Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9241, del 23-12-2021 (2021/12784)

Informació pública de les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica i la seua infraestructura d'evacuació, a situar en el terme municipal d'Utiel. Expedient ATALFE/2020/63.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9241

Data del DOGV
:   23-12-2021

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2021/12784

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica i la seua infraestructura d'evacuació, a situar en el terme municipal d'Utiel. Expedient ATALFE/2020/63. [2021/12784]  
  
Als efectes previstos en:  
el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica;  
la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric;  
i el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, d'autorització administrativa prèvia, d'autorització administrativa de construcció i la declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació elèctrica que s'indica:  
Peticionari: Genergia Energía Fotovoltaica, SL, NIF B85857431 i domicili social al c/ Molsa, 2 (1c) - Edifici Europa II, 28023 € Madrid.  
  
Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada Genergia Fotovoltaica II, amb potència a instal·lar 4,91 MW, incloses les seues infraestructures d'evacuació.  
Emplaçament grups generadors: polígon 31, parcel·les 226 i 299, del terme municipal d'Utiel (València).  
Emplaçament infraestructura d'evacuació:   
polígon 31, parcel·les 226, 9003, 9002, 9014, 299, 9019 i 9014, del terme municipal d'Utiel (València),  
polígon 33, parcel·les 9004, 21, 22 i 23, del terme municipal d'Utiel (València).  
Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  
Documents sotmesos a informació pública:  
Projecte. Denominació: «Planta solar Genergia Fotovoltaica II n4.88» (inclou pla de desmantellament).  
Projecte infraestructura evacuació. Denominació: «Línia subterrània de mitjana tensió 20 kV S/C per a evacuació de planta solar Genergia Fotovoltaica II».  
Estudi d'integració paisatgística.  
Justificació de no avaluació d'impacte ambiental.  
Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.  
Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
Separates dirigides a: Ajuntament d'Utiel, Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), I-de Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, i Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana.  
Relació de béns i drets afectats.  
Pressupost: 1.949.074,16 ?.  
Característiques principals:  
Instal·lació fotovoltaica: la central fotovoltaica denominada Genergia Fotovoltaica II, de 4,99 MWp, està composta per un camp generador de 9.520 mòduls fotovoltaics de 525 Wp, muntats sobre seguidors, que es mouen sobre un eix horitzontal orientat de nord a sud i realitzen un seguiment automàtic de la posició del sol en sentit est-oest al llarg del dia. Aquests mòduls fotovoltaics es connecten amb tres inversors de 1637 kVA. Al seu torn, els inversors es connecten amb la part de baixa tensió dels transformadors per a elevar la tensió de 630 V a 20 kV per a la seua evacuació mitjançant una línia de mitjana tensió fins al punt de connexió formada per:  
Línia elèctrica subterrània 20 kV entre la subestació SET Utiel i el centre de protecció i mesura de la planta fotovoltaica, de 2.508 m de longitud i conductor del tipus AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm². Aquest centre de protecció i mesura connecta amb CT 2 mitjançant conductor AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm² de longitud 62 m.  
Línia d'interconnexió composta de:  
tram subterrani entre CT 1 i entroncament aereosubterrani (suport núm. 1) de longitud 21 m i AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm²;  
tram aeri format per 2 suports (núm. 1 i núm. 2) de 143 m de longitud i conductor del tipus 100-AL1/17-ST1A (LA-100);  
tram subterrani amb origen en un entroncament aereosubterrani (suport núm. 2) i CT 2 de longitud 33 m i AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm².  
El punt de connexió de la central amb la xarxa de distribució es realitzarà en la SET Utiel, concretament, en el sistema de 20 kV.  
Finalitat: generació d'energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica, així com la seua evacuació a la xarxa de distribució d'energia elèctrica.  
La documentació serà exposada per a consulta pública en l'adreça electrònica següent: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellà, i http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valencià, en l'apartat «Informació pública», disponibles l'endemà de la publicació.  
  
Cosa que es fa pública perquè se'n prenga coneixement general i perquè totes aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació que s'indica en l'adreça electrònica assenyalada o, presencialment, en el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, situat al c/ Gregori Gea, 27, de València, així com dirigir a l'esmentat servei territorial les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de trenta (30) dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci, les quals es podran presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l'enllaç següent https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=15449&version=amp, o per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
La incompareixença en aquest tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d'interessades, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la interposició dels recursos que siguen procedents contra la resolució definitiva del procediment.  
  
València, 3 de desembre de 2021.- El cap del Servei Territorial d'Energia, Indústria i Mines: Antonio Peris Armengot.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9241, del 23-12-2021 (2021/12784)

Información pública de las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica y su infraestructura de evacuación, a ubicar en el término municipal de Utiel. Expediente ATALFE/2020/63.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9241

Fecha DOGV
:   23-12-2021

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2021/12784

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica y su infraestructura de evacuación, a ubicar en el término municipal de Utiel. Expediente ATALFE/2020/63. [2021/12784]  
  
A los efectos previstos en:  
el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica,  
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico,  
el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se someten a información pública las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica que se indica:  
Peticionario: Genergia Energia Fotovoltaica, SL, NIF B85857431 y con domicilio social en c/ Musgo, 2 (1c) - Edificio Europa II, 28023 € Madrid.  
Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada «genergia fotovoltaica II», con potencia a instalar 4,91 MW, incluidas sus infraestructuras de evacuación.  
Emplazamiento grupos generadores: polígono 31 parcelas 226 y 299, del término municipal de Utiel (Valencia)  
Emplazamiento infraestructura de evacuación:  
Polígono 31 parcelas 226, 9003, 9002, 9014, 299, 9019 y 9014, del término municipal de Utiel (Valencia)  
Polígono 33 parcelas 9004, 21, 22 y 23, del término municipal de Utiel (Valencia)  
Órgano competente para autorizar la instalación: Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  
Documentos sometidos a información pública:  
Proyecto. Denominación: «Planta Solar Genergia Fotovoltaica II n4.88» (incluye plan de desmantelamiento).  
Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Línea subterránea de media tensión 20 kV S/C para evacuación de planta solar Genergia Fotovoltaica II».  
Estudio de integración paisajística.  
Justificación de no evaluación de impacto ambiental.  
Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020  
Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
Separatas dirigidas a: Ayto. de Utiel, Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), I-de Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, y Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana.  
Relación de bienes y derechos afectados.  
Presupuesto: 1.949.074,16 -  
Características principales:  
Instalación fotovoltaica: la central fotovoltaica denominada «Genergia Fotovoltaica II» de 4.99 MWp, está compuesta por un campo generador de 9.520 módulos fotovoltaicos de 525 Wp, montados sobre seguidores, que se mueven sobre un eje horizontal orientado de norte a sur y realizan un seguimiento automático de la posición del Sol en sentido Este-Oeste a lo largo del día. Estos módulos fotovoltaicos se conectan con 3 inversores de 1637 kVA. A su vez los inversores se conectan con la parte de baja tensión de los transformadores para elevar la tensión de 630 V a 20 kV para su evacuación mediante una línea de media tensión hasta el punto de conexión formada por:  
Línea eléctrica subterránea 20 kV entre la subestación «SET Utiel» y el centro de protección y medida de la planta fotovoltaica, de 2.508 m de longitud y conductor del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm². Dicho centro de protección y medida conecta con CT 2 mediante conductor AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm² de longitud 62 m.  
Línea de interconexión compuesta de:   
Tramo subterráneo entre CT 1 y entronque aéreo-subterráneo (apoyo n.º 1) de longitud 21 m y AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm²  
Tramo aéreo formado por 2 apoyos (núm. 1 y núm. 2), de 143 m longitud y conductor del tipo 100-AL1/17-ST1A (LA-100)  
Tramo subterráneo con origen en un entronque aéreo-subterráneo (apoyo n.º 2) y CT 2 de longitud 33 m y AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm²  
El punto de conexión de la central con la red de distribución se realizará en la SET Utiel, concretamente, en el sistema de 20 kV.  
Finalidad: Generación de energía eléctrica mediante una instalación solar fotovoltaica, así como su evacuación a la red de distribución de energía eléctrica.  
La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente dirección electrónica: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado «Información pública», disponibles al día siguiente de la publicación.  
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, sito en Gregorio Gea 27 de Valencia, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=15449&version=amp, o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.  
  
València, 3 de diciembre de 2021.- El jefe del Servicio Territorial de Energía, Industria y Minas: Antonio Peris Armengot.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML