Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 1826, del 15-07-1992 (1992/825439)

ORDRE de 25 de juny de 1992, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, que estableix els requisits tècnics mínims que s'ha de complir en la instal.lació i el manteniment dels ascensors panoràmics.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estat**VIGENT**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/o/1992/06/25/(2)/dof/vci/html**

### Dades del document

Número de DOGV
:   1826

Data del DOGV
:   15-07-1992

Secció del DOGV
:   DISPOSICIONS GENERALS

Número del document
:   1992/825439

CVE


Data del document
:   25-06-1992

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Ordre

Ordre de 25 de juny de 1992, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, que estableix els requisits tècnics mínims que s'han de complir en la instal.lació i el manteniment dels ascensors panoràmics.  
L'Ordre Ministerial de 23 de setembre de 1987, per la qual s'aprova la instrucció tècnica complementària (ITC) MIE-AEM-1, del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció d'aquests, contempla la possibilitat de limitar l'alçària de les parets de la cavitat que no corresponguen als costats dels accessos a 2,5 metres per dalt dels Bocs on les persones puguen accedir normalment, sempre que la cavitat de l'ascensor no tinga que participar en la protecció de l?edifici contra la propagació d'incendis.  
Per altra part, la instal·lació d'ascensors construïts amb material transparent, denominats panoràmics, ha experimentat un considerable augment en la demanda.  
Per ser diversa i àmplia la casuística que això genera, resulta convenient que, mentre no es desenvolupe la corresponent norma d'àmbit estatal, s'establesquen uns requisits tècnics mínims per a aquestes instal·lacions, per tal d'evitar els riscos específics que pogueren derivar-se de la falta de regulació d'aquestes.  
En virtut d'això,  
DISPOSE:  
Article primer. Instal·lacions interiors  
Dins aquest apartat s'inclouen les instal·lacions totalment protegides de l'acció del vent i la pluja. Poden distingir-se els dos casos següents:  
1. Cavitat tancada, de material transparent  
a) A més del compliment de la reglamentació vigent, s'exigirà l'aportació d'un certificat de laboratori acreditat legalment per a això, sobre el compliment de les especificacions reglamentàries dels materials empleats en la construcció d'obertura i cabina. A aquests efectes es presentarà certificat d'homologació del vidre, d'acord amb el que estableix l'Ordre Ministerial de 13 de març de 1986 (BOE 08.04.86), com també que en cas de trencament no produeix estelles.  
L'ascensor estarà dotat d'un sistema d'anivellament automàtic, «rescatamatic» o semblant, per a cas de fallada de subministrament elèctric.  
La cabina disposarà d'un sistema de ventilació o climatització adequat al cas.  
b) Així mateix, s'haurà d'especificar en el projecte la solució adoptada per a les unions entre parets de cabina i entre aquestes amb sostre i pis, com també la seua resistència.  
2. Cavitat oberta  
Quan la instal·lació es realitze en l?interior d'edificis i la cavitat de l'ascensor no haja de participar en la protecció de l?edifici contra la propagació d'incendis, a més del que estableix el cas anterior, s'haurà de prestar especial atenció al següent:  
a) Limitar l'alçària de les parets que, no corresponen als costats dels accessos a 2,5 metres per dalt dels llocs on les persones puguen accedir normalment.  
b) Utilitzar, sobre els costats dels accessos, proteccions amb reixetes de malla o perforades per dalt de 2,5 metres del nivell del pis dels accessos (no s'exigeixen aquestes proteccions si la porta de la cabina està enclavada mecànicament, segons el que disposa el punt 5.4.3.2.2 de la ITC.MIE-AEM 1).  
Les dimensions de les malles o perforacions han de ser, com a màxim, de 75 mil·límetres, mesurats horitzontalment i vertical.  
c) El sostre de la cabina ha d'estar construït de tal manera que permeta muntar una barana.  
Article segon. Instal·lacions exteriors (totalment o en part a la intempèrie)  
1. Quan la instal·lació estiga sotmesa totalment o parcial a l'acció dels agents atmosfèrics, a més de tot el que indica l'article primer, que siga d?aplicació, s'haurà d'especificar en el projecte:  
a) La solució adoptada per a les unions entre parets de cabina i entre aquestes amb sostre i pis, com també la seua resistència i estanqueïtat.  
b) Les mesures previstes per a la protecció davant l'acció dels agents atmosfèrics en: panys, operador de portes, cables, guies, bastidor de cabina, instal·lació elèctrica, etc., amb justificació dels nivells de protecció adoptats en cada cas. Si més no, la instal·lació elèctrica a la intempèrie tindrà la consideració d'instal·lació en local banyat, i li serà d?aplicació el que específica a tal efecte la instrucció tècnica complementària MI-BT 027 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  
2. En aquests casos, la instal·lació elèctrica a la intempèrie tindrà la consideració d'instal·lació en locals humits, i per tant li serà d'aplicació la ITC MI-BT 027, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  
Article tercer. Posada en servei de les instal·lacions  
Per a la posada en servei de les instal·lacions en què s'hagen utilitzat materials transparents s'haurà de presentar certificació de les proves de resistència necessàries (mecànica, al foc, etc.), emesa per una entitat d'inspecció i control reglamentari i fer constar el compliment dels articles reglamentàriament exigibles, en cada cas.  
Aquesta certificació s'entén sense perjudici de la de final d'obra, que s'ha de presentar de tota la instal·lació.  
DISPOSICIO FINAL  
Es faculta la Direcció General d'Indústria i Energia per a dictar les instruccions que siguen necessàries per a l?efectivitat d'aquesta ordre, que vigirà el dia en què es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
València, 25 de juny de 1992.  
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,   
ANDRES GARCIA RECHE



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Còpia Permalink ELI

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 1826, del 15-07-1992 (1992/825439)

ORDEN de 25 de junio de 1992, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, que establece los requisitos técnicos mínimos que deben cumplirse en la instalación y mantenimiento de los ascensores panorámicos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/1992/06/25/(2)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   1826

Fecha DOGV
:   15-07-1992

Sección del DOGV
:   DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1992/825439

CVE


Fecha del documento
:   25-06-1992

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Orden

Orden de 25 de junio de 1992, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, que establece los requisitos técnicos mínimos que deben cumplirse en la instalación y mentenimiento de los ascensores panorámicos.  
La Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) MIE-AEM-1, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, contempla la posibilidad de limitar la altura de las paredes del hueco que no correspondan a los lados de los accesos a 2,5 metros por encima de los lugares donde las personas puedan acceder normalmente, siempre que el hueco del ascensor no tenga que participar en la protección del edificio contra la propagación de incendios.  
Por otra parte, la instalación de ascensores construidos con material transparente, que han venido a denominarse panorámicos, ha experimentado un considerable aumento en su demanda.  
Siendo diversa y amplia la casuística que ello genera, resulta conveniente que, en tanto no se desarrolle la correspondiente norma de ámbito estatal, se establezcan unos requisitos técnicos mínimos para estas instalaciones, con objeto de evitar los riesgos específicos que pudieran derivarse de la falta de regulación de las mismas.  
En su virtud,  
DISPONGO:  
Artículo primero. Instalaciones interiores  
Dentro de este apartado se incluyen las instalaciones totalmente protegidas de la acción del viento y la lluvia, pudiendo distinguirse los dos casos siguientes:  
1. Hueco cerrado, de material transparente  
a) Además del cumplimiento de la reglamentación vigente, se exigirá la aportación de un certificado de laboratorio acreditado legalmente para ello, sobre el cumplimiento de las especificaciones reglamentarias de los materiales empleados en la construcción de hueco y cabina. A estos efectos se presentará certificado de homologación del vidrio, de acuerdo a lo establecido en la Orden Ministerial de 13 de marzo de 1986 (BOE de 08.04.86), así como de que en caso de rotura no produce astillas.  
El ascensor estará dotado de un sistema de nivelación automática, «rescatamatic» o similar, para caso de fallo de suministro eléctrico.  
La cabina dispondrá de un sistema de ventilación o climatización adecuado al caso.  
b) Así mismo, deberá especificarse en el proyecto la solución adoptada para las uniones entre paredes de cabina y entre éstas con techo y piso, así como su resistencia.  
2. Hueco abierto  
Cuando la instalación se realice en el interior de edificios y el hueco del ascensor no tenga que participar en la protección del edificio contra la propagación de incendios, además de lo establecido en el caso anterior, deberá prestarse especial atención a lo siguiente:  
a) Limitar la altura de las paredes que no corresponden a los lados de los accesos a 2,5 metros por encima de los lugares donde las personas puedan acceder normalmente.  
b) Utilizar, sobre los lados de los accesos, protecciones con rejillas de malla o perforadas por encima de 2,5 metros del nivel del piso de los accesos (no se exigen estas protecciones si la puerta de la cabina está enclavada mecánicamente, según lo dispuesto en el punto 5.4.3.2.2 de la ITC.MIE-AEM 1).  
Las dimensiones de las mallas o perforaciones deben ser, como máximo, de 75 milímetros, medidos horizontal y verticalmente.  
c) El techo de la cabina debe estar construido de tal manera que permita montar una barandilla.  
Artículo segundo. Instalaciones exteriores (totalmente o en parte a la intemperie)  
1. Cuando la instalación esté sometida, total o parcialmente, a la acción de los agentes atmosféricos, además de todo lo indicado en el artículo primero que sea de aplicación, deberá especificarse en el proyecto:  
a) La solución adoptada para las uniones entre paredes de cabina y entre éstas con techo y piso, así como su resistencia y estanquidad.  
b) Las medidas previstas para la protección ante la acción de los agentes atmosféricos en: cerraduras, operador de puertas, cables, guías, bastidor de cabina, instalación eléctrica, etc., con justificación de los niveles de protección adoptados en cada caso. Cuando menos, la instalación eléctrica a la intemperie tendrá la consideración de instalación en local mojado, siéndole de aplicación lo especificado a tal efecto en la instrucción técnica complementaria MI-BT 027, del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
2. En estos casos, la instalación eléctrica a la intemperie tendrá la consideración de instalación en locales húmedos y, por tanto, le será de aplicación la ITC MI-BT 027, del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Artículo tercero. Puesta en servicio de las instalaciones  
Para la puesta en servicio de las instalaciones en las que se haya utilizado materiales transparentes deberá presentarse certificación de las pruebas de resistencia necesarias (mecánica, al fuego, etc.) emitida por una entidad de inspección y control reglamentario, haciendo constar el cumplimiento de los artículos reglamentariamente exigibles, en cada caso.  
Esta certificación se entiende sin perjuicio de la de final de obra, que debe presentarse de toda la instalación.  
DISPOSICION FINAL  
Se faculta a la Dirección General de Industria y Energía para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la efectividad de esta orden, que entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Valencia, 25 de junio de 1992.  
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,  
ANDRES GARCIA RECHE



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML

Copia Permalink ELI