Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9990, del 22-11-2024 (2024/12080)

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2024, de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual s’atorguen a Red Eléctrica de Espanñ, SA Unipersonal, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica de la subestació transformadora de 220 kV denominada ST Saguntum, situada en el terme municipal de Sagunt, província de València, i es declara, en concret, la utilitat pública d’estes instal·lacions (expedient de referència ATASCT/2024/50/46).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9990

Data del DOGV
:   22-11-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/12080

CVE
:   DOGV-V-2024-12080

Data del document
:   15-10-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

*Antecedents*

En data 24 d’abril de 2024, Red Eléctrica de Espanya, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana un imprés normalitzat en què sol·licita:

– Autorització administrativa prèvia de la nova subestació de transport de 400/220 kV, denominada ST Saguntum, en concret en la part relativa al parc de 220 kV, a situar en el terme municipal de Sagunt, província de València,

– Autorització administrativa de construcció de la referida subestació,

– i una declaració d’utilitat pública, en concret, de la instal·lació.

Juntament amb l’escrit de presentació d’estes peticions s’adjuntava la documentació següent, la qual va ser perfeccionada mitjançant noves entregues a esta, en resposta als requeriments realitzats pel Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, en dates posteriors:

– Projecte tècnic administratiu, denominat Nova Subestació Saguntum400/220 kV, de data 22 d’abril de 2024, visat pel col·legi oficial corresponent, en data 23 d’abril de 2024 i acompanyat amb una declaració responsable de la persona tècnica titulada competent projectista de data 23 d’abril de 2024.

– Addenda al projecte tècnic administratiu, de data 30 de maig de 2024, per tal de concretar les instal·lacions objecte d’autorització del sistema de 220 kV, distingint-les de les del sistema de 400 kV, que no són objecte d’esta autorització, així com les partides i el pressupost final d’este, incloent la descripció dels elements que componen cada posició i el pla d’afeccions justificant el compliment reglamentari.

– Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte i a la seua addenda tal com establix l’article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

– Full resum de subestacions, centres de transformació i línies de transport i distribució d’energia elèctrica amb data 24 d’abril de 2024, firmada per persona tècnica competent projectista, i el representant de la titular de la instal·lació.

– Cartografia de la instal·lació georeferenciada en el sistema de referència ETRS89, i

– documentació ambiental a l’efecte de tramitar l’avaluació ambiental corresponent.

Consta en l’expedient l’acreditació, en data 31 de maig de 2024, de l’abonament de les taxes administratives associades al tràmit instat.

Les instal·lacions de transport d’energia elèctrica per a la construcció de la qual se sol·licita autorització, s’executaran en el terme municipal de Sagunt, província de València, concretament en l’interior de la nova subestació transformadora denominada ST Saguntum, a situar en la parcel·la SQI5 del sector ZND-IN, en l’àrea logística Parc Sagunt, del referit terme municipal i amb coordenades georeferenciades (coordenades UTM fus 30, sistema de referència ETRS89) X: 734.047,29, Y: 4.392.965,32, tal com consta en el projecte tècnic administratiu.

La configuració plantejada en el projecte tècnic presentat de la nova subestació transformadora ST Saguntum 220 kV es concreta en la construcció de les instal·lacions de transport següents:

– 6 posicions de línia amb interruptor: Morvedre 1, Morvedre 2, Eliana, Sagunt, Consumidor 1 i Consumidor 2.

– 1 posició de transformador amb interruptor per a la xarxa de transport: ATP1.

– 1 posició de línia de suport a la distribució, amb interruptor: ApD 1 (connexió amb transformador TR-1 distribució).

– 1 posició d’acoblament amb interruptor.

– 5 posicions de reserva, no equipades, denominades: reserva, futura posició de transformador per a la xarxa de transport ATP 2, futura L/Consumidor 3, futura L/Consumidor 4 i futura L/ ApD 2 (línia de connexió amb transformador TR-2 de distribució).

El procediment administratiu corresponent a esta sol·licitud s’ha tramitat amb l’expedient de referència ATASCT/2024/50/46, incoat a este efecte pel Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València.

En virtut de la condició de transportista únic, derivada de l’article 34.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com de l’habilitació expressa per a executar, en tot cas, l’activitat de transport d’energia elèctrica que conté l’article 4.2 del citat Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, és procedent considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, disposa de la capacitat exigible per a promoure este projecte.

La sol·licitud d’autorització administrativa ha sigut objecte d’informació pública als efectes que preveu l’article 9 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana; en l’article 144 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica; l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental; els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental, i el Decret 32/2006, de 10 de març, pel qual es modifica el Decret 162/1990, durant el termini reglamentari en:

– El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 12 de juliol de 2024, [DOGV núm. 9891](https://dogv.gva.es/datos/2024/07/12/pdf/2024_6846_va.pdf),

– el *Butlletí Oficial de la Província de València*, de 9 de juliol de 2024, [BOPB núm. 131](https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/09034&lang=es), i

– el diari Levante-El Mercantil Valenciano, de 10 de juliol de 2024.

Així mateix, el projecte s’ha exposat per a consulta pública en les següents adreces electròniques <https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia2>, en valencià, i <https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia2>, en castellà, en l’apartat «Informació Pública».

Amb la mateixa finalitat i termini, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València va remetre a l’Ajuntament de Sagunt, per a exposar-la en el tauler d’anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d’utilitat pública de la instal·lació, juntament amb el projecte i la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d’expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d’energia elèctrica. Consta en l’expedient una diligència de l’Ajuntament acreditativa de l’exposició.

D’acord amb la documentació que consta en l’expedient, no s’han presentat al·legacions.

D’acord amb el procediment establit reglamentàriament, disposat en els articles 9 i 11 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, a fi que, en el termini de vint dies, presentaren conformitat o oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, el Servici Territorial va remetre a les següents administracions i organismes un escrit juntament amb la URL de la informació pública per a la consulta dels documents presentats, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

– Ajuntament de Sagunt. Consta en l’expedient un informe emés per la Unitat Tècnica d’Informacions Urbanístiques, amb data 28/06/2024, en què s’informa que la sol·licitud de l’autorització administrativa prèvia des del punt de vista urbanístic és conforme, ja que la parcel·la en què se situarà la subestació coincidix amb la parcel·la SQI-5 del Pla especial de l’àrea logística Parc Sagunt II, aprovat per la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General d’Urbanisme, en què està permesa la instal·lació d’una subestació elèctrica.

– Servei Territorial d’Urbanisme. Consta en l’expedient un informe firmat pel cap del Servei Territorial d’Urbanisme de València, amb data 18/06/2024, en el qual s’informa que, remés un ofici a l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana, esta indica que el Servei Territorial no és titular de béns i/o drets dependents d’este o a càrrec seu que puguen resultar afectats per la instal·lació citada i no és competent per a emetre un informe preceptiu sobre estudi impacte ambiental ni sobre plantejament urbanístic.

– Espacios Económicos Empresariales, SL Consta en l’expedient la conformitat d’Espais Econòmics Empresarials, SL, amb data 19/06/2024, a la sol·licitud d’autorització administrativa.

– Enagás Transporte SAU. Consta en l’expedient un escrit amb data 27/6/2024, en el qual s’indica que hi ha afecció de l’obra projectada amb el gasoducte BVV d’Enagás i la fibra òptica annexa a este, i haurà de dirigir-se a la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana.

Remesos a la interessada, consta en l’expedient la seua conformitat a estos, així com la indicació que s’envie la separata del projecte a la Delegació de Govern, tal com indica Enagás en el seu escrit.

– Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana. Consta en l’expedient la petició d’informe a la Delegació de Govern, accedida en data 8/7/2024, sense que conste cap resposta a este. Per això ha d’entendre’s la conformitat amb la sol·licitud d’autorització de la instal·lació, d’acord amb els articles 9.4 i 11.2 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

D’acord amb el que preveu l’article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat Valenciana, i l’article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d’autorització administrativa que regula el Decret 88/2005, de 29 d’abril, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València va remetre un escrit juntament amb la URL de la informació pública per a la consulta dels documents presentats per la titular a l’Ajuntament de Sagunt, perquè emetera, en el termini de trenta dies, un informe sobre l’adaptació del projecte de la instal·lació al planejament urbanístic que resultara aplicable, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

– Ajuntament de Sagunt. Consta un informe, amb data 25/6/2024, del Departament Urbanisme Unitat Administrativa en el qual se li indica que actualment per la parcel·la SQI-5 passa la canonada d’Enagás existent que s’ha de desviar, i és conforme la sol·licitud de l’autorització administrativa prèvia des del punt de vista urbanístic municipal.

D’acord amb el procediment establit reglamentàriament i a fi que, en el termini de trenta dies, prestaren conformitat o oposició als documents ambientals i/o establiren els condicionants ambientals procedents, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, va remetre a les següents administracions i organismes, escrit juntament amb la URL de la informació pública per a la consulta dels documents presentats, amb el resultat que es detalla:

– Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. Consta en l’expedient un informe, amb data 12/8/2024, del cap de Servei de Residus, en el qual s’indica que no veu inconvenient a la realització del projecte sempre que es tinguen en compte diverses consideracions en la seua execució.

– Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Consta en l’expedient un informe del Servei de Gestió de Riscos en el Territori, amb data 25/7/2024, en el qual s’indica que l’execució de l’obra no està afectada per risc d’inundació, i resulta compatible amb les determinacions normatives del PATRICOVA.

– Direcció General de Medi Natural i Animal. Consta en l’expedient un informe de la Subdirecció General d’Espais Naturals Protegits i Vida Silvestre i la Subdirecció General de Caça i Gestió Forestal, amb data 12/8/2024, en el qual s’indica que la instal·lació projectada se situa sobre el Pla especial de l’àrea logística de Sagunt Parc Sagunt II, que disposa de la declaració ambiental i territorial estratègica (DOGV núm. 9849, de 15 de maig de 2024), així com de l’informe d’impacte ambiental del Projecte d’urbanització de l’àrea logística en qüestió (DOGV núm. 9590, de 08 de maig de 2023), i, per tant, no correspon emetre informe ni nous condicionants, i es remet a les consideracions ambientals que arrepleguen estos documents, i que haurà de complir la interessada.

– Ajuntament de Sagunt. Consta en l’expedient un informe de data 11/7/2024, del Departament de Medi Ambient, en el qual es realitzen diverses consideracions relatives a la minimització dels impactes ambientals associats al projecte.

– Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Consta en l’expedient un informe amb data 20/6/2024, en el qual es realitzen diverses consideracions respecte de l’execució dels treballs que cal realitzar.

– No figuren en l’expedient els informes mediambientals sol·licitats al Servei de Planificació Territorial i al Servei de Paisatge de la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, a la Direcció General de Patrimoni Cultural, a la Comunitat de Regants de Sagunt, a la Séquia Major de la Ciutat de Sagunt, a Acció Ecologista-AGRÓ i a la Societat Espanyola d’Ornitologia. Havent d’entendre’s la conformitat amb la sol·licitud d’autorització de la instal·lació, d’acord amb els articles 9.4 i 11.2 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

Remesos estos informes a la interessada, consta la seua conformitat en l’expedient, així com la nota d’intervenció de les consideracions indicades.

Instruït el tràmit d’informació pública i consultes, d’acord amb les previsions del Decret 88/2005, de 29 d’abril, i amb la legislació en matèria d’avaluació d’impacte ambiental, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, va remetre al Servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental el projecte tècnic, l’estudi d’impacte ambiental i el document de síntesi, així com els informes de caràcter ambiental rebuts durant la fase de consultes i les respostes a estos per la interessada, a l’efecte del pronunciament ambiental de la instal·lació objecte d’esta autorització.

En relació amb el pronunciament ambiental, consta en l’expedient una còpia de la declaració d’impacte ambiental (DIA), de data 15 d’octubre de 2024 (expedient 271/2024-AIA de la subestació, resolta conjuntament per acumulació amb els expedients 272/2024-AIA i 273/2024-AIA referits a les línies d’entrada/eixida a la nova ST Saguntum i a la línia subterrània d’interconnexió amb la futura ST Palància de distribució, respectivament), de la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, en la qual es considera acceptable, només a efectes ambientals i sense perjuí de l’obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicables, el projecte de la nova subestació Saguntum 220 kV, promogut per Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a Sagunt (València), sempre que este es desplegue d’acord amb el que establisquen l’estudi d’impacte ambiental, el projecte tècnic i la resta de documentació de l’expedient i de conformitat amb els condicionats que establix esta DIA.

En data 19 de juny de 2024, la Direcció General de Política Energètica i Mines (DGPEM), del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va emetre un informe favorable sol·licitat per esta direcció general a fi de consignar les possibles afeccions de la instal·lació projectada als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la normativa elèctrica vigent, als efectes que preveuen l’article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 114 del Reial decret 1955/2000, i de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d’abril.

Respecte de la necessitat d’esta instal·lació, com a requisit previ que ha de justificar el sol·licitant i avaluar l’òrgan competent per a la seua autorització, està determinada, d’acord amb les manifestacions de la interessada, amb la finalitat de millorar els nivells de seguretat i fiabilitat en la xarxa emmallada de transport i, al mateix temps, donar suport a la distribució i proporcionar alimentació elèctrica a les noves plantes industrials previstes en la zona de desenrotllament de Parc Sagunt.

Cal indicar que, com que es tracta d’una instal·lació de la xarxa de transport, d’acord amb les manifestacions per la interessada, esta s’arreplega en les modificacions d’aspectes puntuals (MAP) al Pla de desenrotllament de la xarxa de transport d’energia elèctrica en l’Horitzó 2026, en concret, dins de les actuacions definides com a Nova demanda a Sagunt 220/400 kV (MAP-Demanda Sagunt), que comprén la Nova SE Saguntum 220 kV, aprovades mitjançant l’acord del Consell de Ministres de 16 d’abril de 2024, i publicades per la Resolució de la secretària d’Estat d’Energia de data 22 d’abril de 2024 (BOE núm. 100, de 24 d’abril de 2024), amb realització prevista per a l’any 2026.

En el mateix sentit, la instal·lació objecte d’esta resolució consta inclosa en l’últim Pla d’inversió triennal 2025-2027, amb el projecte de codi J-0Z47-S7451, denominat «ES/ Saguntum 400-220 kV (DDA)», amb un cost previst de 5.542.649,00 €, sense comptar les actuacions previstes per al consumidor final que s’entén que sufragaran els promotors de les noves plantes industrials previstes en la zona de desenrotllament de Parc Sagunt.

Cal considerar que la instal·lació de transport sol·licitada no genera incidències negatives en el sistema, i haurà de remetre’s al pronunciament favorable de l’informe, de 19 de juny de 2024, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, s’avaluen les possibles afeccions de la instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa i a la gestió tècnica del sistema.

En l’expedient consta una proposta del Servici d’Infraestructures i Subministraments Energètics, la qual ha elevat la Subdirecció General d’Energia i Mines a este centre directiu per a resoldre-la.

*Fonaments de dret*

La instrucció i la resolució d’este procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte del procediment està radicada íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les que preveu l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

D’acord amb el que disposa l’article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l’article 16 del Decret 226/2023, de 19 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, desplegat mitjançant l’Orde 3/2024, de 16 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, i de conformitat amb el títol IX del Decret 81/2024, de 12 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d’Energia i Mines d’este departament resoldre este procediment.

D’acord amb l’article 35.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l’article 4 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constituïx part de les xarxes de transport.

D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constituïx part de la xarxa de transport secundari d’energia elèctrica.

D’acord amb el que disposen l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 121 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, els sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de distribució d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a realitzar cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l’exempció d’acreditació d’estes capacitats que potestativament puga atorgar l’Administració per als qui estiguen exercint l’activitat.

D’acord amb els articles 35 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d’abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d’instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció.

De conformitat amb l’epígraf 2.g de l’annex I del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, vigent i aplicable de conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat, i en concordança amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental, per a la instal·lació objecte s’establix que serà objecte d’una avaluació d’impacte ambiental ordinària, per la qual cosa el projecte observarà els tràmits que preveu la secció primera, capítol 2, títol II, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

D’acord amb l’incís a de l’article 3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, ja que es tracta d’una instal·lació de la xarxa de transport secundari.

Per a les sol·licituds d’autorització administrativa prèvia i d’autorització administrativa de construcció, és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d’abril, atés que la instal·lació elèctrica objecte d’este procediment està classificada dins del grup primer.

D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia s’ha de justificar la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

Com que este procediment referent a l’autorització administrativa d’una subestació de transformació elèctrica amb alguna de les tensions igual o superior a 132 kV, declarada en concret d’utilitat pública, d’acord amb l’article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat Valenciana, li és aplicable el capítol XX, «De les infraestructures del sector energètic», de la norma legal referida.

D’acord amb el que disposa l’article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat Valenciana, i l’article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, la instal·lació objecte d’esta autorització requerirà sol·licitar un informe a l’administració urbanística competent sobre l’adaptació de la instal·lació al planejament urbanístic que siga aplicable.

D’acord amb el que establix l’article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, els projectes d’execució d’instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació s’hauran d’elaborar d’acord amb els reglaments tècnics en la matèria; en este cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

D’acord amb l’article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les instal·lacions de transport d’energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d’utilitat pública, a l’efecte d’expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. Segons l’article 55.1 d’esta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les instal·lacions d’estes. Per a fer-ho, hauran d’incloure una llista concreta i individualitzada dels béns o els drets que consideren d’expropiació necessària.

Per a la sol·licitud de declaració d’utilitat pública, en concret, de la instal·lació que s’executarà, són aplicables el procediment i les disposicions que conté el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, segons preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

En consideració del que s’ha exposat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables,

RESOLC

*Primer. Atorgament d’autorització administrativa prèvia*

Atorgar autorització administrativa prèvia a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, entesa com el dret a realitzar les instal·lacions de transport d’energia elèctrica de la nova subestació transformadora de 220 kV denominada «ST Saguntum», situada en el terme municipal de Sagunt, província de València, amb l’abast que es desenrotlla a continuació:

Emplaçament:

– Municipi (província): Sagunt (València)

– Projecció cartogràfica UTM (fus 30, ETRS89) següents X: 734.047,29, Y: 4.392.965,32

– Superfície de les parcel·les de la subestació: 46.200 m²

– Referència cadastral: 46222A10100001

Instal·lacions i equips a executar:

Sistema de 220 kV:

Configuració de doble barra amb acoblament, en tecnologia AIS, format per un total de 14 posicions, distribuïdes de la manera següent:

Posicions equipades:

Sis (6) posicions de línia amb interruptor denominades Morvedre 1, Morvedre 2, Eliana, Sagunt, Consumidor 1 i Consumidor 2, equipades cada una amb els elements següents:

– un (1) interruptor automàtic tripolar de tall en SF6, de 3.150 A i 40 kA.

– tres (3) transformadors d’intensitat unipolars de 40 kA.

– tres (3) transformadors de tensió unipolars amb factor de tensió nominal en servici continu 1,2.

– dos (2) seccionadors tripolars de connexió de barres, de 2.000 A i 40 kA.

– un (1) seccionador de línia tripolar, de 2.000 A i 40 kA.

– tres (3) parallamps unipolars de 198 kV de tensió nominal i 10 kA d’intensitat nominal de descàrrega.

Una (1) posició de línia amb interruptor ApD 1 de connexió amb transformador TR-1 de la futura subestació de distribució (denominada ST Palància i objecte d’un altre projecte), equipada amb els elements següents:

– Un (1) interruptor automàtic tripolar de tall en SF6, de 3.150 A i 40 kA.

– Tres (3) transformadors d’intensitat unipolars de 40 kA.

– Tres (3) transformadors de tensió unipolars amb factor de tensió nominal en servici continu 1,2.

– Dos (2) seccionadors tripolars de connexió de barres, de 2.000 A i 40 kA.

– Un (1) seccionador de línia tripolar, de 2.000 A i 40 kA.

– Tres (3) parallamps unipolars de 198 kV de tensió nominal i 10 kA d’intensitat nominal de descàrrega.

Una (1) posició de transformador de potència, ATP1, equipada amb els elements següents:

– Un (1) interruptor automàtic tripolar de tall en SF6, de 3.150 A i 40 kA.

– Tres (3) transformadors d’intensitat unipolars de 40 kA.

– Tres (3) transformadors de tensió unipolars amb factor de tensió nominal en servici continu 1,2.

– Dos (2) seccionadors tripolars de connexió de barres, de 2.000 A i 40 kA.

– Un (1) seccionador de línia tripolar, de 2.000 A i 40 kA.

Una (1) posició d’acoblament, equipada amb els elements següents:

– Un (1) interruptor automàtic tripolar de tall en SF6, de 3.150 A i 40 kA.

– Tres (3) transformadors d’intensitat unipolars de 40 kA.

– Dos (2) seccionadors tripolars de connexió de barres, de 2.000 A i 40 kA.

Sistema de mesura:

Un (1) sistema mesura de tensió en barres, equipada amb els elements següents:

– En la barra 1, tres (3) transformadors de tensió unipolars, amb factor de tensió nominal en servici continu 1,2.

– En la barra 2, un (1) transformador de tensió unipolar, amb factor de tensió nominal en servici continu 1,2.

Posicions de reserva sense equipar:

Quatre (4) posicions de línia no equipades denominades Reserva, Consumidor 3, Consumidor 4 i ApD 2 (de suport a la distribució).

Una (1) posició de transformador no equipada denominada ATP2.

Edificis i casetes:

La subestació disposarà d’un edifici d’una planta constituït per un sòcol inferior de formigó vist, tancament prefabricat amb voladís superior i plafó i coberta plana amb plaques alveolars i impermeabilització, a on se situaran els equips corresponents a la sala de comandament i control, sala de comunicacions, sala de servicis auxiliars; disposarà, a més, de lavabos, un vestíbul d’entrada, un arxiu i un magatzem.

L’edifici estarà equipat amb els diferents sistemes d’enllumenat, força, ventilació i extracció, climatització, sistema de protecció contra incendis i resta de servicis auxiliars necessaris per a l’activitat.

A més, disposarà de 5 casetes de relés, del tipus prefabricat, de plafons de formigó armat i coberta plana, a on se situaran els bastidors de proteccions, els quadros de servicis auxiliars i els armaris de comunicacions.

L’alimentació de c. a. als servicis auxiliars i els equips propis associats a la nova subestació es realitzarà des d’una terna de transformadors de tensió de potència, connectats a la xarxa de transport de 220 kV.

El pressupost total del projecte de modificació de la instal·lació objecte d’esta autorització és de quatre milions cinc-cents noranta-nou mil sis-cents trenta-nou euros (4.599.639 €), valor al qual ascendix el projecte tècnic administratiu, i sense perjuí del valor d’inversió bruta consignat en els plans d’inversió, tal com s’ha indicat en els antecedents.

De conformitat amb l’últim paràgraf de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siga necessari obtindre per part de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient.

D’acord amb el que preveu l’article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, esta autorització s’atorga tenint en compte el que disposa l’informe, de data 10 de juny de 2024, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El titular d’esta autorització estarà subjecte a les condicions d’orde mediambiental que establix en la declaració d’impacte ambiental (exp. 271/2024-AIA) emesa respecte d’este projecte, de data 15 d’octubre de 2024.

El titular d’esta autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l’activitat de transport d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits que establix esta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s’atorgue podran ocasionar que es revoque.

*Segon. Atorgament d’autorització administrativa de construcció*

Atorgar autorització administrativa de construcció dels elements i/o les parts de la instal·lació del projecte tècnic de data 22 d’abril de 2024 i la seua addenda explicativa de data 30 de maig de 2024, redactats per una persona tècnica titulada competent i acompanyats amb una declaració responsable de dates 23 d’abril de 2024 i 15 d’octubre de 2024 respectivament, presentats per a la construcció de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d’esta resolució, i habilitar Red Eléctrica de España, SA Unipersonal a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d’acord amb les condicions següents:

1. La instal·lació elèctrica s’haurà d’executar segons el projecte presentat i amb els condicionants tècnics establits per les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general afectats per esta instal·lació i que el titular ha acceptat.

En cas que siga necessari introduir modificacions en la instal·lació, el titular d’esta resolució haurà de sol·licitar, abans d’executar-la, les autoritzacions corresponents. En cas que es tracte de modificacions no substancials, segons l’article 13 del Decret 88/2005, no caldrà ni l’autorització administrativa prèvia ni l’autorització administrativa de construcció de la modificació, i només s’haurà d’obtindre l’autorització d’explotació. Per a la sol·licitud d’autorització d’explotació, s’ha de procedir segons el que disposa l’article 12 del Decret 88/2005 i aportar, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l’element modificat.

2. La instal·lació que s’ha d’executar haurà de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

3. El titular d’esta autorització estarà subjecte a les condicions d’orde mediambiental que establix l’estudi d’impacte ambiental, el projecte tècnic i la resta de documentació que conste en l’expedient de la declaració d’impacte ambiental (exp. 271/2024-AIA) de data 15 d’octubre de 2024, de la Direcció General d’Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, i en particular amb les condicions que establix el resolc segon del pronunciament referit, que es transcriuen:

a. Les mesures correctores i d’integració paisatgística hauran de resultar concordes amb les propostes en el projecte d’urbanització de l’àrea logística de Sagunt i l’informe d’impacte ambiental emés respecte d’este.

b. La terra vegetal sobrant que no es puga reutilitzar en futures actuacions del sector s’entregarà a un gestor autoritzat.

c. Si durant l’execució de l’obra apareixen enclavaments de sòls contaminats, es caracteritzaran i es gestionaran d’acord amb la legislació vigent en matèria de sòls contaminats.

d. Tots els préstecs necessaris hauran de procedir únicament de pedreres autoritzades per l’organisme competent de la Generalitat Valenciana.

e. Els residus de construcció i demolició (RCD) que es generen durant l’execució del projecte s’hauran de separar adequadament i entregar a una planta de reciclatge autoritzada per al seu tractament, complint en tot cas el que establix el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regulen la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.

f. L’enllumenat es resoldrà amb lluminàries de tipus led d’orientació adequada i baixa dispersió i, en qualsevol cas, que possibiliten disminuir la contaminació lumínica i l’afecció de les aus nocturnes.

g. El manteniment de la maquinària emprada en la fase de construcció es realitzarà en les zones habilitades per a este fi o en tallers fora de la zona d’obra (canvis d’oli, filtres, etc.) i s’evitaran els possibles abocaments accidentals al medi. Els olis usats i els residus perillosos que puga generar la maquinària de l’obra s’arreplegaran i s’emmagatzemaran en recipients adequats per a evacuar-los i que els tracte un gestor autoritzat. En tot cas, s’ha de complir la normativa relativa a residus.

h. Es farà un seguiment arqueològic intensiu de les obres. Si durant l’execució de les obres es produïxen troballes, el promotor haurà de paralitzar les obres i posar el fet en coneixement de l’òrgan competent en patrimoni cultural de manera immediata, i adoptar les mesures pertinents per a la seua protecció i conservació, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià.

i. Les accions incloses en el Programa de vigilància i seguiment ambiental s’hauran de documentar per a acreditar l’adopció i l’execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de l’eficàcia d’estes. La documentació haurà d’estar a la disposició de les autoritats competents.

4. El termini d’execució de la instal·lació serà de vint (20) mesos, des de l’endemà de la notificació. En tot cas, la construcció de la instal·lació que autoritza esta resolució s’haurà de coordinar l’autorització administrativa prèvia i de construcció de les línies d’entrada/eixida a l’ST Saguntum, que es tramiten en l’expedient ATLINE/2024/81/46, de manera que puga produir-se de manera racional i òptima per als costos retribuïbles del sistema elèctric la posada en servici efectiva d’estes instal·lacions, tant per la interdependència funcional entre estes com per a complir la finalitat a la qual estan destinades. No obstant això, abans que finalitze, es podrà sol·licitar una ampliació concreta per mitjà d’una sol·licitud motivada a este òrgan directiu, que s’haurà d’adjuntar, a este efecte, a la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs que es preveuen per al nou termini sol·licitat.

5. Als efectes que preveu l’article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal comunicarà a l’òrgan ambiental la data de començament d’execució d’este projecte autoritzat.

6. El titular d’esta resolució està obligat a comunicar per escrit, amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l’execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València.

7. Així mateix, el titular d’esta resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

8. Sense perjuí del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines podrà fer les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan estes finalitzen en relació amb l’adequació d’esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

9. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils ho comunicarà al servici territorial competent en matèria d’energia a l’efecte de la sol·licitud de l’autorització d’explotació prevista en l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril. Esta sol·licitud s’ha de presentar amb un certificat de direcció i final d’obra subscrit per una persona facultativa competent que acredite que és conforme amb els reglaments tècnics en la matèria i amb esta autorització administrativa i l’autorització de construcció del projecte d’execució, el qual s’ha d’adjuntar amb la resta de documentació que exigix la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial aplicable a la instal·lació. Quan este certificat de direcció i final d’obra no estiga visat pel col·legi professional corresponent, s’haurà d’acompanyar amb la declaració responsable que calga d’acord amb el que indica la Resolució de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010. S’indicarà el pressupost real d’execució, i la part que haja sigut sufragada per tercers distints del sol·licitant d’esta autorització.

10. Una vegada atorgada l’autorització d’explotació de la instal·lació interessada en este procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València ho comunicarà a esta Direcció General, així com a l’òrgan ambiental a l’efecte de l’article 52 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en nom d’esta direcció general com a òrgan substantiu.

11. Esta direcció general, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte esta autorització en qualsevol moment en què observe l’incompliment o la inobservança de les condicions que s’imposen en esta.

*Tercer. Declaració d’utilitat pública*

Declarar, en concret, la utilitat pública per a l’establiment de la subestació elèctrica de transport autoritzada en el punt primer d’esta resolució, que es concretarà en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació de l’annex I d’esta resolució, amb l’abast i els efectes que preveu el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000.

Esta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d’ocupació dels béns o d’adquisició dels drets afectats i implicarà l’ocupació urgent a l’efecte de l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i Red Eléctrica de España, SA Unipersonal adquirirà la condició de beneficiari en l’expedient expropiatori, en la part corresponent al parc de transport.

Igualment, porta implícita l’autorització per a l’establiment o el pas de la instal·lació elèctrica en terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l’Estat, o de les comunitats autònomes, o d’ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d’estos i zones de servitud pública.

*Quart. Notificació**de la present resolució*

Ordenar:

– La publicació d’esta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, i en el *Butlletí Oficial de la Província de València*.

– La notificació d’esta resolució a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal a totes les administracions o els organismes públics i empreses del servici públic o servicis d’interés general que han intervingut, o han pogut intervindre, en el procediment d’autorització, les que han emés, o hagueren d’emetre, un condicionat tècnic al projecte d’execució, i les que van informar, o hagueren d’informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública, als titulars de béns i drets afectats, així com a la resta d’interessats en l’expedient, d’acord amb el que preveu l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa.

– Traslladar esta resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 11.3 i 17 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l’article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Indústria, Comerç i Consum d’esta conselleria en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que establix l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ANNEX I

*Relació de béns i drets afectats: instal·lació elèctrica de transport de l’ST Saguntum, de titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, situada en el terme municipal de Sagunt, província de València.*

Terme municipal: Sagunt (València)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Parcel·la projecte* | *Cadastre* | | | *Titular* | *Superfície parcel·la m²* | *Afecció* | | | | *Naturalesa* |
| *Polígon* | *Parcel·la* | *Referència cadastral* | *Ple domini en m²* | *Servitud de pas en m²* | *Ocupació temporal m²* | *Tala d’arbres* |
| 1 | 101 | 1 | 46222A10100001 | Espacios Económicos Empresariales, SL | 46.200 | 46.200 |  | 3.250 |  | Cítrics regadiu |

  
  

València, 15 d'octubre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general d'Energia i Mines



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9990, del 22-11-2024 (2024/12080)

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorgan a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, de las instalaciones de transporte de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220 kV denominada ST Saguntum, ubicada en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, y se declara, en concreto, la utilidad pública de dichas instalaciones (expediente de referencia ATASCT/2024/50/46).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9990

Fecha DOGV
:   22-11-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/12080

CVE
:   DOGV-C-2024-12080

Fecha del documento
:   15-10-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

*Antecedentes*

Con fecha 24 de abril de 2024, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:

– autorización administrativa previa de la nueva subestación de transporte de 400/220 kV, denominada «ST Saguntum», en concreto en la parte relativa al parque de 220 kV, a situar en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia,

– autorización administrativa de construcción de la referida subestación,

– y declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación.

Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación, la cual fue perfeccionada mediante nuevas entregas a la misma, en respuesta de los requerimientos realizados por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, en fechas posteriores:

– proyecto técnico administrativo, denominado Nueva Subestación Saguntum 400/220 kV, de fecha 22 de abril de 2024, visado por el colegio oficial correspondiente, en fecha 23 de abril de 2024 y acompañado de declaración responsable de la persona técnica titulada competente proyectista de fecha 23 de abril de 2024,

– adenda al proyecto técnico administrativo, de fecha 30 de mayo de 2024, en orden de concretar las instalaciones objeto de autorización del sistema de 220 kV, distinguiéndolas de las del sistema de 400 kV, que no son objeto de la presente autorización, así como las partidas y el presupuesto final del mismo, incluyendo la descripción de los elementos que componen cada posición y el plano de afecciones justificando el cumplimiento reglamentario,

– declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto y a su adenda conforme establece el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,

– «hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica» de fecha 24 de abril de 2024, firmada por persona técnica competente proyectista, y el representante de la titular de la instalación,

– cartografía de la instalación georreferenciada en el sistema de referencia ETRS89, y

– documentación ambiental a los efectos de tramitar la evaluación ambiental correspondiente.

Consta en el expediente la acreditación, en fecha 31 de mayo de 2024, del abono de las tasas administrativas asociadas al trámite instado.

Las instalaciones de transporte de energía eléctrica para cuya construcción se solicita autorización, se ejecutarán en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, concretamente en el interior de la nueva subestación transformadora denominada «ST Saguntum», a ubicar en la parcela SQI5 del Sector ZND-IN, en el Área Logística Parc Sagunt, del referido término municipal y con coordenadas georreferenciadas (coordenadas U.T.M HUSO 30, sistema de referencia ETRS89) siguientes: X: 734.047,29, Y: 4.392.965,32, como así consta en el proyecto técnico administrativo.

La configuración planteada en el proyecto técnico presentado, de la nueva subestación transformadora ST Saguntum 220 kV, se concreta en la construcción de las instalaciones de transporte siguientes:

– 6 posiciones de línea con interruptor: Morvedre 1, Morvedre 2, Eliana, Sagunto, Consumidor 1 y Consumidor 2,

– 1 posición de trasformador con interruptor para la red de transporte: ATP1,

– 1 posición de línea de apoyo a la distribución, con interruptor: ApD 1 (conexión con transformador TR-1 distribución),

– 1 posición de acoplamiento con interruptor,

– 5 posiciones de reserva, no equipadas, denominadas: reserva, futura posición de trasformador para la red de transporte ATP 2, futura L/Consumidor 3, futura L/Consumidor 4 y futura L/ ApD 2 (línea de conexión con transformador TR-2 de distribución).

El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2024/50/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.

En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, dispone de la capacidad exigible para promover el presente proyecto.

La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana; en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, y en el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 162/1990, durante el plazo reglamentario en:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de fecha 12 de julio de 2024, [DOGV núm. 9891](https://dogv.gva.es/datos/2024/07/12/pdf/2024_6846_es.pdf),

– el , del 9 de julio de 2024, [BOPV núm. 131](https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/09034&lang=es), y

– el diario de prensa Levante, el Mercantil Valenciano, de 10 de julio de 2024.

Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en las siguientes direcciones electrónicas <https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia2>, en castellano y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia2>, en valenciano, en el apartado «Información pública».

Con la misma finalidad y plazo, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia remitió al Ajuntament de Sagunt, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con el proyecto y la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica. Consta en el expediente diligencia del ayuntamiento acreditativa de la exposición.

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, dispuesto en los artículos 9 y 11 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, al objeto de que, en el plazo de veinte días, presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, el servicio territorial remitió a las siguientes administraciones y organismos, escrito junto a la URL de la información pública para la consulta de los documentos presentados, con el resultado que en síntesis se detalla:

– Ajuntament de Sagunt. Obran en el expediente informe emitido por la Unidad Técnica de Informaciones Urbanísticas, de fecha 28/06/2024 en el que se informa que la solicitud de la autorización administrativa previa desde el punto de vista urbanístico es conforme, puesto que la parcela en la que se ubicará la subestación coincide con la parcela SQI-5 del Plan Especial del Área Logística Parc Sagunt II, aprobado por la Resolución de 4 de mayo de 2023, de la Dirección General de Urbanismo, en donde está permitida la instalación de una subestación eléctrica.

– Servicio Territorial de Urbanismo. Obra en el expediente informe firmado por el Jefe del Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia, de fecha 18/06/2024, en el que se informa que remitido oficio al Área de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana, esta indica que el Servicio Territorial no es titular de bienes y/o derechos dependientes del mismo o a su cargo que puedan resultar afectados por la citada instalación y no es competente para emitir informe preceptivo sobre estudio impacto ambiental ni sobre planteamiento urbanístico.

– Espacios Económicos Empresariales, SL. Obra en el expediente la conformidad de Espacios Económicos Empresariales, SL, de fecha 19/06/2024, a la solicitud de autorización administrativa.

– Enagás Transporte SAU. Obra en el expediente escrito de fecha 27/6/2024, en el que se indica que existe afección de la obra proyectada con el gasoducto BVV de Enagás y la fibra óptica anexa al mismo, debiendo dirigirse a la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana.

Remitidos a la interesada, consta en el expediente su conformidad a los mismos, así como la indicación de que se envíe la separata del proyecto a la Delegación de Gobierno, tal y como indica Enagás en su escrito.

– Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana. Obra en el expediente la petición de informe a la Delegación de Gobierno, accedida en fecha 8/7/2024, sin que conste respuesta al mismo. Por lo que debe entenderse la conformidad con la solicitud de autorización de la instalación, de acuerdo con los artículos 9.4 y 11.2 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia remitió escrito junto a la URL de la información pública para la consulta de los documentos presentados por la titular al Ajuntament de Sagunt, para que emitiesen, en el plazo de treinta días, informe sobre la adaptación del proyecto de la instalación al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

– Ajuntament de Sagunt. Consta informe, de fecha 25/6/2024, del Departamento Urbanismo Unidad Administrativa en el que se le indica que actualmente por la parcela SQI-5 pasa la tubería de ENAGAS existente que se tiene que desviar, siendo conforme la solicitud de la autorización administrativa previa desde el punto de vista urbanístico municipal.

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido y al objeto de que, en el plazo de treinta días, prestasen su conformidad u oposición a los documentos ambientales y/o estableciesen los condicionantes ambientales procedentes, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, remitió a las siguientes administraciones y organismos, escrito junto a la URL de la información pública para la consulta de los documentos presentados, con el resultado que se detalla:

– Dirección General de Calidad y Educación Ambiental. Obra en el expediente informe, de fecha 12/8/2024, del Jefe de Servicio de Residuos, en el que se indica que no ve inconveniente a la realización del proyecto siempre que se tengan en cuenta diversas consideraciones en su ejecución.

– Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. Obra en el expediente informe del Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio, de fecha 25/7/2024, en el que se indica que la ejecución de la obra no se encuentra afectada por riesgo de inundación, resultando compatible con las determinaciones normativas de PATRICOVA.

– Dirección General de Medio Natural y Animal. Obra en el expediente informe de la Subdirección General de Espacios Naturales Protegidos y Vida Silvestre y la Subdirección General de Caza y Gestión Forestal, de fecha 12/8/2024, en el que se indica que la instalación proyectada se ubica sobre el Plan especial del Área Logística de Sagunto, Parc Sagunt II, que dispone de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DOGV N.º 9849 de 15 de mayo de 2024), así como, del informe de impacto ambiental del Proyecto de urbanización del área logística en cuestión (DOGV N.º 9590 de 08 de mayo de 2023), por tanto, no corresponde emisión de informe ni nuevos condicionantes, remitiendo a las consideraciones ambientales recogidos en tales documentos, y que deberá cumplir la interesada.

– Ajuntament de Sagunt. Obra en el expediente informe de fecha 11/7/2024, del Departamento de Medio Ambiente, en el que se realizan diversas consideraciones relativas a la minimización de los impactos ambientales asociados al proyecto.

– Confederación Hidrográfica del Júcar. Obra en el expediente informe de fecha 20/6/2024, en el que se realizan diversas consideraciones respecto a la ejecución de los trabajos a realizar.

– No figura en el expediente los informes medioambientales solicitados al Servicio de Planificación Territorial y al Servicio de Paisaje de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, a la Dirección General de Patrimonio Cultural, a la Comunidad de Regantes de Sagunt, a la Acequia Mayor de la Ciudad de Sagunto, a Acció Ecologista-Agró y a la Sociedad Española de Ornitología. Debiendo entenderse la conformidad con la solicitud de autorización de la instalación, de acuerdo con los artículos 9.4 y 11.2 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

Remitidos estos informes a la interesada, consta su conformidad en el expediente, así como la toma de razón de las consideraciones indicadas.

Instruido el trámite de información pública y consultas, de acuerdo con las previsiones del Decreto 88/2005, de 29 de abril y con la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, remitió al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental el Proyecto Técnico, el Estudio de impacto ambiental y documento de síntesis, así como los informes de carácter ambiental recibidos durante la fase de consultas y las respuestas a los mismos por la interesada, a los efectos del pronunciamiento ambiental de la instalación objeto de esta autorización.

En relación con el pronunciamiento ambiental, consta en el expediente copia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de fecha 15 de octubre de 2024 (Expediente 271/2024-AIA de la subestación, resuelta conjuntamente por acumulación con los expedientes 272/2024-AIA y 273/2024-AIA referidos a las líneas de entrada/salida a la nueva ST Saguntum y a la línea subterránea de interconexión con la futura ST Palancia de distribución, respectivamente), de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de la nueva subestación Saguntum 220 kV, promovido por Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en Sagunto (Valencia), siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y de conformidad con los condicionados establecidos en esta DIA.

Con fecha 19 de junio de 2024, la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, emitió informe favorable solicitado por esta dirección general a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril.

Respecto a la necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada, de acuerdo con lo manifestado por la interesada, con la finalidad de mejorar los niveles de seguridad y fiabilidad en la Red Mallada de Transporte y, al mismo tiempo, apoyar la distribución y dar alimentación eléctrica a las nuevas plantas industriales previstas en la zona de desarrollo de Parc Sagunt.

Cabe indicar que, al tratarse de una instalación de la red de transporte, de acuerdo con lo manifestado por la interesada, la misma se encuentra recogida en las Modificaciones de Aspectos Puntuales (MAP’s) al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026, en concreto, dentro de la actuaciones definidas como «Nueva demanda en Sagunto 220/400 kV (MAP-Demanda Sagunto), que comprende la Nueva SE Saguntum 220 kV, aprobadas Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de abril de 2024, y publicadas por Resolución de la Secretaria de Estado de Energía de fecha 22 de abril de 2024 (BOE n.º 100, de 24 de abril de 2024), teniendo prevista su realización para el año 2026.

En el mismo sentido, la instalación objeto de la presente resolución consta incluida en el último Plan de Inversión Trienal 2025-2027, bajo el proyecto de código J-0Z47-S7451, denominado «SE/ Saguntum 400-220 kV (DDA)», con un coste previsto de 5.542.649,00 €, sin contar las actuaciones previstas para el consumidor final que, se entiende serán sufragadas por los promotores de las nuevas plantas industriales previstas en la zona de desarrollo de Parc Sagunt.

Debe considerarse que la instalación de transporte solicitada no genera incidencias negativas en el sistema, debiendo remitirse al pronunciamiento favorable del informe, de 19 de junio de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evalúa las posibles afecciones de la instalación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema.

Consta en el expediente propuesta del Servicio de Infraestructuras y Suministros Energéticos, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.

*Fundamentos de Derecho*

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 16 del Decreto 226/2023, de 19 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, desarrollado mediante la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y de conformidad con el Título IX del Decreto 81/2024, de 12 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.

De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con el artículo 4 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de transporte.

De acuerdo con el artículo 34.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de transporte secundario de energía eléctrica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 121 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.

De acuerdo con los artículos 35 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a) y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

De conformidad con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, vigente y de aplicación de conformidad con la Disposición Transitoria Primera del Decreto – ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat, y en concordancia con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, para la instalación objeto se establece que será objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por lo que el proyecto observará los trámites previstos en la Sección primera, Capítulo 2 del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero al tratarse de una instalación de la red de transporte secundario.

Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una subestación de transformación eléctrica con alguna de las tensiones igual o superior a 132 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, la instalación objeto de la presente autorización, requerirá solicitar informe a la administración urbanística competente sobre la adaptación de la instalación al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de transporte de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.

Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable,

RESUELVO

*Primero. Otorgamiento de autorización administrativa previa.*

Otorgar autorización administrativa previa a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, entendida como el derecho a realizar las instalaciones de transporte de energía eléctrica de la nueva subestación transformadora de 220 kV denominada «ST Saguntum», ubicada en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, con el alcance que se desarrolla a continuación:

Emplazamiento:

– Municipio (provincia): Sagunto (Valencia).

– Proyección cartográfica UTM (Huso 30, ETRS89) siguientes X: 734.047,29, Y: 4.392.965,32.

– Superficie parcelas de la subestación: 46.200 m².

– Referencia catastral: 46222A10100001.

Instalaciones y equipos a ejecutar:

Sistema de 220 kV:

Configuración de doble barra con acoplamiento, en tecnología AIS, formado por un total de 14 posiciones, distribuidas de la siguiente manera:

Posiciones equipadas:

Seis (6) posiciones de línea con interruptor denominadas Morvedre 1, Morvedre 2, Eliana, Sagunto, Consumidor 1 y Consumidor 2, equipadas cada una con los siguientes elementos:

– un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6, de 3.150 A y 40 kA.

– tres (3) transformadores de intensidad unipolares de 40 kA.

– tres (3) transformadores de tensión unipolares con factor de tensión nominal en servicio continúo 1,2.

– dos (2) seccionadores tripolares de conexión de barras, de 2.000 A y 40 kA.

– un (1) seccionador de línea tripolar, de 2.000 A y 40 kA.

– tres (3) pararrayos unipolares de 198 kV de tensión nominal y 10 kA de intensidad nominal de descarga.

Una (1) posición de línea con interruptor ApD 1 de conexión con transformador TR-1 de la futura subestación de distribución (denominada ST Palancia y objeto de otro proyecto), equipada con los siguientes elementos:

– Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6, de 3.150 A y 40 kA.

– tres (3) transformadores de intensidad unipolares de 40 kA.

– tres (3) transformadores de tensión unipolares con factor de tensión nominal en servicio continúo 1,2.

– dos (2) seccionadores tripolares de conexión de barras, de 2.000 A y 40 kA.

– un (1) seccionador de línea tripolar, de 2.000 A y 40 kA.

– tres (3) pararrayos unipolares de 198 kV de tensión nominal y 10 kA de intensidad nominal de descarga.

Una (1) posición de transformador de potencia, ATP1, equipada con los siguientes elementos:

– un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6, de 3.150 A y 40 kA.

– tres (3) transformadores de intensidad unipolares de 40 kA.

– tres (3) transformadores de tensión unipolares con factor de tensión nominal en servicio continúo 1,2.

– dos (2) seccionadores tripolares de conexión de barras, de 2.000 A y 40 kA.

– un (1) seccionador de línea tripolar, de 2.000 A y 40 kA.

Una (1) posición de acoplamiento, equipada con los siguientes elementos:

– un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6, de 3.150 A y 40 kA.

– tres (3) transformadores de intensidad unipolares de 40 kA.

– dos (2) seccionadores tripolares de conexión de barras, de 2.000 A y 40 kA.

Sistema de medida:

Un (1) sistema medida de tensión en barras, equipada con los siguientes elementos:

– En la Barra 1, tres (3) transformadores de tensión unipolares, con factor de tensión nominal en servicio continúo 1,2.

– En la Barra 2, un (1) transformadores de tensión unipolar, con factor de tensión nominal en servicio continúo 1,2.

Posiciones de reserva sin equipar:

Cuatro (4) posiciones de línea no equipadas denominadas, Reserva, Consumidor 3, Consumidor 4 y ApD 2 (de apoyo a la distribución).

Una (1) posición de transformador no equipada denominada ATP2.

Edificios y Casetas:

La subestación dispondrá de un edificio de una planta constituido por un zócalo inferior de hormigón visto, cerramiento prefabricado con voladizo superior y peto y cubierta plana con placas alveolares e impermeabilización, en donde se ubicarán los equipos correspondientes a la sala de mando y control, sala de comunicaciones, sala de servicios auxiliares; disponiendo, además, aseos, un hall de entrada, archivo y un almacén.

El edificio estará equipado de los distintos sistemas de alumbrado, fuerza, ventilación y extracción, climatización, sistema de protección contra incendios y resto de servicios auxiliares necesarios para la actividad.

Además, dispondrá de 5 casetas de relés, del tipo prefabricado, de paneles de hormigón armado y cubierta plana, donde se ubicarán los bastidores de protecciones, cuadros de servicios auxiliares y armarios de comunicaciones.

La alimentación de c.a. a los servicios auxiliares y equipos propios asociados a la nueva subestación se realizará desde una terna de transformadores de tensión de potencia, conectados a la red de transporte de 220 kV.

El presupuesto total del proyecto de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de cuatro millones quinientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y nueve euros (4.599.639 €), valor al que asciende el Proyecto Técnico Administrativo, y sin perjuicio del valor de inversión bruta consignado en los Planes de Inversión, tal y como se ha indicado en los Antecedentes.

De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 35.2 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe, de fecha 10 de junio de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El titular de la presente autorización estará sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (Exp. 271/2024-AIA) emitida respecto al presente proyecto, de fecha 15 de octubre de 2024.

El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

*Segundo. Otorgamiento de autorización administrativa de construcción.*

Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de fecha 22 de abril de 2024 y su adenda explicativa de fecha 30 de mayo de 2024, redactados por persona técnica titulada competente y acompañados de declaración responsable de fechas 23 de abril de 2024 y 15 de octubre de 2024 respectivamente, presentados para la construcción de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma.

En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a su ejecución las autorizaciones correspondientes. En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación. Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado.

2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

3. El titular de la presente autorización estará sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente de la Declaración de impacto Ambiental (Exp. 271/2024-AIA) de fecha 15 de octubre de 2024, de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, y en particular con las condiciones establecidas en el resuelvo segundo del citado pronunciamiento, que se transcriben:

a. Las medidas correctoras y de integración paisajística deberán resultar acordes con las propuestas en el proyecto de urbanización del Área Logística de Sagunt y el Informe de Impacto Ambiental emitido con respecto al mismo.

b. La tierra vegetal sobrante que no pueda ser reutilizada en futuras actuaciones del sector se entregará a gestor autorizado.

c. Si durante la ejecución de la obra apareciesen enclaves de suelos contaminados, serán caracterizados y gestionados de acuerdo con la legislación vigente en materia de suelos contaminados.

d. Todos los préstamos necesarios deberán proceder únicamente de canteras autorizadas por el organismo competente de la Generalitat Valenciana.

e. Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en el Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

f. El alumbrado se resolverá con luminarias de tipo LED de orientación adecuada y baja dispersión y, en cualquier caso, que posibiliten disminuir la contaminación lumínica y la afección de las aves nocturnas.

g. El mantenimiento de la maquinaria empleada en la fase de construcción se realizará en las zonas habilitadas para tal fin o en talleres fuera de la zona de obra (cambios de aceite, filtros, etc.) evitando los posibles vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá la normativa relativa a residuos.

h. Se realizará un seguimiento arqueológico intensivo de las obras. Si durante la ejecución de las obras se produjeran hallazgos, el promotor tendrá que paralizar las obras y poner el hecho en conocimiento del órgano competente en patrimonio cultural de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, en conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

i. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.

4. El plazo de ejecución de la instalación será de veinte (20) meses, desde el día siguiente a su notificación. En todo caso, la construcción de la instalación que por la presente se autoriza deberá ser coordinada con la autorización administrativa previa y de construcción de las líneas de entrada/salida a la ST Saguntum, que se tramitan en el expediente ATLINE/2024/81/46, de modo que pueda producirse de forma racional y óptima para los costes retribuibles del Sistema Eléctrico la puesta en servicio efectiva de estas instalaciones, tanto por la interdependencia funcional entre ellas como para cumplir la finalidad a la que están destinadas. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

5. A los efectos previstos en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal comunicará al órgano ambiental, la fecha de comienzo de ejecución del presente proyecto autorizado.

6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.

7. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

8. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

9. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV N.º 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010. Se indicará el presupuesto real de ejecución, y la parte que haya sido sufragada por terceros distintos del solicitante de dicha autorización.

10. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia lo comunicará a esta Dirección General, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.

11. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.

*Tercero. Declaración de utilidad pública*

Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la subestación eléctrica de transporte autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y de las Secciones 2ª y 3ª del Capítulo V del Título VII del Real decreto 1955/2000.

Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Red Eléctrica de España, SA Unipersonal la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, en la parte correspondiente al parque de transporte.

Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

*Cuarto. Notificación de la presente resolución*

Ordenar:

– la publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia.

– la notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública, a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

– dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.3 y 17 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

ANEXO I

*Relación de bienes y derechos afectados: instalación eléctrica de transporte de la ST Saguntum, de titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia.*

Término Municipal: Sagunto (Valencia)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Parcela proyecto* | *Catastro* | | | *Titular* | *Superficie parcela m²* | *Afección* | | | | *Naturaleza* |
| *Polígono* | *Parcela* | *Referencia Catastral* | *Pleno dominio m²* | *Servidumbre de paso m²* | *Ocupación Temporal m²* | *Tala de árboles* |
| 1 | 101 | 1 | 46222A10100001 | Espacios Económicos Empresariales SL. | 46.200 | 46.200 |  | 3.250 |  | Agrios regadío |

  
  

València, 15 de octubre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general de Energía y Minas



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML