Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6765, del 02-05-2012 (2012/4051)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2012, de la Direcció General d'Energia per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla, en la part corresponent a la xarxa de transport d'energia elèctrica, ubicada en el terme municipal de Castalla, província d'Alacant, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret la seua utilitat pública. (Expedient número ATASCT/2009/503/03).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6765

Data del DOGV
:   02-05-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/4051

CVE


Data del document
:   18-01-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2012, de la Direcció General d'Energia per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla, en la part corresponent a la xarxa de transport d'energia elèctrica, ubicada en el terme municipal de Castalla, província d'Alacant, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret la seua utilitat pública. (Expedient número ATASCT/2009/503/03). [2012/4051]  
Vist l'escrit presentat per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada als efectes de notificacions a 03006 Alacant, c/ Ausó i Monzó, núm. 16, en data 30 de desembre de 2009 davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a la nova subestació ST Castalla, ubicada en la Unitat UZI-5, Sector Bastà, Parcel·la P1-Illa 7, situada en l'avinguda de Grècia, del terme municipal de Castalla, província d'Alacant, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública. (ATASCT/2009/503/03).  
A l'escrit mencionat, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent.  
Vist que d'acord amb el que establix l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en la seua modificació donada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, i amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta Direcció General d'Energia va sol·licitar a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, informe a fi de consignar les possibles afeccions de la instal·lació projectada als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.   
A este efecte, amb data 30 de març de 2010, consta informe favorable emés per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, per a la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Castalla, vist en document de «Planificació dels Sectors d'Electricitat i Gas 2008-2016», aprovat per Acord del Consell de Ministres de data 30 de maig de 2008.  
  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, i que es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 24 de juny de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, de 17 de juny de 2010, en el diari Las Provincias de data 23 de juny de 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Castalla, únic afectat pel projecte.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Vist que de conformitat amb el que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
  
Vist que conforme al mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de Castalla la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a efectes de prestar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament, i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, se li va sol·licitar informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga aplicable.   
  
L'Ajuntament manifesta en l'informe tramés en data 17 de març de 2010, que la ubicació de la subestació es troba en una parcel·la sotmesa a una modificació del Pla General en què es determina que les parcel·les afectes queden qualificades com a equipament d'infraestructures, la qual cosa permet que el sòl es destine a acollir les infraestructures de servicis tècnics d'electricitat tal com ho és la mateixa subestació mencionada, que té la consideració de domini públic de titularitat municipal. Afig que la zona en qüestió, es troba afectada pel projecte de reparcel·lació UZI-5 Bastà, que està pendent de inscripció en el Registre de la Propietat, per la qual cosa les parcel·les són de titularitat privada. Finalment, assenyala qüestions d'índole formal quant a la presentació i firma de la documentació que reflectix la instal·lació projectada. Basant-se en això, informa desfavorablement sobre l'autorització de la instal·lació projectada.  
  
Traslladat el mencionat informe a l'empresa peticionària, manifesta ser coneixedora dels aspectes indicats en l'informe municipal respecte de la modificació puntual del Pla General pendent d'aprovació, i que no té una major informació sobre el seu contingut, circumstància que pot implicar la discordança en les dades de la ubicació de la parcel·la en què es projecta la subestació, i afig l'argumentació legislativa que considera aplicable respecte a la documentació i al compliment dels seus requisits que ha sigut entregada a l'ajuntament per a l'elaboració de l'informe sol·licitat.   
Per mitjà d'informe posterior presentat per l'alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Castalla, en data 12 de gener de 2012, s'emet un informe favorable pel tècnic municipal, tant a la subestació projectada, com a la línia a 132 kV ST Villena-ST Ibi, esta última no objecte de la present autorització, al quedar resoltes les esmenes tècniques requerides prèviament per l'ajuntament.  
Vist que de la documentació que hi ha en l'expedient no hi ha afecció a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas empreses de servicis públics o d'interés general que puguen veure's afectats per la instal·lació.   
Atés que amb data 6 de juny de 2011 la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar declaració d'impacte ambiental que estimava favorable, als efectes ambientals únicament, i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte d'ampliació de la subestació transformadora ST Castalla, en el terme municipal de Castalla, província d'Alacant, sempre que este es desenrotlle amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient, i amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva de la present resolució.  
  
Atés que l'expedient tramés pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant informa favorablement sobre la instal·lació sol·licitada.   
  
Atés que el projecte presentat compta entre la seua documentació amb els plans pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Atés que la sol·licitud i la documentació adjunta reunixen una definició i concreció de les característiques tècniques que garantisquen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, sent estos els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar, i això sense perjuí d'indemnitzar-los adequadament.  
Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada de la subestació transformadora és donar resposta a les necessitats plantejades per la saturació existent i la falta de potència suficient en l'alimentació elèctrica de la zona geogràfica dels municipis d'Ibi, Onil i Castalla, motivada pels creixements de la demanda i vegetatiu per a així poder millorar, igualment, la qualitat en el servici.  
Vist que d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de transport d'energia elèctrica.  
  
Vist que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'Administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Vist que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c) de la Llei 54/1997, del Sector Elèctric, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Vist que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Vist que la Direcció General d'Energia és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la seua redacció donada pel Decret 122/2011, de 16 de setembre.  
Esta Direcció General l'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla, ubicada en la Unitat UZI-5, Sector Bastà, Parcel·la P1-Illa 7, situada en l'avinguda de Grècia, del terme municipal de Castalla, província d'Alacant, en la part de xarxa de transport d'energia elèctrica, i les característiques principals de la qual són:  
Sistema elèctric de 220 kV:  
- Té una configuració de doble barra, d'interior tipus GIS, i es troba situat en un edifici independent, amb aïllament d'hexaflorur de sofre (SF6) i compost per les onze posicions següents:  
  
· Dos de línia (L-1 i L-5) composta per: un interruptor automàtic; tres seccionadors tripolars i tres de posada a terra; tres transformadors d'intensitat; tres transformadors de tensió; dos jocs de barres; i una caixa de terminals dels cables de tipus sec.  
· Una per a enllaç de barres, composta per: un interruptor automàtic; dos seccionadors tripolars de barres i dos de posada a terra; tres transformadors d'intensitat; i dos jocs de barres.  
· Una posició de mesura i posada a terra de barres, composta per: quatre transformadors de tensió; dos seccionadors de posada a terra; i dos jocs de barres.  
· Tres de transformador (AT-1, T-1 i T-2) composta per: un interruptor automàtic; tres seccionadors tripolars i tres de posada a terra; tres transformadors d'intensitat i tres de tensió; dos jocs de barres; i una caixa per als terminals dels cables de tipus sec.  
· Disposa per a una futura instal·lació de: dos posicions de línia (L-9 i L-10) i dos de transformador (AT-2 i T-3)  
- Xarxa de terres, dotada d'una malla de terres inferiors i en la part exterior formant retícules en la plataforma i davall de l'edifici.  
  
- Instal·lació d'un sistema integrat de protecció i control en la sala de control i en la sala GIS amb els corresponents quadros i armaris de proteccions associats al sistema de transport.  
- Obra civil: edifici independent de construcció prefabricada, amb dos plantes (soterrani i baixa) en l'interior del qual s'ubiquen la sala del sistema de 220 kV, sala de control i magatzem.  
- Pressupost: 3.022.683,41 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la instal·lació sol·licitada i autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat per tècnic competent.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) L'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
  
b) La instal·lació a executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Red Eléctrica de España, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En cas que calga introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General d'Energia la corresponent autorització.  
  
d) El termini d'execució de l'obra serà de dihuit mesos comptat des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, abans que acabe este termini, Red Eléctrica de España, SAU, podrà sol·licitar que s'amplie per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General Energia.   
  
e) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia d'Alacant als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
f) L'Administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
g) Condicions d'orde mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental, de 6 de juny de 2011, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge:  
1. En el cas d'apreciar qualsevol troballa d'índole arqueològica durant la fase de les obres, implicarà la seua paralització cautelar i la comunicació a l'organisme competent.  
2. S'hauran d'adoptar els condicionants establits en els informes sectorials emesos per a l'actuació.  
3. El promotor comunicarà a l'òrgan ambiental, amb la suficient antelació, la data de començament de l'execució del projecte, d'acord amb l'article 4 del RDL 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, i incorporat en l'article 14 del RDL 1/2008, d'11 de gener.  
4. Finalitzades les obres, es restauraran a les seues condicions inicials tant les infraestructures de l'entorn de la ST que puguen veure's danyades, així com les superfícies externes del recinte de la ST que s'hagen vist alterades.  
5. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com qualsevol impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental que es puga detectar, haurà de ser comunicat a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i implica la seua urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els   
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Castalla 220/132/20 kV  
  
Terme municipal d'Alacant.  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*   
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Castalla 220/132/20 kV  
  
Término municipal de Alicante.  
  
  
efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, amb l'advertiment que la seua publicació es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'ha pogut practicar.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la secretària autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 18 de gener de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6765, del 02-05-2012 (2012/4051)

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla, en la parte correspondiente a la red de transporte de energía eléctrica, ubicada en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. (Expediente número ATASCT/2009/503/03).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6765

Fecha DOGV
:   02-05-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/4051

CVE


Fecha del documento
:   18-01-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla, en la parte correspondiente a la red de transporte de energía eléctrica, ubicada en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. (Expediente número ATASCT/2009/503/03). [2012/4051]  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 03006 Alicante, c/ Ausó y Monzó, núm. 16, en fecha 30 de diciembre de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitando se le conceda autorización administrativa para la nueva subestación ST Castalla, ubicada en la Unidad UZI-5, Sector Bastá, Parcela P1-Manzana 7, situada en la avenida de Grecia, del término municipal de Castalla, provincia de Alicante, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2009/503/03).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.   
A tal efecto, con fecha 30 de marzo de 2010 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Castalla, visto en documento de «Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016», aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 24 de junio de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 17 de junio de 2010, en el diario Las Provincias de fecha 23 de junio de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castalla, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Castalla de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
El Ayuntamiento manifiesta en el informe remitido, en fecha 17 de marzo de 2010, que la ubicación de la subestación se encuentra en una parcela sometida a una modificación del Plan General en el que se determina que las parcelas afectas quedan calificadas como equipamiento de infraestructuras, lo que permite que el suelo se destine a acoger las infraestructuras de servicios técnicos de electricidad tal y como lo es la propia citada subestación, teniendo la consideración de dominio público de titularidad municipal. Añade que la zona en cuestión, se encuentra afectada por el proyecto de reparcelación UZI-5 Bastá, que está pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad, por lo que las parcelas son de titularidad privada. Por último, señala cuestiones de índole formal en cuanto a la presentación y firma de la documentación que refleja la instalación proyectada. En base a lo anterior, informa desvaforablemente a la autorización de la instalación proyectada.  
Trasladado el mencionado informe a la empresa peticionaria, manifiesta ser conocedora de los extremos indicados en el informe municipal respecto de la modificación puntual del Plan General pendiente de aprobación, careciendo de una mayor información sobre su contenido, circunstancia que puede implicar la discordancia en los datos de la ubicación de la parcela en la que se proyecta la subestación, añadiendo la argumentación legislativa que considera de aplicación respecto de la documentación y cumplimiento de sus requisitos que ha sido entregada al Ayuntamiento para la elaboración del informe solicitado.   
Mediante posterior informe presentado por la Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Castalla, en fecha 12 de enero de 2012, se informa favorablemente por el técnico municipal, tanto a la subestación proyectada, como a la línea a 132 kV ST Villena - ST Ibi, esta última no objeto de la presente autorización, al quedar resueltas las subsanaciones técnicas requeridas previamente por el Ayuntamiento.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Considerando que con fecha 6 de junio de 2011 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ampliación de la subestación transformadora ST Castalla, en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante informando favorablemente a la instalación solicitada.   
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la subestación transformadora es dar respuesta a las necesidades planteadas por la saturación existente y la falta de potencia suficiente en la alimentación eléctrica de la zona geográfica de los municipios de Ibi, Onil y Castalla, motivada por los crecimientos de la demanda y vegetativo para así poder mejorar, igualmente, la calidad en el servicio.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de transporte de energía eléctrica.  
Considerando que el Título VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la Administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de la Energía resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla, ubicada en la Unidad UZI-5, Sector Bastá, Parcela P1-Manzana 7, situada en la avenida de Grecia, del término municipal de Castalla, provincia de Alicante, en la parte de red de transporte de energía eléctrica, y cuyas características principales son:  
Sistema eléctrico de 220 kV:  
- Tiene una configuración de doble barra, de interior tipo GIS, hallándose situado en un edificio independiente, con aislamiento de hexafloruro de azufre (SF6) y compuesto por las once posiciones siguientes:  
· Dos de línea (L-1 y L-5), compuesta por: un interruptor automático; tres seccionadores tripolares y tres de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad; tres transformadores de tensión; dos juegos de barras; y una caja de terminales de los cables de tipo seco.  
· Una para enlace de barras, compuesta por: un interruptor automático; dos seccionadores tripolares de barras y dos de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad; y dos juegos de barras.  
· Una posición de medida y puesta a tierra de barras, compuesta por: cuatro transformadores de tensión; dos seccionadores de puesta a tierra; y dos juegos de barras.  
· Tres de transformador (AT-1, T-1 y T-2), compuesta por: un interruptor automático; tres seccionadores tripolares y tres de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad y tres de tensión; dos juegos de barras; y una caja para los terminales de los cables de tipo seco.  
· Dispone para una futura instalación de: dos posiciones de línea (L-9 y L-10) y dos de transformador (AT-2 y T-3)  
- Red de tierras, dotada de una malla de tierras inferiores y en la parte exterior formando retículas en la plataforma y debajo del edificio.  
- Instalación de un sistema integrado de protección y control en la sala de control y en la sala GIS con los correspondientes cuadros y armarios de protecciones asociados al sistema de transporte.  
- Obra civil: Edificio independiente de construcción prefabricada, con dos plantas (sótano y baja) en cuyo interior se ubican la sala del sistema de 220 kV, sala de control y almacén.  
- Presupuesto: 3.022.683'41 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la instalación solicitada y autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General de Energía la correspondiente autorización.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de dieciocho meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General Energía.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 6 de junio de 2011 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda:  
1. En el caso de apreciar cualquier hallazgo de índole arqueológica durante la fase de las obras, implicará la paralización cautelar de las mismas y la comunicación al organismo competente.  
2. Deberán adoptarse los condicionantes establecidos en los informes sectoriales emitidos para la actuación.  
3. El promotor comunicará al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, de acuerdo con el artículo 4 del RDL 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, e incorporado en el artículo 14 del RDL 1/2008, de 11 de enero.  
4. Finalizadas las obras, se restaurarán a sus condiciones iniciales tanto las infraestructuras del entorno de la ST que pudieran verse dañadas, así como las superficies externas del recinto de la ST que se hayan visto alteradas.  
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como cualquier impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental que pudiera detectarse, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en   
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Castalla 220/132/20 kV  
  
Terme municipal d'Alacant.  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*   
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Castalla 220/132/20 kV  
  
Término municipal de Alicante.  
  
  
la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 18 de enero de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML