Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9225, del 29-11-2021 (2021/11296)

Informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica i la seua infraestructura d'evacuación que se situarà al terme municipal de Requena. Expedient ATALFE/2020/40.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9225

Data del DOGV
:   29-11-2021

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2021/11296

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica i la seua infraestructura d'evacuación que se situarà al terme municipal de Requena. Expedient ATALFE/2020/40. [2021/11296]  
Als efectes previstos en:  
- el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica;  
- la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric;  
- el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica,;  
  
- la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, i  
- i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,  
se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, d'autorització administrativa prèvia, d'autorització administrativa de construcció, d'ocupació de vies pecuàries i forests públiques, i declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació elèctrica que s'indica:  
Peticionari: Epower Solar Renewable, SL, NIF B99543092 i amb domicili social en c/ San Adrián de Sasabe, 12 (local) - 50002 Saragossa.  
Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada «Don Pedro II», amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 2,79006 MW, incloses les seues infraestructures d'evacuació.  
Emplaçament instal·lació fotovoltaica: polígon 28 parcel·la 35, del terme municipal de Requena (València)  
Emplaçament infraestructura d'evacuació:  
Polígon 28 parcel·les 35, 34, 9013, 33, 9002, 9009, 143, 148, 147, 146, 295, 169, 152, 289,151, 153, 154, 9010, 155 i 156, del terme municipal de Requena (València).  
Polígon 20 parcel·les 9001, 63, 65, 85, 84, 78, 9009 i 123 del terme municipal de Requena (València).  
Polígon 19 parcel·les 9010, 226 i 9009 del terme municipal de Requena (València).  
Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  
Documents sotmesos a informació pública:  
Projecte. Denominació: «Projecte PFV Don Pedro II».  
Projecte infraestructura evacuació. Denominació: «Projecte infraestructura interconnexió PFV Don Pedro II».  
Projecte infraestructura evacuació. Denominació: «Projecte LAT evacuació Don Pedro II».  
Estudi d'integració paisatgística.  
Justificació de no avaluació ambiental.  
Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.  
Pla de desmantellament i restitució del terreny i entorn afectat.  
  
Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
Separates dirigides a l'Ajuntament de Requena, I-de Xarxes Elèctriques Intel·ligents, SAU, Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i Diputació de València.  
Relació de béns i drets afectats.  
Pressupost: 1.460.461,14 -  
Característiques principals:  
Instal·lació fotovoltaica: la central fotovoltaica denominada «Don Pedro II» de 2,79006 MWp, està composta per un camp generador de 6.132 mòduls fotovoltaics de 455 Wp, muntats sobre seguidors metàl·lics orientats a un eix nord-sud. Aquests mòduls fotovoltaics es connecten a 1 inversor que estarà limitat a 2.300 kWn. Al seu torn l'inversor es connecta amb la part de baixa tensió del transformador per a elevar la tensió de 660 V a 20 kV per a evacuar-la mitjançant una línia de mitjana tensió fins al punt de connexió formada per:  
Línia subterrània d'interconnexió, entre el punt de connexió de la línia L-15 P. Romeral de 20 kV de l'STR Requena i el centre de seccionament Don Pedro II, de 36 m de longitud i conductor HEPRZ1 12/20kV 3x1x240 mm² kAl+H16.  
Línia elèctrica subterrània 20 kV:  
Tram 1: entre el centre de generació, protecció i mesura (CGPM) de la planta solar  
Don Pedro II al primer suport del tram aeri a través d'un entroncament aerosubterrani, de 25 m de longitud i conductor HEPRZ1 12/20kV 3x1x240 mm² kAl+H16.  
Tram 2: entre l'últim suport de la línia aèria a través d'un entroncament aerosubterrani fins al centre de seccionament, de 88 m de longitud i conductor HEPRZ1 12/20kV 3x1x240 mm² kAl+H16.  
Línia elèctrica aèria de 20 kV formada per 11 suports, de 1.647 m de longitud i conductor 100-AL 1/17-ST1A.  
El punt de connexió de la central amb la xarxa de distribució es realitzarà entre els suports 630107 i 630109 de la línia L-15 P. Romeral de 20 kV de l'STR Requena.  
Finalitat: Generació d'energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica, així com l'evacuació d'aquesta a la xarxa de distribució d'energia elèctrica.  
La via pecuària sobre la qual se sol·licita la concessió demanial d'ocupació és la següent:  
Cañada Real de las Cabañas.  
La documentació serà exposada per a consulta pública en l'adreça electrònica següent: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellà, i http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valencià, en l'apartat «Informació pública», disponibles l'endemà de la publicació.  
  
La qual cosa es fa pública per a coneixement general i perquè totes aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació relacionada en l'adreça electrònica indicada o presencialment en el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, situat a Gregorio Gea 27 de València, així com dirigir al servei territorial esmentat les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de trenta (30) dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, les quals es podran presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l'enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos'id\_proc=15449&version=amp, o per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
La incompareixença en aquest tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d'interessades, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la interposició dels recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.  
  
València, 11 d'octubre de 2021.- El Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines: Antonio Peris Armengot.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9225, del 29-11-2021 (2021/11296)

Información pública de las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, ocupación de vías pecuarias y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica y su infraestructura de evacuación a ubicar en el término municipal de Requena. Expediente ATALFE/2020/40.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9225

Fecha DOGV
:   29-11-2021

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2021/11296

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, ocupación de vías pecuarias y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica y su infraestructura de evacuación a ubicar en el término municipal de Requena. Expediente ATALFE/2020/40. [2021/11296]  
A los efectos previstos en:  
- el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica;  
- la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico;  
- el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;  
- la Ley 3/2014, de 11 de julio, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana,  
- y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,  
se someten a información pública las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, de ocupación de vías pecuarias y montes públicos, y declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica que se indica:  
Peticionario: Epower Solar Renewable, SL, NIF B99543092 y con domicilio social en c/ San Adrián de Sasabe, 12 (local) - 50002 Zaragoza.  
Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada «Don Pedro II», con potencia máxima total de los módulos fotovoltaicos (pico): 2,79006 MW, incluidas sus infraestructuras de evacuación.  
Emplazamiento instalación fotovoltaica: polígono 28 parcela 35, del término municipal de Requena (Valencia)  
Emplazamiento infraestructura de evacuación:  
Polígono 28 parcelas 35, 34, 9013, 33, 9002, 9009, 143, 148, 147, 146, 295, 169, 152, 289,151, 153, 154, 9010, 155 y 156, del término municipal de Requena (Valencia).  
Polígono 20 parcelas 9001, 63, 65, 85, 84, 78, 9009 y 123 del término municipal de Requena (Valencia).  
Polígono 19 parcelas 9010, 226 y 9009 del término municipal de Requena (Valencia)  
Órgano competente para autorizar la instalación: Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  
Documentos sometidos a información pública:  
Proyecto. Denominación: «Proyecto PFV Don Pedro II».  
Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Proyecto infraestructura interconexión PFV Don Pedro II».  
Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Proyecto LAT evacuación Don Pedro II».  
Estudio de integración paisajística.  
Justificación de no evaluación ambiental.  
Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.  
Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.  
Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
Separatas dirigidas al Ayuntamiento de Requena, I-de Redes Eléctricas Inteligentes SAU, Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y Diputación de Valencia.  
Relación de bienes y derechos afectados.  
Presupuesto: 1.460.461,14 -  
Características principales:  
Instalación fotovoltaica: la central fotovoltaica denominada «Don Pedro II» de 2,79006 MWp, está compuesta por un campo generador de 6.132 módulos fotovoltaicos de 455 Wp, montados sobre seguidores metálicos orientados a un eje norte-sur. Estos módulos fotovoltaicos se conectan a 1 inversor que estará limitado a 2.300 kWn. A su vez el inversor se conecta con la parte de baja tensión del transformador para elevar la tensión de 660 V a 20 kV para su evacuación mediante una línea de media tensión hasta el punto de conexión formada por:  
Línea subterránea de interconexión, entre el punto de conexión de la línea L-15 P. Romeral de 20 kV de la STR Requena y el centro de seccionamiento Don Pedro II, de 36 m de longitud y conductor HEPRZ1 12/20kV 3x1x240 mm² kAl+H16.  
Línea eléctrica subterránea 20 kV:  
Tramo 1: entre el centro de generación, protección y medida (CGPM) de la planta solar  
Don Pedro II al primer apoyo del tramo aéreo a través de un entronque aéreo-subterráneo, de 25 m de longitud y conductor HEPRZ1 12/20kV 3x1x240 mm² kAl+H16.  
Tramo 2: entre el ultimo apoyo de la línea aérea a través de un entronque aéreo-subterráneo hasta el centro de seccionamiento, de 88 m de longitud y conductor HEPRZ1 12/20kV 3x1x240 mm² kAl+H16.  
Línea eléctrica aérea de 20 kV formada por 11 apoyos, de 1.647 m de longitud y conductor 100-AL 1/17-ST1A.  
El punto de conexión de la central con la red de distribución se realizará entre los apoyos 630107 y 630109 de la línea L-15 P. Romeral de 20 kV de la STR Requena.  
Finalidad: Generación de energía eléctrica mediante una instalación solar fotovoltaica, así como su evacuación a la red de distribución de energía eléctrica.  
La vía pecuaria sobre la que se solicita la concesión demanial de ocupación es la siguiente:  
Cañada Real de las Cabañas.  
La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente dirección electrónica: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado «Información pública», disponibles al día siguiente de la publicación.  
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, sito en Gregorio Gea 27 de Valencia, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=15449&version=amp, o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.  
  
València, 11 de octubre de 2021.- El servicio territorial de Industria, Energía y Minas: Antonio Peris Armengot.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML