Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4185, del 07-02-2002 (2002/726)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castelló . Ingenio a Castelló, i s'aprova el projecte d'execució corresponent a l'expedient ATASCT/2001/63 del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4185

Data del DOGV
:   07-02-2002

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2002/726

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació i Competitivitat

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castelló - Ingenio a Castelló, i s'aprova el projecte d'execució corresponent a l'expedient ATASCT/2001/63 del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló. [2002/X726]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló a instància d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, relatiu a l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castelló - Ingenio a Castelló i l'aprovació del projecte d'execució corresponent a l'expedient ATASCT/2001/63 del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló.
  
Atés que la sol·licitud indicada ha seguit en el Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, i en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que l'article 12 del Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, estableix que el titular de l'autorització administrativa per a l'establiment o l'ampliació d'instal·lacions elèctriques presentarà el projecte d'execució d'aquestes, de conformitat amb el que s'ha disposat en els reglaments tècnics en la matèria.
  
Atesa la disposició transitòria onzena del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, que estableix que els expedients iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest es tramitaran fins a la seua resolució de conformitat amb la normativa anterior.
  
Vist que amb data 14 de novembre de 2001 l'òrgan instructor de l'expedient va emetre informe favorable per a ampliació de l'esmentada subestació i del projecte d'execució corresponent.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castelló - Ingenio a Castelló, segons projecte firmat pel senyor Jorge Nieto Ramos, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana i Albacete en data 7 de juny de 2001, amb les característiques principals d'ampliació següents:
  
a) Transformadors.
  
Instal·lació d'un transformador de potència (T-5), de 50 MVA, 225 = 10%/21,5 kV.
  
b) Sistema de 220 kV.
  
Ampliar el parc de 220 kV, completant l'equipament de la nova posició del transformador (T-5).
  
Aquesta ampliació exigeix l'ampliació de l'embarrat inferior de 220 kV, amb la instal·lació d'un nou pòrtic d'amarratge de barres, ampliació dels embarrats estesos i construcció de tota l'obra civil necessària, incloent-hi un depòsit de recollida d'oli. Es deixarà previst l'espai necessari per a construir en el futur una posició d'acoblament i dues posicions de línia.
  
c) Sistema de 66 kV.
  
En el sistema de 66 kV es procedirà a la desconnexió del transformador T-3, de 15 MVA, i relació de transformació 63 = 10x0,63/11 kV, que fins ara alimentava el sistema d'11 kV.
  
d) Sistema de 20 kV.
  
Substituir l'actual interconnexió del mòdul 2, a través del terciari del T-2, i realitzar la futura alimentació a través del nou transformador T-5, mitjançant 3 ternes de coure de 500 mm².
  
Instal·lació d'una nova bateria de condensadors de 10,8 MVAr, en el mòdul 2 que substituirà la BC-2 existent, i la desconnexió de la BC-1, ambdues de 5,4 MVAr.
  
e) Sistema d'11 kV.
  
Es procedirà a la desconnexió de les següents cel·les: 4 cel·les d'eixida de línia, cel·la de transformador de serveis auxiliars, acoblament i la cel·la de connexió del transformador T-3.
  
Es retiraran també els 2 transformadors de serveis auxiliares de c.a. de 100 kVA de potència i relació 11/0,220 kV.
  
f) Elements auxiliars.
  
Tots els elements de comandament, control i protecció necessaris per a l'ampliació del sistema de 220 kV se situaran en l'interior de l'actual edifici de control que disposa d'espai previst per a això. El sistema de control és convencional, s'instal·larà un nou bastidor de control i protecció per a la posició del transformador T-5.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució sotmetent-lo a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos comptats a partir de la notificació de la present resolució.
  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Innovació i Competitivitat en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 29 de novembre de 2001.- El director general d'Indústria i Energia: José Monzonís Salvia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4185, del 07-02-2002 (2002/726)

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castellón . Ingenio en Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución correspondiente al expediente ATASCT/2001/63 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4185

Fecha DOGV
:   07-02-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/726

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación y Competitividad

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castellón - Ingenio en Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución correspondiente al expediente ATASCT/2001/63 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón. [2002/X726]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón a instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, relativo la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castellón - Ingenio en Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución correspondiente al expediente ATASCT/2001/63 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que el artículo 12 del Decreto 2.617/1966, de 20 octubre, establece que el titular de la autorización administrativa para el establecimiento o ampliación de instalaciones eléctricas presentará el proyecto de ejecución de las mismas, conforme a lo dispuesto en los reglamentos técnicos en la materia.
  
Considerando la disposición transitoria undécima del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, que establece que los expedientes, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, se tramitarán hasta su resolución conforme a la normativa anterior.
  
Resultando que con fecha 14 de noviembre de 2001 se emitió por el órgano instructor del expediente informe favorable para ampliación de la citada subestación y del proyecto de ejecución correspondiente.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la ampliación de la Subestación Transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castellón - Ingenio en Castellón según proyecto firmado por don Jorge Nieto Ramos, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en fecha 7 de junio de 2001 cuyas características principales de ampliación son las siguientes:
  
a) Transformadores.
  
Instalación de un transformador de potencia (T-5), de 50 MVA, 225 = 10%/21,5 kV.
  
b) Sistema de 220 kV.
  
Ampliar el parque de 220 kV, completando el equipamiento de la nueva posición del transformador (T-5).
  
Esta ampliación exige la ampliación del embarrado inferior de 220 kV, con la instalación de un nuevo pórtico de amarre de barras, ampliación de los embarrados tendidos y construcción de toda la obra civil necesaria, incluyendo un depósito de recogida de aceite. Se va a dejar previsto el espacio necesario para construir en el futuro una posición de acoplamiento y 2 posiciones de línea.
  
c) Sistema de 66 kV.
  
En el sistema de 66 kV, se procederá a la desconexión del transformador T-3, de 15 MVA, y relación de transformación 63 = 10x0,63/11 kV, que hasta ahora alimentaba el sistema de 11 kV.
  
d) Sistema de 20 kV.
  
Sustituir la actual interconexión del módulo 2, a través del terciario del T-2, y realizar la futura alimentación a través del nuevo transformador T-5, mediante 3 ternas de cobre de 500 mm².
  
Instalación de una nueva batería de condensadores de 10,8 MVAr, en el módulo 2 que sustituirá a la BC-2 existente, y la desconexión de la BC-1, ambas de 5,4 MVAr.
  
e) Sistema de 11 kV.
  
Se procederá a la desconexión de las siguientes celdas: 4 celdas de salida de línea, celda de transformador de servicios auxiliares, acoplamiento y la celda de conexión del transformador T-3.
  
Se retirarán también los 2 transformadores de servicios auxiliares de c.a. de 100 KVA de potencia y relación 11/0,220 kV.
  
f) Elementos auxiliares.
  
Todos los elementos de mando, control y protección necesarios para la ampliación del sistema de 220 kV se situarán en el interior del actual edificio de control que dispone de espacio previsto para ello. El sistema de control es convencional, se instalará un nuevo bastidor de control y protección para la posición del transformador T-5.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Innovación y Competitividad en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 29 de noviembre de 2001.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML