Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4179, del 30-01-2002 (2002/429)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcció de la línia de distribució elèctrica subterrània a 20 kV, anell 1, emplaçada al polígon industrial Mas de l'Oli, Manises (València), i s'aprova el projecte d'execució corresponent a l'expedient amb referència ATLINE/2000/954 del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4179

Data del DOGV
:   30-01-2002

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2002/429

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació i Competitivitat

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcció de la línia de distribució elèctrica subterrània a 20 kV, anell 1, emplaçada al polígon industrial Mas de l'Oli, Manises (València), i s'aprova el projecte d'execució corresponent a l'expedient amb referència ATLINE/2000/954 del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València. [2002/X429]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància d'Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, relatiu a la línia de distribució elèctrica subterrània a 20 kV, anell 1, emplaçada al polígon industrial Mas de l'Oli, Manises (València).
  
Vist que en el període d'informació pública establit per l'article 9 del Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, ha presentat al·legacions on manifesta, en síntesi, que:
  
- L'alimentació de la línia de la qual se sol·licita autorització administrativa no està resolta per a la potència prevista en el projecte.
  
- En l'esmentat projecte es pretén connectar a una línia de la seua propietat, sense el seu coneixement ni consentiment, el qual es denega expressament.
  
- En el projecte es pretén desmuntar alguna instal·lació de la seua propietat, sense el seu consentiment, la qual cosa es denega.
  
- El projecte pretén compartir instal·lacions, cosa que entenen contrària a la normativa vigent.
  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, és el distribuïdor de la zona i l'autorització comportaria la duplicitat d'instal·lacions i una innecessària complexitat en l'operació de la xarxa i també minva en la qualitat i la seguretat del subministrament, situació que si s'estenguera en cascada, originaria la impossibilitat d'explotar en condicions òptimes la xarxa.
  
i sol·licita que no siga concedida l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions de distribució esmentades a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA. Aquestes al·legacions han sigut contestades pel peticionari d'acord amb l'article 10.1 del Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre.
  
Vist que Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, ha presentat al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València per a la seua autorització administrativa l'avantprojecte d'una subestació transformadora 220/20 kV (exp. ATASCT/2000/240) i de la línia de 220 kV (exp. ATLINE/2000/695) de connexió d'aquesta amb la xarxa de transport, cosa que permetrà l'alimentació de les instal·lacions de distribució sol·licitades.
  
Vist que el peticionari ha acreditat el compliment dels requisits assenyalats en l'article 40.1 de la Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric.
  
Vist que amb data 23 d'agost de 2001 l'òrgan instructor de l'expedient ha emés informe favorable de la sol·licitud d'autorització administrativa i aprovació de projecte.
  
Vist que la sol·licitud d'autorització i aprovació de projecte indicada ha seguit la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, i en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que la Llei 54/1997 reconeix la lliure iniciativa empresarial per a l'exercici de les activitats destinades al subministrament d'energia elèctrica sota els principis d'objectivitat, transparència i lliure competència.
  
Atés que l'article 40.2 de la Llei 54/1997 estableix que les autoritzacions administratives en cap cas s'entendran concedides en règim de monopoli ni atorgaran drets exclusius.
  
Atés que la disposició transitòria onzena del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, disposa que els expedients sobre les matèries que hi regula i iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest es tramitaran fins a la seua resolució, de conformitat amb la normativa anterior.
  
Atés que d'acord amb els articles 10.2 i 14 del Decret 2.617/1966, la competència per a resoldre correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcció de la línia de distribució elèctrica subterrània, anell 1, les característiques principals de la qual són les següents:
  
- Situació: polígon industrial Mas de l'Oli, terme municipal de Manises (València).
  
- Origen i final (topologia en anell): centre de lliurament d'energia propietat d'Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA.
  
- Tensió nominal: 20 kV.
  
- Potència que es transportarà: 11.085 kW.
  
- Longitud: 1.290 metres, formant una malla (anell 1).
  
- Conductor: tres unipolars, d'alumini, de 240 mm2 de secció, aïllament en sec extrudit tipus EPR, 12/20 kV i coberta exterior de PVC.
  
- Pressupost: 19.805.200 pessetes (11.9031,65 euros).
  
De conformitat amb l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, aquesta autorització s'atorga sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Segon
  
No autoritzar aquella part de la instal·lació elèctrica del projecte presentat, i assenyalada en els plans amb referències L208A10782G2 i L208A10782G3, que implique connexió i/o manipulació de les instal·lacions d'un altre titular distint al peticionari de la present autorització, llevat d'exprés consentiment d'aquell, i sempre que s'hi seguisca el procediment administratiu i legal establit respecte d'això. Les instal·lacions autoritzades hauran de connectar-se i alimentar-se en tot moment des de la subestació elèctrica corresponent a l'expedient ATASCT/2000/240 mencionat en la part expositiva d'aquesta resolució.
  
Tercer
  
Aprovar el projecte d'execució, sotmetent-lo a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat, llevat de la part de la instal·lació a la qual s'ha fet referència en el punt segon d'aquesta resolució.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos comptats a partir de la notificació de la present resolució. Amb anterioritat a l'acabament del dit termini Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, podrà demanar la seua ampliació mitjançant sol·licitud motivada davant aquesta Direcció General d'Indústria i Energia.
  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, haurà d'ajustar les seues instal·lacions als preceptes establits en el Reial Decret 2.018/1997, de 26 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Punts de Mesura dels Consums i Trànsits d'Energia Elèctrica, i en l'Ordre de 12 d'abril de 1999, per la qual es dicten les Instruccions Tècniques Complementàries a aquest reglament. Així mateix, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
5. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Innovació i Competitivitat en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 22 de novembre de 2001.- El director general d'Indústria i Energia: José Monzonís Salvia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4179, del 30-01-2002 (2002/429)

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA la construcción de la línea de distribución eléctrica subterránea a 20 kV, anillo 1, emplazada en el polígono industrial Mas de l'Oli, Manises (Valencia), y se aprueba el proyecto de ejecución correspondiente al expediente con referencia ATLINE/2000/954, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4179

Fecha DOGV
:   30-01-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/429

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación y Competitividad

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA la construcción de la línea de distribución eléctrica subterránea a 20 kV, anillo 1, emplazada en el polígono industrial Mas de l'Oli, Manises (Valencia), y se aprueba el proyecto de ejecución correspondiente al expediente con referencia ATLINE/2000/954, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. [2002/X429]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, relativo a la línea de distribución eléctrica subterránea a 20 kV, anillo 1, emplazada en el polígono industrial Mas de l'Oli, Manises (Valencia).
  
Resultando que en el periodo de información pública establecido por el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, ha presentado alegaciones manifestando, en síntesis, que:
  
- La alimentación de la línea de la que se solicita autorización administrativa no está resuelta para la potencia prevista en el proyecto.
  
- En el citado proyecto se pretende conectar a una línea de su propiedad, sin su conocimiento ni consentimiento, el cual se deniega expresamente.
  
- En el proyecto se pretende desmontar alguna instalación de su propiedad, sin su consentimiento, lo cual se deniega.
  
- El proyecto pretende compartir instalaciones, lo que entienden contrario a la normativa vigente.
  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, es el distribuidor de la zona y que la autorización conllevaría la duplicidad de instalaciones y una innecesaria complejidad en la operación de la red así como merma en la calidad y seguridad del suministro, situación que de extenderse en cascada originaría la imposibilidad de explotar en condiciones óptimas la red.
  
y solicitando no sea concedida la autorización administrativa para la construcción de las instalaciones de distribución citadas a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA. Estas alegaciones han sido contestadas por el peticionario de acuerdo con el artículo 10.1 del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre.
  
Resultando que Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, ha presentado en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia para su autorización administrativa el anteproyecto de una subestación transformadora 220/20 kV (expdte ATASCT/2000/240) y de la línea de 220 kV (expte ATLINE/2000/695) de conexión de la misma con la red de transporte, lo que permitirá la alimentación de las instalaciones de distribución solicitadas.
  
Resultando que el peticionario ha acreditado el cumplimiento de los requisitos relacionados en el artículo 40.1 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Resultando que con fecha 23 de agosto de 2001 el órgano instructor del expediente ha informado favorablemente la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto.
  
Resultando que la solicitud de autorización y aprobación de proyecto indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que la Ley 54/1997 reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia.
  
Considerando que el artículo 40.2 de la Ley 54/1997 establece que las autorizaciones administrativas en ningún caso se entenderán concedidas en régimen de monopolio ni otorgarán derechos exclusivos.
  
Considerando que la disposición transitoria undécima del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, dispone que los expedientes sobre las materias reguladas por él e iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, se tramitarán hasta su resolución conforme a la normativa anterior.
  
Considerando que de acuerdo con los artículos 10.2 y 14 del Decreto 2.617/1966, la competencia para resolver corresponde a la Dirección General de Industria y Energía.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcción de la línea de distribución eléctrica subterránea, anillo 1, cuyas características principales son las siguientes:
  
- Situación: polígono industrial Mas de l'Oli, término municipal de Manises (Valencia).
  
- Origen y final (topología en anillo): centro de entrega de energía propiedad de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA.
  
- Tensión nominal: 20 kV.
  
- Potencia a transportar: 11.085 kW.
  
- Longitud: 1.290 metros, formando una malla (anillo 1).
  
- Conductor: tres unipolares, de aluminio, de 240 mm2 de sección, aislamiento en seco extruido tipo EPR, 12/20 kV y cubierta exterior de PVC.
  
- Presupuesto: 19.805.200 pesetas (11.9031,65 euros).
  
De conformidad con el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo
  
No autorizar aquella parte de la instalación eléctrica del proyecto presentado y señalada en los planos con referencias L208A10782G2 y L208A10782G3, que suponga conexión y/o manipulación de las instalaciones de otro titular distinto al peticionario de la presente autorización, salvo expreso consentimiento de aquel, y siempre que para ello se siga el procedimiento administrativo y legal establecido al respecto. Las instalaciones autorizadas deberán conectarse y alimentarse en todo momento desde la subestación eléctrica correspondiente al expediente ATASCT/2000/240 mencionado en la parte expositiva de esta resolución.
  
Tercero
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, salvo en la parte de la instalación a la que se ha hecho referencia en el punto segundo de esta resolución.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Industria y Energía.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, deberá ajustar sus instalaciones a los preceptos establecidos en el Real Decreto 2.018/1997, de 26 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica, y la Orden de 12 de abril de 1999, por la que se dictan las Instrucciones Técnicas Complementarias a dicho Reglamento. Asimismo, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Innovación y Competitividad en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 22 de noviembre de 2001.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML