Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4854, del 01-10-2004 (2004/9471)

Resolució de 6 de setembre de 2004, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorització administrativa i s'aprova el projecte tècnic d'execució per a l'ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la subestació transformadora denominada ST Alzira, ubicada en el terme municipal d'Alzira en la província de València.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4854

Data del DOGV
:   01-10-2004

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2004/9471

CVE


Data del document
:   06-09-2004

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))

Resolució de 6 de setembre de 2004, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorització administrativa i s'aprova el projecte tècnic d'execució per a l'ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la subestació transformadora denominada ST Alzira, ubicada en el terme municipal d'Alzira en la província de València. [2004/9471]
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en data 8 d'octubre de 2003 davant el Servici Territorial d'Indústria de València, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a l'ampliació de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Alzira, situada en els terrenys de la seua propietat amb accés des de la CV-550, punt quilomètric 6, en el terme municipal d'Alzira (València). Al mencionat escrit s'adjuntaven exemplars del projecte tècnic per a l'execució de l'esmentada ampliació, firmats per l'enginyer industrial David Almonacid Arnero i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana i Albacete en data 3 d'octubre de 2003.
  
Vist que el dia 15 de juliol de 2004 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València l'anunci corresponent a la informació pública prevista en l'article 125 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.
  
Vist l'informe tècnic, de 10 d'agost de 2004, emés pel Servici Territorial d'Energia de València.
  
Vist l'escrit, d'11 d'agost de 2004, del cap de la Unitat Territorial d'Energia de València amb el qual es remet l'expedient.
  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, l'ampliació sol·licitada es realitzarà en els mateixos terrenys ocupats per les instal·lacions actuals.
  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1.955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.
  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció 1ª del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats del Ministeri d'Economia, amb àmbit d'actuació nacional.
  
Vist que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de l'ampliació sol·licitada és satisfer la creixent demanda d'energia en la zona d'Alzira, per a interconnectar amb la xarxa existent de l'empresa i mantindre el nivell de qualitat en esta.
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 114/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport i el Decret 122/2004, de 23 de juliol, pel qual es modifica l'anterior.
  
Atés que s'han complit els tràmits previstos en la legislació aplicable a la sol·licitud, esta Direcció General d'Energia resol:
  
Primer. Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a l'ampliació de la subestació transformadora denominada ST Alzira, situada en el terme municipal d'Alzira en la província de València, amb accés des de la CV-550, punt quilomètric 6.
  
L'abast de l'ampliació que s'autoritza és la següent:
  
\* Instal·lació d'un transformador de potència de 50 MVA, amb relació de transformació 220/20 kV.
  
\* Instal·lació d'una reactància de posada a terra del neutre de 500 amperes i durant 30 segons en el costat de 20 kV, tres parallamps, tres aïlladors de suport, així com seccionadors unipolars.
  
\* Es realitzaran les instal·lacions auxiliars necessàries per a efectuar una explotació fiable de les noves instal·lacions i se les dotarà dels corresponents elements de protecció, control i mesura.
  
\* Pressupost 200.474,5 euros.
  
Segon. Aprovar el projecte tècnic d'execució per a l'ampliació de la subestació citada en el punt primer de la present resolució i habilitar el titular a la construcció de la instal·lació projectada.
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:
  
1. La present resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.
  
2. Les instal·lacions que cal realitzar compliran amb els reglaments de seguretat industrial aplicables a este tipus d'instal·lacions i, en particular, amb el que establix el Reial Decret 3.275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
3. Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General d'Energia la corresponent autorització.
  
4. El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de tres mesos, comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, abans de l'acabament d'este termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia. Una vegada executat el projecte, s'haurà de presentar sol·licitud de posada en servici davant del Servici Territorial d'Energia de València acompanyada de la documentació establida reglamentàriament.
  
L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en ella.
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 6 de setembre de 2004.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4854, del 01-10-2004 (2004/9471)

Resolución de 6 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, por la se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora denominada «ST Alzira» ubicada en el término municipal de Alzira en la provincia de Valencia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4854

Fecha DOGV
:   01-10-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2004/9471

CVE


Fecha del documento
:   06-09-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))

Resolución de 6 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, por la se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora denominada «ST Alzira» ubicada en el término municipal de Alzira en la provincia de Valencia. [2004/9471]
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU en fecha 8 de octubre de 2003 ante el Servicio Territorial de Industria de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada «ST. Alzira», situada en terrenos de su propiedad con acceso desde la CV-550, PK 6, en el término municipal de Alzira (Valencia). Al mencionado escrito se adjuntaban ejemplares del proyecto técnico para la ejecución de la citada ampliación, firmados por el ingeniero industrial David Almonacid Arnero y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en fecha 3 de octubre de 2003.
  
Resultando que el día 15 de julio de 2.004 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Visto el informe técnico, de fecha 10 de agosto de 2004, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.
  
Visto el escrito, de fecha 11 de agosto de 2004, del jefe de la Unidad Territorial de Energía de Valencia con el que se remite el expediente.
  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se realizará en los mismos terrenos ocupados por las instalaciones actuales.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 Real Decreto 1.955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU está inscrita definitivamente en la sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados del Ministerio de Economía, con ámbito de actuación nacional.
  
Resultando que de acuerdo con el proyecto presentado la finalidad de la ampliación solicitada es satisfacer la creciente demanda de energía en la zona de Alzira, para interconectar con la red existente de la empresa y mantener el nivel de calidad en la misma.
  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 114/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y el Decreto 122/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el anterior.
  
Considerando que se han cumplido los trámites previstos en la legislación aplicable a la solicitud, esta Dirección General Energía, resuelve:
  
Primero. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la ampliación de la subestación transformadora denominada «ST Alzira» situada en el término municipal de Alzira en la provincia de Valencia, con acceso desde la CV-550, PK 6.
  
El alcance de la ampliación que se autoriza es la siguiente:
  
\* Instalación de un transformador de potencia de 50 MVA, con relación de transformación 220/20 kV.
  
\* Instalación de una reactancia de puesta a tierra del neutro de 500 Amperios y durante 30 segundos en el lado de 20 kV, tres pararrayos, tres aisladores de apoyo, así como seccionadores unipolares.
  
\* Se realizarán las instalaciones auxiliares necesarias para efectuar una explotación fiable de las nuevas instalaciones dotándolas de los correspondientes elementos de protección, control y medida.
  
\* Presupuesto 200.474,5 euros.
  
Segundo. Aprobar el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, habilitando al titular de la misma a la construcción de la instalación proyectada.
  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
  
1. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
  
2. Las instalaciones a realizar cumplirán con los reglamentos de seguridad industrial aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3.275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General de Energía la correspondiente autorización.
  
4. El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía. Una vez ejecutado el proyecto, se deberá presentar solicitud de puesta en servicio ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia acompañada de la documentación establecida reglamentariamente.
  
La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 6 de septiembre de 2004.- El director general de Energía. Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML