Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5142, del 24-11-2005 (2005/12556)

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2005, del director general d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/66/20 kV denominada ST San Miguel de Salinas, al terme municipal de San Miguel de Salinas, província d'Alacant, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica. (ATASCT/2004/379/03).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5142

Data del DOGV
:   24-11-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2005/12556

CVE


Data del document
:   13-10-2005

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [San Miguel de Salinas](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2005, del director general d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/66/20 kV denominada ST San Miguel de Salinas, al terme municipal de San Miguel de Salinas, província d'Alacant, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica. (ATASCT/2004/379/03). [2005/S12556]
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions a l'avinguda de Burgos, 8-B, 28036 Madrid, en data 30 de setembre de 2004 davant del Servici competent en matèria d'energia d'Alacant, en què sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a una nova subestació transformadora de 220/66/20 kV denominada ST San Miguel de Salinas, ubicada junt a la carretera CV-943 de Los Montesinos a Torrevieja, partit del Campo de Salinas, al terme municipal de San Miguel de Salinas, província d'Alacant. Al mencionat escrit, s'adjuntava l'avantprojecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per l'enginyer industrial Ángel Fernández Álvarez i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana a Alacant en data 20 de setembre de 2004.
  
Vist que va ser publicat l'anunci corresponent a la informació pública prevista en l'article 125 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i a allò que establix el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre impacte ambiental, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del dia 16 de desembre de 2004, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, del dia 24 de gener de 2005, i en el diari La Verdad de 26 de novembre de 2004. D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.
  
Vist que consta en l'expedient la concessió per l'Ajuntament de San Miguel de Salinas de la corresponent llicència municipal per a la instal·lació de la subestació sol·licitada, després dels informes tècnics municipals preceptius previs i amb les condicions que esta conté, acceptades totes per l'empresa peticionària.
  
Vist l'informe tècnic favorable de 5 d'octubre de 2005, emés pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant i remissió de l'expedient.
  
Atés que, amb data 9 de setembre de 2005, la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge va dictar declaració d'impacte ambiental en què considera acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció de les autoritzacions sectorials prèvies que se li apliquen, el projecte de nova subestació transformadora de 220/66/20 kV, de San Miguel de Salinas, sempre que este es desplegue amb les previsions de l'estudi d'impacte ambiental i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.
  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.
  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció 1a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
  
Atés que, d'acord amb l'avantprojecte presentat, la finalitat sol·licitada és servir com a centre de distribució d'energia i d'interconnexió amb la xarxa de transport alimentada a 220 kV des de les subestacions de Torremendo, Rojales i Campoamor, i d'esta manera incrementar la seguretat del subministrament, el manteniment de les pròpies instal·lacions i el control de càrregues per a la continuïtat del subministrament, donats els requisits exigits pel desenrotllament de la zona en els termes municipals de San Miguel de Salinas, Torrevieja i Orihuela.
  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, en relació, este últim, amb la disposició transitòria que conté.
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 118/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
  
Esta Direcció General d'Energia resol:
  
Únic. Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la nova subestació transformadora de 220/66/20 kV denominada ST San Miguel de Salinas, ubicada junt a la carretera CV-943 de Los Montesinos a Torrevieja, partit del Campo de Salinas, al terme municipal de San Miguel de Salinas, província d'Alacant, les característiques principals de la qual són:
  
Un sistema elèctric de 66 kV amb una configuració de doble barra (DB) tipus interior amb aïllament en SF6 i set posicions corresponents a quatre de línia, dos de transformador i l'adaptament de barres.
  
Un sistema elèctric de 20 kV amb una configuració de doble barra (DB) tipus interior amb aïllament en SF6 format per dos mòduls de cel·les amb un total de 32 posicions: (vint seran eixides de línia, dos de transformador, dos de servicis auxiliars, una de mesura, una d'enllaç de barres, quatre d'unió i dos de bateria de condensadors). Este sistema es completa amb la dotació en intempèrie de dos bateries de condensadors.
  
Una transformació dotada amb:
  
Dos transformadors de potència de 120 MVA cada un i relació 220/66 kV amb les seues corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de connexió de terra.
  
Dos transformadors de potència de 50 MVA cada un i relació 220/20 kV amb les seues corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de connexió de terra.
  
Dos transformadors de servicis auxiliars de relació 20/0,380-0,220 kV i 250 kVA cada u.
  
Pressupost: 6.597.000 euros.
  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:
  
En el termini de tres mesos a partir de la notificació de la present resolució, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà en el Servici Territorial d'Energia d'Alacant el projecte tècnic d'execució de la subestació transformadora 220/66/20 kV, per a la seua aprovació, si així procedira. Amb anterioritat a l'acabament del termini esmentat podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.
  
La instal·lació que cal realitzar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3.275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
  
L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment que observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.
  
Condicions d'orde mediambiental:
  
Per al disseny del traçat de les futures línies que isquen de la subestació, s'haurà de parar especial atenció en el fet que no interferisquen les zones de campejar de les aus rapaços existents, i prendre les mesures correctores oportunes per a disminuir els riscos de col·lisió i electrocució.
  
Una vegada efectuada la instal·lació es procedirà a l'arreplegada de material sobrant i al trasllat a un abocador autoritzat, i a la restauració a l'estat original de les zones afectades per mitjà de l'aportació de terra vegetal i la plantació d'espècies arbustives i herbàcies pròpies de la zona en l'interior de la parcel·la, a l'atzar, fugint de les disposicions lineals.
  
Si durant l'execució de les obres es produïra qualsevol troballa arqueològica, el fet es comunicarà a la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de forma immediata, i s'adoptaran les mesures pertinents amb vista a la seua protecció i conservació, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 13 d'octubre de 2005.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5142, del 24-11-2005 (2005/12556)

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2005, del director general de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/66/20 KV denominada ST San Miguel de Salinas, en el término municipal de San Miguel de Salinas, provincia de Alicante, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica. (ATASCT/2004/379/03).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5142

Fecha DOGV
:   24-11-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/12556

CVE


Fecha del documento
:   13-10-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [San Miguel de Salinas](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2005, del director general de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/66/20 KV denominada ST San Miguel de Salinas, en el término municipal de San Miguel de Salinas, provincia de Alicante, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica. (ATASCT/2004/379/03). [2005/S12556]
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con domicilio a efectos de notificaciones en la avenida de Burgos, 8-B, 28036 Madrid, en fecha 30 de septiembre de 2004 ante el servicio competente en materia de energía de Alicante, solicitando se le conceda autorización administrativa para una nueva subestación transformadora de 220/66/20 kV denominada ST San Miguel de Salinas, ubicada junto a la carretera CV-943 de Montesinos a Torrevieja, partido del Campo de Salinas, en el término municipal de San Miguel de Salinas, provincia de Alicante. Al mencionado escrito, se adjuntaba el anteproyecto técnico de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial Ángel Fernández Álvarez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Alicante en fecha 20 de septiembre de 2004
  
Resultando que fue publicado el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y a lo preceptuado en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana sobre impacto ambiental, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del día 16 de diciembre de 2004, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del día 24 de enero de 2005 y en el diario La Verdad de 26 de noviembre de 2004. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.
  
Resultando que consta en el expediente la concesión por el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas de la correspondiente licencia municipal para la instalación de la subestación solicitada, previos los informes técnicos municipales preceptivos y con los condicionantes que en la misma se contienen, aceptados todos ellos por la empresa peticionaria.
  
Visto el informe técnico favorable de fecha 5 de octubre de 2005, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante y remisión del expediente.
  
Considerando que con fecha 9 de septiembre de 2005 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de nueva subestación transformadora de 220/66/20 kV, de San Miguel de Salinas, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del estudio de impacto ambiental y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1.955/2000, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
  
Considerando que de acuerdo con el anteproyecto presentado la finalidad solicitada es servir como centro de distribución de energía y de interconexión con la red de transporte alimentada a 220 kV desde las subestaciones de Torremendo, Rojales y Campoamor, y de esta forma incrementar la seguridad del suministro, el mantenimiento de las propias instalaciones y el control de cargas para la continuidad del suministro, dados los requisitos exigidos por el desarrollo de la zona en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Torrevieja y Orihuela.
  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y del Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en relación, éste último, con la disposición transitoria que contiene.
  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 118/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
  
Único. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la nueva subestación transformadora de 220/66/20 KV denominada ST San Miguel de Salinas, ubicada junto a la carretera CV-943 de Montesinos a Torrevieja, partido del Campo de Salinas, en el término municipal de San Miguel de Salinas, provincia de Alicante, cuyas características principales son:
  
Un sistema eléctrico de 66 kV con una configuración de doble barra (DB) tipo interior con aislamiento en SF6 y siete posiciones correspondientes a cuatro de línea, dos de transformador y el acoplamiento de barras.
  
Un sistema eléctrico de 20 kV con una configuración de doble barra (DB) tipo interior con aislamiento en SF6 conformado por dos módulos de celdas con un total de 32 posiciones: (veinte serán salidas de línea, dos de transformador, dos de servicios auxiliares, una de medida, una de enlace de barras, cuatro de unión y dos de batería de condensadores). Este sistema se completa con la dotación en intemperie de dos baterías de condensadores.
  
Una transformación dotada con:
  
Dos transformadores de potencia de 120 MVA cada uno y relación 220/66 kV con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra.
  
Dos transformadores de potencia de 50 MVA cada uno y relación 220/20 kV con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra.
  
Dos transformadores de servicios auxiliares de relación 20/0,380-0,220 kV y 250 kVA cada uno.
  
Presupuesto: 6.597.000 Euros.
  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
  
En el plazo de tres meses a partir de la notificación de la presente resolución, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentará en el Servicio Territorial de Energía de Alicante el proyecto técnico de ejecución de la subestación transformadora 220/66/20 kV, para su aprobación, si así procediera. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
  
La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
Condiciones de orden medioambiental:
  
Para el diseño del trazado de las futuras líneas que salgan de la subestación, se deberá tener especial cuidado en que no interfieran las zonas de campeo de las aves rapaces existentes, tomando las medidas correctoras oportunas para disminuir los riesgos de colisión y electrocución.
  
Una vez efectuada la instalación se procederá a la recogida de material sobrante y traslado a vertedero autorizado, y a la restauración al estado original de las zonas afectadas mediante el aporte de tierra vegetal y la plantación de especies arbustivas y herbáceas propia de la zona, en el interior de la parcela de forma azarosa, huyendo de las disposiciones lineales.
  
Si durante la ejecución de las obras se produjese cualquier hallazgo arqueológico, el hecho se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de forma inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 13 de octubre de 2005.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML