Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5318, del 04-08-2006 (2006/7747)

Resolució de 14 de juny de 2006, del Servici Territorial d'Energia, relativa a la informació publica de la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració en concret de la utilitat pública del projecte modificat II infraestructura d'evacuació d'energia parcs eòlics zona 6 del pla eòlic de la Comunitat Valenciana, en els municipis d'Altura i Segorbe (Castelló de la Plana). Expedient ATLINE/2003/82/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5318

Data del DOGV
:   04-08-2006

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2006/7747

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Anunci

Resolució de 14 de juny de 2006, del Servici Territorial d'Energia, relativa a la informació publica de la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració en concret de la utilitat pública del projecte modificat II infraestructura d'evacuació d'energia parcs eòlics zona 6 del pla eòlic de la Comunitat Valenciana, en els municipis d'Altura i Segorbe (Castelló de la Plana). Expedient ATLINE/2003/82/12. [2006/7747]  
En compliment del que prescriu la Llei 54/1997, del Sector Elèctric, el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, DOGV de 05.05.2005, i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, BOE de 27 de desembre de 2000. Se sotmet a informació pública la petició d'una instal·lació elèctrica les característiques principals de la qual s'assenyalen a continuació:   
Titular i domicili: Proyectos Eólicos Valencianos, SA, plaça d'Amèrica, 2, 4-C. 46004-València.  
Descripció de la instal·lació: projecte modificat II línia elèctrica aèria/subterrània/aèria de 220 kV, simple circuit, entre el suport núm. 93 i la STE Segorbe. Expedient ATLINE/2003/82/12.  
Lloc on s'establirà la instal·lació: termes municipals d'Altura i Segorbe (Castelló de la Plana).  
Característiques principals: línia aèria/subterrània/aèria d'alta tensió de 220 kV, simple circuit, longitud total de 7.162,76 metres, conductor LA-455./XLPE 1 x 1200 mm2, composta dels trams següents:  
Tram 1 aeri: amb una longitud de 1.687,34 metres des del suport núm. 93 fins al suport núm. 98 conversió A/S.  
Tram 2 subterrani: amb una longitud de 498 metres des del suport núm. 98 conversió A/S fins al suport núm. 99 conversió A/S.  
Tram 3 aeri: amb una longitud de 4.977,42 metres des del suport núm. 99 conversió A/S fins a la STE Segorbe.  
Pressupost: 1.990.963,81 euros.  
Cosa que es fa pública perquè puga ser examinat el projecte en este Servici Territorial d'Energia, situat al c/ dels Cavallers núm. 8, de Castelló de la Plana, i formular-se a este les al·legacions, en dos exemplars, que s'estimen oportunes en el termini de vint dies comptadors a partir del següent de la publicació d'este anunci.  
Castelló de la Plana, 14 de juny de 2006.. El cap del Servici Territorial d'Energia: Leopoldo Igual Diaz-Teran.  
S'adjunta la relació d'interessats, béns i drets afectats



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5318, del 04-08-2006 (2006/7747)

Resolución de 14 de junio de 2006 del Servicio Territorial de Energía, relativa a la Información publica de la solicitud de autorización administrativa y declaración en concreto de la utilidad pública del proyecto modificado II infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6 del plan eólico de la Comunidad Valenciana, en los municipios de Altura y Segorbe (Castellón). Expediente ATLINE/2003/82/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5318

Fecha DOGV
:   04-08-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/7747

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Resolución de 14 de junio de 2006 del Servicio Territorial de Energía, relativa a la Información publica de la solicitud de autorización administrativa y declaración en concreto de la utilidad pública del proyecto modificado II infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6 del plan eólico de la Comunidad Valenciana, en los municipios de Altura y Segorbe (Castellón). Expediente ATLINE/2003/82/12. [2006/7747]  
En cumplimiento de lo que prescribe la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, DOGV de 05.05.2005) y el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, BOE de 27 de diciembre de 2000. Se somete a información pública la petición de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:   
Titular y domicilio: Proyectos Eólicos Valencianos, SA. Plaza de América, 2 4-C 46004-Valencia  
Descripción de la instalación: Proyecto modificado II línea eléctrica aérea/subterránea/aérea de 220 kV, simple circuito, entre apoyo nº 93 y S.T.E. Segorbe Expediente ATLINE/2003/82/12  
Lugar donde se va a establecer la instalación: Términos municipales de Altura y Segorbe (Castellón)  
Características principales: Línea aérea/subterránea/aérea de alta tensión de 220 kV, simple circuito, longitud total de 7.162,76 metros, conductor LA-455./XLPE 1 x 1200 mm2, compuesta de los siguentes tramos:  
Tramo 1 aéreo: con una longitud de 1.687,34 metros desde apoyo nº 93 hasta apoyo nº 98 conversión A/S.  
Tramo 2 subterráneo: con una longitud de 498 metros desde apoyo nº 98 conversión A/S hasta apoyo nº 99 conversión A/S.  
Tramo 3 aéreo: con una longitud de 4.977,42 metros desde apoyo nº 99 conversión A/S hasta S.T.E. Segorbe.  
Presupuesto: 1.990.963,81 euros.   
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en este Servicio Territorial de Energía, sito en Calle Caballeros nº 8 de Castellón y formularse al mismo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.  
Castellón, 14 de junio de 2006. . El Jefe del Servicio Territorial de Energía . Leopoldo Igual Diaz-Teran  
Se adjunta relación de interesados, bienes y derechos afectados



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML