Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9954, del 10-10-2024 (2024/10308)

ANUNCI pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada «Instal·lació fotovoltaica Picassent II», i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 1,95 MW, potència nominal dels inversors: 1,5 MW i capacitat d'accés concedida: 1,5 MW, a situar en el terme municipal de Picassent. Expedient ATALFE/2023/6/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9954

Data del DOGV
:   10-10-2024

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - A) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

Número del document
:   2024/10308

CVE
:   DOGV-V-2024-10308

Data del document
:   30-09-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Anunci

Als efectes previstos en:

– el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica i la seua modificació pel Decret llei 1/2022, de 22 d’abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra d’Ucraïna;

– la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric;

– la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana;

– el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, i

– la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

se sotmeten a informació pública les sol·licituds d’autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, de la instal·lació elèctrica que s’indica:

Peticionari: Promonrg Venus, SL, CIF B10840759, i amb domicili social en el c/ Bailén, número 4, porta 6, 46007 València.

Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada IFV Picassent II, amb potència a instal·lar 1,5 MW, incloses les seues infraestructures d’evacuació.

Emplaçament grups generadors: polígon 16 parcel·les 94, 99, 100, 103 i polígon 43 parcel·les 99 i 100, del terme municipal de Picassent (València).

Emplaçament d’infraestructura d’evacuació: polígon 16 parcel·la 9022, polígon 43 parcel·les 9015 i 9036, del terme municipal de Picassent (València).

Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Documents sotmesos a informació pública:

– Projecte planta i infraestructura d’evacuació:20240925\_(PDF)-1 1 Projecte FV Picassent II – Memòria\_fdo.

– Estudi d’integració paisatgística.

– Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.

– Pla de desmantellament i restitució del terreny i entorn afectats.

– plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals.

– Llista dels elements, espais, servicis i instal·lacions públiques afectats per l’actuació.

– Separates dirigides a: Ajuntament de Picassent, Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), Séquia Real del Xúquer, Direcció General de Medi Natural i Animal de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructura i Territori i I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Pressupost: 818.186,68 €.

Característiques principals:

La central fotovoltaica denominada "Instal·lació fotovoltaica Picassent II" d’1,5 MWp, està composta per un camp generador de 3.172 mòduls fotovoltaics de 615 Wp, muntats en una estructura fixa bipal, cadascuna d’estes estructures podrà albergar 26 mòduls. Estos mòduls fotovoltaics es connecten amb un inversor de 1.910 kVA limitada de fàbrica a 1.500 kVA. Això suposa una potència nominal d’inversors de 1.500 kW, potència que coincidix amb la concedida en el permís d’accés i connexió.

Al seu torn, l’inversor es connecta amb la part de baixa tensió dels transformadors per a elevar la tensió i cel·les de mitjana tensió. L’esmentat transformador té una potència de 2.000 kVA amb relació de transformació de 20/0,4 kV. En este cas, l’inversor i el transformador són un únic conjunt, el qual es tracta durant tot el projecte com a estació. La línia d’evacuació està formada per dos xicotets trams. El primer tram correspon a l’eixida de l’estació fins al CPM, amb una longitud de 12 m, i del CPM al CSI, amb una longitud d’11 m, ambdós trams amb un conductor AL HEPRZ1 12/20 kV H16 3X (1X150 mm²).

La línia d’abonat està composta per una línia aereosubterrània des del CSI fins al punt de suport de connexió amb la distribuïdora. Este primer tram està compost per una línia subterrània de 20 kV que connectarà amb la línia de 20 kV pròxima a la parcel·la, la connexió s’efectuarà mitjançant un suport aereosubterrani. Des d’este nou suport eixirà la part aèria que va des d’este nou suport fins al suport de connexió. Tota esta línia d’abonat juntament amb el CSI serà cedida a la distribuïdora.

Xarxa a la qual es connecta: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

El punt de connexió amb la xarxa de distribució es realitzara en un suport existent de la línia 28 Joan Carles I de 20 kV de l’ST Picassent.

Finalitat: generació d’energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica, així com la seua evacuació a la xarxa de distribució d’energia elèctrica.

Les vies pecuàries sobre les quals se sol·licita la concessió demanial per a l’ocupació del subsol són les següents:

– Camí de la Coma.

La documentació serà exposada per a consulta pública en l’adreça electrònica següent:

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia>, en castellà i

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia>, en valencià, disponibles l’endemà de la publicació.

La qual cosa es fa pública perquè se’n prenga coneixement i perquè totes aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació assenyalada en l’adreça electrònica que s’ha indicat, o presencialment en el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, situat en el c/ Gregori Gea, 27, de València, així com dirigir a l’esmentat servici territorial les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de quinze (15) dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci segons procediment d’urgència previst en la Llei 39/2015, d’acord amb l’article 10.8 del Decret llei 1/2022, de 22 d’abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, que modifica la redacció de l’article 33.1 del DL 14/2020, de 7 d’agost, les quals es podran presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’enllaç següent

<https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp>, o per qualsevol dels mitjans indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La incompareixença en este tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d’interessades, de conformitat amb l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la interposició dels recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.

  

València, 30 de setembre de 2024

Roberto Javier Anchel Añó

Cap del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9954, del 10-10-2024 (2024/10308)

ANUNCIO por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, correspondientes a una central fotovoltaica denominada «Instalación fotovoltaica Picassent II», y su infraestructura de evacuación, con potencia máxima total de los módulos fotovoltaicos (pico): 1,95 MW, potencia nominal de los inversores: 1,5 MW y capacidad de acceso concedida: 1,5 MW, a ubicar en el término municipal de Picassent. Expediente ATALFE/2023/6/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9954

Fecha DOGV
:   10-10-2024

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2024/10308

CVE
:   DOGV-C-2024-10308

Fecha del documento
:   30-09-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Anuncio

A los efectos previstos en:

– el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica y su modificación por Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra de Ucrania.

– la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,

– la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana,

– el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

– y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,

se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, de la instalación eléctrica que se indica:

Peticionario: Promonrg Venus SL, CIF B10840759 y con domicilio social en C/ Bailén, número 4, puerta 6 46007, Valencia, Valencia.

Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada «IFV Picassent II», con potencia a instalar 1,5 MW, incluidas sus infraestructuras de evacuación.

Emplazamiento grupos generadores: polígono 16 parcelas 94, 99, 100, 103 y polígono 43, parcelas 99, 100 del término municipal de Picassent (Valencia)

Emplazamiento infraestructura de evacuación: polígono 16 parcela 9022, polígono 43 parcela 9015 y 9036 del término municipal de Picassent (Valencia)

Órgano competente para autorizar la instalación:  Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Documentos sometidos a información pública:

– Proyecto planta e infraestructura de evacuación:«20240925\_(PDF)-1 1 Proyecto FV Picassent II – Memoria\_fdo».

– Estudio de Integración Paisajística.

– Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.

– Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.

– Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.

– Listado de los elementos, espacios, servicios e instalaciones públicas afectados por la actuación.

– Separatas dirigidas a: Ayuntamiento de Picassent, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Acequia Real del Júcar, Dirección General de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructura y Territorio e I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU.

Presupuesto: 818.186,68 €

Características principales:

La central fotovoltaica denominada «Inst. Fotovoltaica Picassent II» de 1,5 MWp, está compuesta por un campo generador de 3.172 módulos fotovoltaicos de 615 Wp, montados en una estructura fija biposte, cada una de estas estructuras podrá albergar 26 módulos. Estos módulos fotovoltaicos se conectan con 1 inversor de 1.910 kVA limitada de fábrica a 1500 kVA. Esto supone una potencia nominal de inversores de 1.500 kW, potencia que coincide con la concedida en el permiso de Acceso y Conexión.

A su vez el inversor se conecta con la parte de Baja Tensión de los transformadores para elevar la tensión y celdas de Media Tensión. Dicho trasformador tiene una potencia de 2000 kVA con relación de transformación de 20/0,4 kV. En este caso el inversor y el transformador son un único conjunto, el cual se trata durante todo el proyecto como «Estación». La línea de evacuación está formada por dos pequeños tramos. El primer tramo corresponde a la salida de la «Estación» hasta el CPM con una longitud de 12 m y del CPM al CSI con una longitud de 11 m, ambos tramos con un conductor AL HEPRZ1 12/20 kV H16 3X (1X150 mm²).

La línea de abonado está compuesta por una línea aéreo subterránea desde el CSI hasta el punto de apoyo de conexión con la distribuidora. Este primer tramo está compuesto por una línea subterránea de 20 kV que conectará con la línea de 20 kV cercana a la parcela, la conexión se efectuará mediante un apoyo aéreo subterráneo. Desde este nuevo apoyo saldrá la parte aérea el cual va desde este nuevo apoyo hasta el apoyo de conexión. Toda esta línea de abonado junto con el CSI será cedida a la distribuidora.

Red a la que se conecta:  I-DE Redes eléctricas inteligentes SAU.

El punto de conexión con la red de distribución se realizara en un apoyo existente de la Línea 28 J.Carlos I de 20 kV de la ST Picassent.

Finalidad: Generación de energía eléctrica mediante una instalación solar fotovoltaica, así como su evacuación a la red de distribución de energía eléctrica.

Las vías pecuarias sobre las que se solicita la concesión demanial para la ocupación del subsuelo son las siguientes:

– Vereda de la Coma.

La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente dirección electrónica:

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia>, en castellano y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia>, en valenciano, disponibles al día siguiente de la publicación.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, sito en Gregorio Gea, 27 de Valencia, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio según procedimiento de urgencia previsto en la Ley 39/2015, de acuerdo con el artículo 10.8 del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania que modifica la redacción del artículo 33.1 del DL 14/2020, de 7 de agosto, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace

<https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp>,

o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

  

València, 30 de septiembre de 2024

Roberto Javier Anchel Añó

Jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML