/12).  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 25 de juny de 2009, i s'ha complementat esta amb la documentació adjunta visada amb data 8 d'octubre de 2009.  
Vist que, d'acord amb el que establix l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en la modificació donada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, i amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, va ser sol·licitat, per part d'esta Direcció General d'Energia a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, l'informe a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.  
A l'efecte, amb data 29 d'octubre de 2009 consta l'informe favorable emés per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, per a l'ampliació de la subestació a 220 kV ST Vall d'Uixó, en la província de Castelló, en considerar que es tracta d'una instal·lació de transport secundari de titularitat del gestor de la xarxa de transport.  
Vist que consta com antecedent la Resolució de 16 d'octubre de 2002 de la Direcció General d'Indústria i Energia de la Generalitat, per la qual s'atorga autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Vall d'Uixó, i la Resolució de 14 de gener de 2005 de la Direcció General d'Energia, d'aprovació del projecte tècnic per a l'execució, així com l'autorització d'explotació del Servici Territorial d'Energia de Castelló de 14 de desembre de 2005 per al sistema de 220 kV.  
Vist que figura en l'expedient l'informe de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de 24 d'abril de 2009, en el qual es determina l'amplitud i el nivell de detall que ha de tindre l'estudi d'impacte ambiental del projecte.  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, i s'ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 17 de desembre de 2009, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló del dia 22 de desembre de 2009, en el diari El Periódico Mediterráneo de 14 de desembre de 2009 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, únic afectat pel projecte.  
D'acord amb la documentació que està en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.  
Vist que, de conformitat amb el que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
Vist que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a l'efecte de prestar la seua conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar al referit ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, modificat per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, per la qual se sol·licita l'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
Figura en l'expedient l'informe sol·licitat, en el qual s'indica que la instal·lació projectada no interferix amb el Pla General d'Ordenació Urbana vigent i amb el planejament de desenvolupament d'este.  
Vist que d'acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre la separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedix, les oportunes condicions, concretament a les següents:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, que ha remés la seua conformitat amb la instal·lació sol·licitada.  
- Servici Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, que ha remés l'informe favorable on manifesta, en síntesi, que no és necessari atorgar cap autorització urbanística, no és necessari sol·licitar la declaració d'interés comunitari per a atribuir usos o aprofitaments terciaris en sòl no urbanitzable.  
- No consten en l'expedient els informes sol·licitats al Servici Territorial d'Ordenació del Territori de Castelló de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, a la Direcció Territorial de Cultura de la Conselleria de Cultura i Educació, i a la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Traslladats els informes contestats a l'empresa sol·licitant, manifesta la conformitat amb estos.  
Atés que amb data 23 de març de 2010 la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar la declaració d'impacte ambiental que estima favorable, només als efectes ambientals el projecte d'ampliació del parc de 220 kV de la subestació de la Vall d'Uixó. Noves posicions de transport i nova posició de transformador, promogut per Red Eléctrica de España, SAU, en el terme municipal de la Vall d'Uixó, d'acord amb el que preveu el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.  
Vist l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia de Castelló de data 19 de maig de 2010.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació sol·licitada s'executarà en terrenys annexos a què ocupen les instal·lacions actuals de la ST Vall d'Uixó, en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló.  
Vist que el projecte presentat disposa entre la seua documentació dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.  
Atés que la sol·licitud i documentació adjunta té una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la màxima seguretat i millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar-les adequadament.  
Atés que d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de xarxes de transport elèctrica.  
Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada de la subestació transformadora, és garantir la demanda actual i el seu previsible augment a mitjà termini, com a conseqüència dels desenvolupaments industrials i urbanístics que es produïxen en esta zona, així com la qualitat en el subministrament, fiabilitat i millor disponibilitat de l'actual infraestructura elèctrica.  
Atés que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés que la Direcció General d'Energia és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a l'ampliació i la reforma de la subestació transformadora de 220 kV, denominada ST Vall d'Uixó, situada en les proximitats del polígon Belcaire, a què s'accedix per l'eixida 287 de la AP-7, que enllaça amb la CV-230, en el terme municipal de la Vall d'Uixó, província de Castelló, i les característiques principals de la qual són:  
- Sistema elèctric de 220 kV:  
El parc existent té configuració de doble barra en forma de «U» i es pretén desplaçar el tancament de la «U» per a l'ampliació, consistent en:  
· Posició 9 (Sagunt GIS 2).  
· Posició 10 (Moncofa 2).  
· Posició 11 (Vila-real sud-futura Rambleta).  
· Posició 12 (Moncofa 1).  
· Posició 6 (Eixida al futur transformador TRP3), nou equipament amb seccionador de barres, transformador d'intensitat i interruptor.  
- Els conductors es disposen en tres nivells per als embarrats alts, baixos i col·locacions altes.  
- Quant a proteccions, s'instal·larà una xarxa de terres inferiors per a la zona d'instal·lacions, fonamentacions, edifici i tancament.  
- Servicis auxiliars de 400/230 V de corrent alterna i de 125 V de corrent continu.  
- Implantació de control i telecontrol, sistema de proteccions (dos blocs) i equips de telecomunicacions.  
- Ampliació de la plataforma actual en la part sud i tancament amb tanca metàl·lica d'acer galvanitzat.  
- Pressupost total: 1.748.199,17 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució i documentació complementària per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmats pel tècnic competent i visats pel col·legi oficial corresponent amb dates 25 de juny de 2009 i 8 d'octubre de 2009, respectivament.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir-hi modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta direcció general la corresponent autorització.  
d) El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de 12 mesos comptadors a partir de l'ocupació real de les finques afectades. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del mencionat termini, Red Eléctrica de España, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
e) El titular donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i acabament d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, i s'acreditarà que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
g) Condicions d'orde mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental de 23 de març de 2010:  
1. En cas d'afectar infraestructures tradicionals de reg que estiguen en ús, hauran de reposar-se per a mantindre la funcionalitat d'estes.  
2. L'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics durant les obres obligarà a suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afecció i notificar-ho immediatament a la conselleria competent.  
3. Queda prohibida la crema de les restes vegetals generats per l'eliminació dels tarongers afectats per l'ocupació dels terrenys. Les restes vegetals així com els restes d'obra, hauran de ser gestionats a través de gestors autoritzats.  
4. La terra vegetal retirada es reservarà per a la restauració del talús generat en l'extrem sud-est de l'ampliació.  
5. En el nou tram de tancament, es prolongarà l'apantallament vegetal existent actualment en tot el perímetre.  
6. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
7. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten   
  
  
en una afecció les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es comunica que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
La relació de béns i drets afectats pel projecte d'ampliació aprovat de la ST Vall d'Uixó és la següent:  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 27 de maig de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6296, del 24-06-2010 (2010/6755)

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación y reforma de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Vall d'Uixó, ubicada en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATRCCT/2009/35/12.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6296

Fecha DOGV
:   24-06-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/6755

CVE


Fecha del documento
:   27-05-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación y reforma de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Vall d'Uixó, ubicada en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATRCCT/2009/35/12. [2010/6755]  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en La Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, paseo Conde de los Gaitanes, nº 177, en fecha 7 de agosto de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa para la ampliación y reforma de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Vall d'Uixó, situada en las proximidades del polígono Belcaire, al que se accede por la salida 287 de la AP-7, enlazando con la CV-230, en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón, aprobación del proyecto técnico de ejecución y declaración, en concreto, de su utilidad pública. (ATRCCT/2009/35/12).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 25 de junio de 2009, habiendo complementado la misma con documentación adjunta visada en fecha 8 de octubre de 2009.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 29 de octubre de 2009 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ampliación de la subestación a 220 kV ST Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón, al considerar que se trata de una instalación de transporte secundario de titularidad del gestor de la red de transporte.  
Resultando que consta como antecedente resolución de 16 de octubre de 2002 de la Dirección General de Industria y Energía de la Generalitat, por la que se otorga autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Vall d'Uixó, y la Resolución de 14 de enero de 2005 de la Dirección General de Energía, de aprobación del proyecto técnico para su ejecución, así como autorización de explotación del Servicio Territorial de Energía de Castellón de fecha 14 de diciembre de 2005 para el sistema de 220 kV.  
Resultando que figura en el expediente informe de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de fecha 24 de abril de 2009, en el que se determina la amplitud y nivel de detalle que debe tener el estudio de impacto ambiental del proyecto.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 17 de diciembre de 2009, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 22 de diciembre de 2009, en el diario El Periódico Mediterráneo de fecha 14 de diciembre de 2009 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de La Vall d'Uixó de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modificado por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
Figura en el expediente el informe solicitado, en el que se indica que la instalación proyectada no interfiere con el Plan General de Ordenación Urbana vigente y con el planeamiento de desarrollo del mismo.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, habiendo remitido su conformidad con la instalación solicitada.  
- Servicio Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, habiendo remitido informe favorable en el que manifiesta, en síntesis, que no resulta necesario otorgar autorización urbanística alguna, no siendo preciso solicitar la declaración de interés comunitario para atribuir usos o aprovechamientos terciarios en suelo no urbanizable.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados al Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Castellón de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a la Dirección Territorial de Cultura de la Conselleria de Cultura y Educación, y a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Trasladados los informes contestados a la empresa solicitante, manifiesta su conformidad con los mismos.  
Considerando que con fecha 23 de marzo de 2010 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales el proyecto de ampliación del parque de 220 kV de la subestación de La Vall d'Uixó. Nuevas posiciones de transporte y nueva posición de transformador, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, en el término municipal de La Vall d'Uixó, según lo previsto en el proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Castellón de fecha 19 de mayo de 2010.   
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se ejecutará en terrenos anexos a la que ocupan las instalaciones actuales de la ST Vall d'Uixó, en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de redes de transporte eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la Subestación Transformadora, es garantizar la demanda actual y su previsible aumento a medio plazo, como consecuencia de los desarrollos industriales y urbanísticos que se vienen produciendo en esta zona, así como la calidad en el suministro, fiabilidad y mejor disponibilidad de la actual infraestructura eléctrica.  
Considerando que el título VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación y reforma de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Vall d'Uixó, situada en las proximidades del polígono Belcaire, al que se accede por la salida 287 de la AP-7, enlazando con la CV-230, en el término municipal de La Vall d'Uixó, provincia de Castellón y cuyas características principales son:  
- Sistema eléctrico de 220 kV:  
El parque existente tiene configuración de doble barra en forma de «U» y se pretende desplazar el cierre de la «U» para su ampliación, consistente en:  
· Posición 9 (Sagunto GIS 2)  
· Posición 10 (Moncofa 2)  
· Posición 11 (Vila-real sur-futura Rambleta)  
· Posición 12 (Moncofa 1)  
· Posición 6 (Salida a futuro transformador TRP3), nuevo equipamiento con seccionador de barras, transformador de intensidad e interruptor.  
- Los conductores se disponen en tres niveles para los embarrados altos, bajos y tendidos altos.  
- En cuanto a protecciones, se instalará una red de tierras inferiores para la zona de instalaciones, cimentaciones, edificio y cerramiento.  
- Servicios auxiliares de 400/230 V de corriente alterna y de 125 V de corriente continua.  
- Implantación de control y telecontrol, sistema de protecciones (dos bloques) y equipos de telecomunicaciones.  
- Ampliación de la plataforma actual en su parte sur y cerramiento con valla metálica de acero galvanizado.  
- Presupuesto total: 1.748.199,17 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución y documentación complementaria para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmados por técnico competente y visados por el colegio oficial correspondiente en fechas 25 de junio de 2009 y 8 de octubre de 2009, respectivamente.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta dirección general la correspondiente autorización.  
d) El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de 12 meses contados a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 23 de marzo de 2010:  
1. En caso de afectar a infraestructuras tradicionales de riego que permanezcan en uso, deberán reponerse para mantener la funcionalidad de las mismas.  
2. La aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos durante las obras, obligará a suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la conselleria competente.  
3. Queda prohibida la quema de los restos vegetales generados por la eliminación de los naranjos afectados por la ocupación de los terrenos. Los restos vegetales así como los restos de obra, deberán ser gestionados a través de gestores autorizados.  
4. La tierra vegetal retirada se reservará para la restauración del talud generado en el extremo sureste de la ampliación.  
5. En el nuevo tramo de cerramiento, se prolongará el apantallamiento vegetal existente actualmente en todo el perímetro.  
6. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental, deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
7. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropia  
  
  
ción Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de ampliación aprobado de la ST Vall d'Uixó, es la siguiente:  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 27 de mayo de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML