Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 2306, del 08-07-1994 (1994/831934)

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 1994, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritzen les instal.lacions de les xarxes de distribució de gas natural per a usos industrials corresponents a les eixides VS-1 i VS-3 de la provincía de València, promogudes per Enagas, SA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   2306

Data del DOGV
:   08-07-1994

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1994/831934

CVE


Data del document
:   10-05-1994

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIó de 10 de maig de 1994, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritzen les instal·lacions de les xarxes de distribució de gas natural per a usos industrials corresponents a les eixides VS-1 i VS-3 de la província de València, promogudes per Enagas, SA. [94/4173]  
Per Resolució del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, d'1 de juny de 1993, es va atorgar a Enagas, SA, la concessió administrativa par al servei públic de subministrament de gas per a usos industrials en diversos termes municipals de València i Alacant.  
Sol·licitada per dita empresa l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions a l'empara del que es disposa en l'article 20 del Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles, aprovat pel Decret 2913/73, de 26 d'octubre, i presentats els corresponents projectes en els quals s'incloïa la relació concreta i individualitzada dels propietaris i titulars de béns i drets afectats, i també l'Estudi d'Impacte Ambiental, es van sotmetre al tràmit d'informació pública en el qual van comparèixer amb relació a les eixides VS-1 i VS-3 a la província de València:  
- Els Ajuntaments de Guadassuar, la Pobla del Duc, Alzira, Benigánim, Carcaixent, l'Alcúdia de Crespins, Algemesí i Canals. Tots ells manifesten que l'afectació del traçat a zones incloses en plans urbanístics aprovats, en tràmit o en execució, resulta incompatible amb la destinació prevista per al sòl en els esmentats instruments de planificació a causa de les limitacions i servituds que imposa la conducció.  
També al·leguen afectacions a béns municipals i a serveis existents, com ara xarxes d'aigua, de sanejament, de distribució d'energia, etc. que hagen de ser respectats per a evitar perjudicis i intercepcions, raó per la qual proposen la modificació del traçat.  
En casos puntuals, plantegen la conveniència o la necessitat d'estendre el subministrament a noves zones o a polígons industriales futurs per a potenciar el desenvolupament industrial.   
També hi van comparèixer diversos propietaris de parcel·les, els quals van formular en general alguna de les següents al·legacions:  
Que el traçat afecta finques de cultiu i causa perjudicis que podrien evitar-se desviant els ramals cap a llindars o fent-los passar paral·lels a camins, senderes i carreteres.  
Que no s'han tingut en compte aquests perjudicis.  
Que els serveis de subministrament d'aigua, canals, sistemes de reg, accessos i d'altres s'han de restablir immediatament i s'ha d'indemnitzar els propietaris.  
Que s'han comés errors en la titularitat dels béns i drets inclosos en la relació de propietaris afectats.  
Que alguns trams afecten terrenys, la qualificació urbanística del qual resulta incompatible amb les servituds que imposa el traçat.  
En alguns casos se sol·licita que s'indemnitze o expropie la totalitat de la finca perquè resulta antieconòmica l'explotació que s'hi realitza.  
Traslladades les al·legacions a Enagas SA, i a la Conselleria de Medi Ambient, va presentar-se la primera per mitjà d'escrits en els quals contesta les qüestions plantejades i manifesta:  
Que els serveis seran restituïts al seu primitiu estat i que es realitzarà el muntatge de les conduccions amb absolut respecte a les normes de seguretat aplicables de tal forma que tals serveis no resulten perjudicats ni puguen afectar al seu torn les condiciones de seguretat de la instal·lació.  
Que en aquests terrenys podrà continuar cultivant-se com fins ara, ja que les limitacions imposades per la servitud són mínimes i no impedeixen els cultius, excepte els d'arbreda, i aquests, en una reduïda part de la superfície ocupada.  
Que els danys i les indemnitzacions per tal limitació seran determinats i pagats quan s'alcen les actes que permeten concretar els aspectes materials, les classes de cultiu, l'arbratge afectat, i d'altres circumstàncies que concorren en cada finca.  
Que s'escau rectificar els errors que s'han produït en la relació de béns i drets afectats.  
Que sobre les desviacions proposades, s'han tingut en compte en el moment de redactar els projectes i en la mesura del possible, els accidents naturals i els camins, les carreteres i altres vies existents el traçat dels quals resultava compatible amb els criteris de racionalitat i de seguretat amb què s'ha de projectar aquest tipus d'instal·lacions, perquè no ha estat possible ajustar-se en tots els casos a aquestes vies sense afectar nous propietaris, donada la localització dels subministraments previstos i el major risc per la freqüència de treballs que s'hi fan, encara que desplaçarà el traçat tant com siga possible cap a marges i camins, mantenint el paral·lelisme quan siga possible.  
Que l'extensió de les xarxes per a realitzar subministraments a polígons industriales futurs serà possible, ja que el càlcul i les dimensions s'han realitzat amb previsió de nous consums, sense perjudici del desenvolupament de projectes per a indústries concretes en virtut d'acords amb la Generalitat.  
Quant a les peticiones d'expropiació total de finques afectades pels demèrits en el seu aprofitament agrícola, Enagas, SA, com a beneficiària de l'expropiació, manifesta el seu desacord amb les dites sol·licituds, sense perjudici que, en determinar el preu just, tinga en compte l'esmentat demèrit, i això perquè l'explotació no resultarà antieconòmica, ja que s'hi podran fer noves plantacions d'arbres en la major part de la superfície afectada.  
Finalment, i amb relació a la incompatibilitat de determinats ramals amb les previsions del pla urbanístic i serveis que hi ha en algunes de les poblacions afectades, Enagas SA, manifesta:  
Que les conduccions se situen en general en vies consolidades, discorren com un servei més dels que ja hi ha i no suposen tècnicament cap obstacle per al normal desenvolupament d'aquests.  
Que qualsevol interferència en els serveis serà resolta amb els tècnics municipals i els ajuntaments corresponents.  
Que, en general, el traçat no afecta la línia d'edificabilitat ni, per tant, el volum edificable.  
Que dins de la zona d'afectació de 5 metres, l'edificació resulta possible sempre que se sol·licite autorització i es complisquen les condicions que establisca l'administració.  
Que s'han seguit, en general, els traçats dels futurs vials que preveuen els PGOU.  
La contestació d'Enagas SA dóna una resposta satisfactòria a les al·legacions dels interessats respecte de la reposició de serveis, restabliment de cultius, reparació de danys i perjudicis, rectificació d'errors en la relació de béns i drets, i la improcedència generalitzada dels desviaments proposats per altres finques al llarg de camins, marges, carrerades, etc., tret de casos puntuals en què el desplaçament no altere les condiciones del traçat ni afecte nous propietaris.  
Quant als ramals que afecten sòl d'ús agrícola o qualificat com a no urbanitzable, aquesta direcció general considera que el seu traçat no vulnera les normes de protecció que puguen existir en els corresponents instruments de plantejament. Per questa raó, el fet que la canonada vaja soterrada i que ocupe una estreta franja de terreny no afectarà de manera important, fins al punt que resulte incompatible amb ells, els usos, els aprofitaments o la utilització d'aquests sòls, de manera que, una vegada s'haja construït la canalització, aquests sòls podran seguir explotant-se com fins ara.  
En trams que discorren per terrenys amb distinta qualificació urbanística tampoc no s'escau modificar el traçat quan la prohibició de construir imposada per aquest no afecta la línia d'edificabilitat ni, per tant, el volum edificable. No obstant això, en aquells terrenys en què el traçat supose una transformació efectiva de la destinació del sòl previst en el pla corresponent, cal que l'empresa limite l'afectació i modifique el traçat de forma que discórrega per zones de servei i de vies públiques que ja existeixen o estiguen previstes, o que inste les oportunes modificacions del plantejament esmentat.  
En l'expedient han emés informes sobre encreuaments de determinats béns, la titularitat, administració o gestió dels quals els correspon, diversos organismes, entitats i empreses, tots els quals han establert condicionats oportuns, o les modificacions necessàries en el projecte, les quals han sigut assumides per Enagas, SA,  
La Conselleria de Medi Ambient, per la seua part, ha formulat la preceptiva declaració d'impacte ambiental, la qual, després d'analitzar les al·legacions presentades en relació amb la conservació de l'entorn i de sentir les entitats i les corporacions que hi estan interessades, estima acceptable, només als efectes ambientals, el projecte de xarxa de distribució de gas natural per a usos industriales al sud de la província de València, eixides VS-1 i VS-3, amb les mesures correctores que s'inclouen en aquesta resolució i amb les que es contenen en l'Estudi d'Impacte Ambiental i la seua ampliació, mentre no entren en contradicció amb aquelles.  
Considerant que s'han respectat tant com ha estat possible els drets dels particulars, i que s'han fet compatibles amb els aspectes tècnics, econòmics i mediambientals d'un traçat racional de les conduccions, i sense perjudici de les corresponents indemnitzacions, determinades per mutu acord o en el corresponent expedient de preu just que es tramite per a la imposició de la servitud, aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, de conformitat amb allò que es disposa en la Llei 10/87, de 15 de juny, de Disposicions Bàsiques per a un Desenvolupament Coordinat d'Actuacions en Matèria de Combustibles Gasosos, en relació amb el Reglament de Servei Públic de Gasos Combustibles, aprovat pel Decret 2913/73, de 26 d'octubre, i el Decret 1775/67, de 22 de juliol, sobre Instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries, resol aprovar el projecte d'execució i autoritzar a Enagas, SA, la construcció de les instal·lacions corresponents als ramals per a la distribució de gas natural per a usos industriales, eixides VS-1 i VS-3 de la província de València, d'acord amb les següents condicions:  
Primera  
En tot moment s'ha d'acomplir allò que s'estableix en el Reglament General per al Servei Públic de Gasos Combustibles, de 261073, i en les normes o reglaments que el complementen, i també en el Reglament de Xarxes i Punts de Presa de Combustibles Gasosos, aprovat per una ordre ministerial, de 18 de novembre de 1974, modificat per les ordres del Ministeri d'Indústria i Energia de 26 d'octubre de 1983 i 6 de juliol de 1984, i en la Resolució del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme d'1 de juny de 1993, per la qual s'atorga a Enagas, SA, la concessió administrativa per al subministrament de gas natural per a usos industriales en diversos termes municipals de València i Alacant.  
Segona  
El termini per a l'execució de les obres i les instal·lacions serà de 12 mesos a partir de la data de l'ocupació real de les finques afectades.  
Tercera  
Les instal·lacions que s'autoritzen per aquesta resolució hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte i tota l'altra documentació tècnica presentada, la qual queda especificada en les següents dades bàsiques:  
a) Descripció de les instal·lacions:  
Eixides VS-1 i VS-3 que discorren pels següents termes municipals de València:  
VS-1: Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar, Alginet, Algemesí, Alzira, Carcaixent.  
VS-3: L'Alcúdia de Crespins, Canals, Cerdà, Torrella, Vallés, la Granja de la Costera, Novetlè, Xàtiva, Genovés, Benigánim, Quatretonda, la Pobla del Duc, Castelló de Rugat i Rugat.  
Característiques de les instal·lacions: longitud 105 km; canonada d'acer al carboni del tipus API5L, GRB entre 2" i 10" de diàmetre; pressió màxima, 16 bar relatius; pressupost total, 1.956.154.392 pessetes.  
Quarta  
Els encreuaments especials i altres afeccions de béns de domini públic es realitzaran de conformitat amb les condicions imposades per organismes competents afectats.  
Quinta  
Per a introduir modificacions en les instal·lacions que afecten les dades bàsiques del projecte, caldrà obtenir l'autorització d'aquesta Direcció General.  
Sexta  
Es faculta el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València per a aprovar les condicions concretes d'aplicació del projecte per a introduir les modificacions de detall que resulten més convenients. Totes les resolucions que en aplicació d'aquesta condició es dicten per l'esmentat Servei Territorial s'hauran de comunicar a aquesta direcció general.  
Sèptima  
Per a la seguretat de les instal·lacions a què es refereix aquesta autorització, s'estableixen les següents condicions en relació amb els elements que assenyalem a continuació:  
I. Per a canalitzacions:  
a) Imposició de servitud permanent de pas en una franja de terreny de dos metres d'ample, al llarg del gasoducte, per on discorrerà soterrada la canonada o les canonades que calguen per a la conducció del gas, la qual estarà subjecta a les següents limitacions:  
Prohibició de llaurar la terra a una profunditat superior a 50 centímetres, i també de plantar arbres o arbustos a una distància inferior a dos metres a partir de l'eix de la canonada.  
Prohibició de realitzar qualsevol tipus d'obres o cap altra acció que puga danyar o pertorbar el bon funcionament de les instal·lacions a una distància inferior a cinc metres de l'eix del traçat, a ambdós costats. Aquesta distància podrà reduir-se sempre que se sol·licite expressament i s'acompleixen les condicions que en cada cas fixen els Serveis Territorials d'Indústria i Energia corresponentes, oïda l'empresa Enagas, SA,  
Lliure accés del personal i els equips necessaris per a poder mantenir, reparar i renovar les instal·lacions. Arribat el cas, es pagaran els danys que s'hi ocasionen.  
Possibilitat d'instal·lar les fites de senyalització o delimitació i els tubs de ventilació, i també de realitzar les obres superficials soterrànies que calguen per a l'execució i el funcionament de la instal·lació.  
b) Ocupació temporal dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres, de la zona que es reflecteix per a cada finca en els plànols parcel·laris d'expropiació i en la qual es farà desaparèixer tot obstacle, i també realitzar les obres necessàries per a l'estesa i la instal·lació de la canalització i elements annexos. Quan calga s'hi realitzaran es treballs necessaris.  
II. Per al pas dels cables de connexió i elements dispersors de protecció catòdica:  
a) Imposició de servitud permanent de pas en una franja de terreny d'un metre d'ample, per on discorreran soterrats els cables de connexió i els elements dispersors de protecció catòdica, que estarà subjecta a la prohibició de llaurar els camps o realitzar treballs similars a una profunditat superior a 50 centímetres, i també de plantar arbres o arbustos i realitzar qualsevol tipus d'obres, construcció o edificació en una franja de terreny de tres metres d'ample (1,5 m a cada costat de l'eix de les instal·lacions), i també el dret a talar o arrancar els arbres o arbustos que hi haja a una distància inferior a la indicada.  
b) Ocupació temporal, com a necessitat derivada de l'execució de les obres, de la zona que s'assenyala per a cada finca en els plànols parcel·laris d'expropiació, i en la qual es farà desaparèixer tot obstacle, i també realitzar les obres necessàries per a estendre i muntar les instal·lacions i els elements annexos i realitzar les operacions que calguen.  
Per tal d'acomplir allò que s'estableix en aquesta condició, Enagas, SA, abans que es realitze l'estesa de les instal·lacions, haurà de recollir els extrems assenyalats en els apartats I i II anteriors, en els convenis o acords que s'establesquen amb els propietaris afectats, i s'obliga en tot moment a vigilar el seu compliment i, arribat el cas, a notificar el presumpte incompliment al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
Octava  
Aquest servei territorial podrà efectuar durant l'execució de les obres les inspeccions i com provacions que s'estimen oportunes en relació amb el compliment de les condicions establertes en aquesta resolució i en les disposicions i la normativa vigent que siguen d'aplicació.  
Amb aquesta finalitat, Enagas, SA, haurà de comunicar amb la necessària antelació a l'esmentat Servei Territorial les dates d'iniciació de les obres, i també les dates de realització dels assajos i les proves que s'hi han d'efectuar, de conformitat amb les especificacions, les normes i les reglamentacions que s'hagen aplicat en el projecte de les instal·lacions.  
Novena  
Enagas, SA, comunicarà la terminació de les instal·lacions al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València per al seu reconeixement definitiu i alçament de l'acta de posada en servei de les instal·lacions, ja que sense aquest requisit no podran entrar en funcionament.  
La posada en funcionament quedarà condicionada a l'entrada en servei del gasoducte principal.  
A la sol·licitud de l'acta de posada en servei de les instal·lacions, el peticionari haurà d'acompanyar en doble exemplar la següent documentació:  
a) Certificat final d'obra, firmat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el qual conste que la construcció i el muntatge de les instal·lacions s'ha efectuat d'acord amb el previst en el projecte presentat per Enagas, SA, i en les normes i especificacions que s'hi hagen aplicat, i també amb les variacions de detall que hagen estat aprovades pels serveis territorials d'Indústria i Energia i amb la normativa tècnica i de seguretat vigent que siga d'aplicació.  
b) Certificat final de les entitats o empreses encarregades de la supervisió i el control de la construcció de les instal·lacions, en la qual s'explicite el resultat satisfactori dels assajos i les proves realitzades segons el que es preveu en les normes i els codis aplicats i que acrediten la qualitat de les instal·lacions.  
c) Documentació i informació tècnica regularitzada sobre l'estat final de les instal·lacions a la terminació de les obres.  
Deu  
El Servei Territorial d'Indústria i Energia de València haurà d'enviar a aquesta Direcció General d'Indústria i Energia una còpia de les corresponents actes de posada en funcionament, i també dels documents indicats en els punts a, b i c de la condició anterior.  
Onze  
Les mesures correctores imposades per la Conselleria de Medi Ambient en la Declaració d'Impacte Ambiental són les següents:  
1. Mesures protectores d'espècies de flora.  
1.1 Abans de l'inici de les obres es realitzarà un inventari exhaustiu de les espècies vegetals presents en els trams de vegetació natural afectats pel projecte, amb la finalitat de constatar la presència o absència d'espècies recollides en l'Ordre de 20 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre protecció d'espècies endèmiques amenaçades, i també les recollides en l'annex E del Reial Decret 439/1990, de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades.  
1.2 En el cas que la prospecció oferisca un resultat positiu, i segons la categoria en què s'emmarquen les espècies trobades, es procedirà segons el que especifiquen les esmentades normes legals.  
1.3 En qualsevol cas, l'inventari a què es refereix el punt 1.1, i també les eventuals mesures de protecció que calga prendre, s'hauran de presentar en aquesta Conselleria per tal que s'aproven i supervisen.  
2. Préstec de materials  
2.1 En el cas que el material extret de la rasa no siga de la qualitat adequada, tal com preveu el projecte tècnic, els materials de farciment que calguen per a l'execució de les obres s'obtindrà de les pedreres que hi ha legalment autoritzades, d'acord amb allò que s'especifica en l'ampliació de l'Estudi d'Impacte ambiental.  
2.2 En cap cas no es permetrà l'obtenció de materials de préstec en altres àrees, qualsevulla que siga el volum necessari, si aquestes no tenen la consideració de pedreres legals en explotació.  
2.3 Si per qualsevol causa resulta imprescindible l'obertura de noves pedreres o l'explotació de pedreres actualment abandonades, aquestes hauran de disposar dels preceptius permisos legals per a la seua explotació i restauració, incloent-hi la Declaració d'Impacte Ambiental favorable, emesa per aquesta Conselleria.  
3. Platges d'arreplega, dipòsits de materials i parcs de maquinària.  
3.1 Les platges d'arreplega de materials que calga establir per a executar les obres, i també els parcs de maquinària, se situaran en tots els casos en terrenys de cultiu desprovistos de vegetació natural.  
3.2 Els dipòsits i abocadors temporals se situaran igualment en àrees cultivades i en qualsevol cas en terrenys adjacents a vies de comunicació. Donat cas que el seu impacte paisagístic siga elevat, es prendran les mesures necessàries per a aïllar visualment les zones esmentades per mitjà d'una tanca temporal.  
3.3 Una vegada haja finalitzat l'activitat en les instal·lacions auxiliars citades, es procedirà a restaurar-les d'acord amb les mesures previstes per a la restauració del traçat principal del gasoducte.  
4. Zones d'abocadors.  
4.1 Els materials inerts derivats de les obres d'obertura de la rasa, i que per les seues característiques siguen rebutjats per a ser reutilitzats en el farciment, hauran de ser dipositats en abocadors de residus inerts identificats i legalitzats com cal.  
4.2 Abans de l'inici dels abocaments, i en qualsevol cas abans de tres mesos, l'empresa promotora presentarà davant aquesta Conselleria un estudi detallat de les possibles ubicacions per a l'abocament d'aquests materials i el projecte de restauració d'aquestes, amb la finalitat d'obtenir la preceptiva estimació d'impacte ambiental.  
4.3 Les àrees proposades com a abocadors d'inerts hauran de situar-se en terrenys plans o en cavitats ja existents en el terreny (pedreres abandonades), cultivats o desproveïts de cobertura vegetal; l'impacte visual serà reduït, i no estaran sotmesos a riscos d'inundació, relliscades o qualssevol altres.  
4.4 Altres materials residuals de l'obra, com ara cables, restes de tancaments, etc., el caràcter dels quals els faça assimilables a residus sòlids urbans, seran retirats i dipositats en abocadors autoritzats i aptes per a aquesta finalitat.  
4.5 Finalment, els materials vegetals produïts per l'obertura de la pista de treball seran tractats segons el que es preveu en el punt 6.3 d'aquesta declaració.  
5. Patrimoni històrico-artístic  
5.1 Amb caràcter general per a tot el traçat proposat, s'aplicaran les mesures preventives previstes en l'estudi arqueològic, que consisteixen en:  
- Presència en obra, de forma permanent, d'un arqueòleg.  
- Realització de sondatges previs a l'inici de les obres, per tal de posar de manifest l'existència de restes o estructures en el subsòl.  
Especial vigilància en els trams on el traçat proposat transcórrega per les proximitats de jaciments coneguts.  
6. Obertura de la pista de treball.  
6.1 En les àrees naturals cultivades on apareguen sòls amb una profunditat efectiva superior als 50 cm, i amb pendents inferiors al 25%, l'obertura de la pista es realitzarà segons el que s'especifica en l'Estudi d'Impacte Ambiental.  
6.2 En la resta de les àrees afectades pel projecte, on es presenten sòls limitats en profunditat per roca mare consolidada, es procedirà d'acord amb els següents criteris:  
- Per a aclarir i desbrossar l'àrea corresponent a la pista de treball, s'eliminarà únicament i exclusivament la part aèria de la planta per mitjà del mètode del fregament. Les zones del traçat on el sòl tinga un gruix inferior a 10 cm, o siga inexistent, i l'estructura de la vegetació ho permeta, no es desbrossaran i es permetrà el pas de la maquinària sobre les restes vegetals existents.  
En qualsevol cas, el condicionament de la pista es realitzarà sense retirar la capa superficial (10-20 cm proposats en el projecte) del perfil del sòl, aportant material procedent de la mateixa obra únicament en el cas que resulte imprescindible per a l'accés de la maquinària.  
6.3 Les restes vegetals que s'hagen eliminat per a l'obertura de la pista de treball seran triturades, emmagatzemades i degudament tractades per a ser posteriorment utilitzades en la fase de restauració.  
6.4 Quan les obres afecten àrees amb un risc elevat d'incendis forestals, i en general en totes les zones de vegetació natural, s'hauran d'extremar les mesures de precaució especificades en l'Estudi d'Impacte Ambiental, i es compliran les recomanacions de caràcter general emeses de la Conselleria de Medi Ambient, les quals seran aplicables tant als treballs pròpiament dits com al personal de l'obra. Aquestes mesures poden incloure, en cas de condicions climàtiques excepcionales i per a àrees especialment sensibles, la paralització temporal de determinats treballs, com ara l'ús d'explosius. En qualsevol cas, es prohibeix expressament:  
- Cremar materials residuals de rebuig.  
- Emmagatzemar i transportar materials combustibles a les parcel·les adjacents a zones de vegetació natural.  
7. Preparació del terreny per a la restauració  
7.1 A les àrees especificades en el punt 6.2, i sempre que l'aportació de terra per a l'obertura de la pista no siga significatiu, el tractament de descompactació serà manual i es limitarà als punts on es cavaran forats per a la posterior plantació.  
7.2 Finalitzada la descompactació a què al·ludeix el punt anterior, i segons el que s'especifica en l'Estudi d'Impacte Ambiental i en el punt 7.3, les restes vegetals prèviament eliminades s'estendran sobre el terreny afectat per les obres.  
7.3 Durant el període transcorregut entre l'acabament de les obres del gasoducte i l'inici de la replantació, es garantirà que el sòl es mantinga amb les condicions culturals adequades i la mínima pèrdua de sòl vegetal.  
8. Revegetació  
8.1 Per a l'elecció de les dates en què s'hi restituirà la vegetació, es tindrà en compte el període òptim per a realitzar les plantacions amb les màximes garanties de viabilitat. En cap cas aquestes plantacions es faran abans del mes d'octubre o després del mes de febrer.  
8.2 Els grups i els percentatges d'espècies que s'hi utilitzen en la restitució de la vegetació, seran els següents (s'hi utilitza la mateixa numeració i denominació que en l'Estudi d'Impacte Ambiental i Projecte de Restauració):  
1) Matollar alt i bosc alt clar  
Quercus coccifera 15%  
Pistacia lentiscus 15%  
Rhamnus lycioides 10%  
Pinus halepensis 10%  
Ceratonia siliqua 10%  
Rhamnus alaternus 10%  
Phillyrea angustifolia 10%  
Chamaerops humilis 5%  
Lonicera implexa 5%  
Quercus rotundifolia 5%  
Juniperus oxycedrus 5%  
2) Pinar de pi coscoll  
Pinus halepensis 25%  
Ceratonia siliqua 10%  
Rhamnus alaternus 10%  
Phillyrea angustifolia 10%  
Quercus coccifera 10%  
Quercus rotundifolia 5%  
Arbutus unedo 5%  
Pistacia lentiscus 5%  
Juniperus oxycedrus 5%  
Chamerops humilis 5%  
Rhamnus lycioides 5%  
Lonicera implexa 5%  
8.3 La densitat de plantació serà, en tots els casos, de 0.50 ut/m2 (1 m x 1 m). En el cas de les zones de ribera, les espècies pròpies del matollar camefític proposades en el projecte de restauració seran substituïdes per espècies pròpies de garriges i amb elevada capacitat de rebrot (Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Phillyrea angustifolia, Lonicera implexa, Arbutus unedo, Quercus coccifera, etc.), i Hedera helix en el cas de talussos amb elevades pendents i risc d'erosió.  
8.4 Les plantes que s'hi utilitzaran per a la revegetació seran d'una o dues saves i no superaran els 50 cm d'alçada, amb l'excepció del gènere Salix i altres espècies de ribera propagades per estaca, les quals no superaran els 100 cm. L'origen d'aquestes plantes serà preferiblement pròxim al lloc en què seran replantades, i es rebutjarà sempre la introducció de subespècies, varietats o races originades en jardineria o distintes de les autòctones.  
Dotze  
L'administració es reserva el dret a deixar sense efecte aquesta autorització en el moment en què es demostre l'incompliment de les condicions expressades, per la declaració inexacta de les dades subministrades o altra causa excepcional que ho justifique.  
De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 13 de la Llei 10/87, de 15 de juny, sobre disposicions bàsiques per a un desenvolupament coordinat d'actuacions en matèria de combustibles gasosos, la present autorització, que porta implícita la declaració concreta d'utilitat pública de les instal·lacions i la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats, donarà lloc a que aquest s'ocupen urgentment. Els esmentats béns i drets són els que s'inclouen en les relacions que es publicaren en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 22 de juliol de 1993, amb les rectificacions que s'escaiguen d'acord amb el resultat de la informació pública.  
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podrà interposar-s'hi un recurs ordinari davant la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme en el termini d'un mes comptador des del dia de la notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 114, en relació amb el 48, de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
Valencia, 10 de maig de 1994.- La directora general d'Indústria i Energia: Celeste Juan Millet.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 2306, del 08-07-1994 (1994/831934)

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1994, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autorizan las instalaciones de las redes de distribución de gas natural para usos industriales correspondientes a las salidas VS1 y VS-3 de la provincia de Valencia, promovidas por Enagas SA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2306

Fecha DOGV
:   08-07-1994

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1994/831934

CVE


Fecha del documento
:   10-05-1994

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIóN de 10 de mayo de 1994, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autorizan las instalaciones de las redes de distribución de gas natural para usos industriales correspondientes a las salidas VS-1 y VS-3 de la provincia de València, promovidas por Enagas SA. [94/4173]  
Por una resolución del conseller de Industria, Comercio y Turismo de 1 de junio de 1993, se otorgó a Enagas, SA, la concesión administrativa para el servicio público de suministro de gas para usos industriales en distintos términos municipales de Valencia y Alicante.  
Solicitada por dicha empresa la autorización administrativa para la construcción de las instalaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles aprobado por el Decreto 2913/73, de 26 de octubre, y presentados los correspondientes proyectos en los que se incluía la relación concreta e individualizada de los propietarios y titulares de bienes y derechos afectados, así como el Estudio de Impacto Ambiental, se sometieron al trámite de información pública en el que comparecieron con relación a las salidas VS-1 y VS-3 en la provincia de Valencia:  
- Los Ayuntamientos de Guadassuar, la Pobla del Duc, Alzira, Benigánim, Carcaixent, l'Alcúdia de Crespins, Algemesí, y Canals. Todos ellos manifiestan que la afectación del trazado a zonas incluidas en planes urbanísticos aprobados, en trámite o en ejecución, resulta incompatible con el destino previsto para el suelo en los referidos instrumentos de planeamiento por las limitaciones y servidumbres que impone la conducción.  
También alegan afectaciones a bienes municipales y a servicios existentes, como redes de aguas, de saneamiento, de distribución de energía, etc., que deben ser respetados para evitar perjuicios e interceptaciones, por lo que proponen la modificación del trazado.  
En casos puntuales plantean la conveniencia o necesidad de extender el suministro a nuevas zonas o a polígonos industriales futuros para potenciar el desarrollo industrial.   
Comparecieron igualmente diversos propietarios de parcelas, que formularon, en general, alguna de las siguientes alegaciones:  
Que el trazado afecta a fincas en cultivo y ocasiona perjuicios, que podrían evitarse desviando los ramales hacia lindes o discurriendo paralelos e inmediatos a caminos, veredas y carreteras.  
Que no se han valorado tales perjuicios.  
Que los servicios de suministro de agua, canales, sistemas de riego, accesos y otros deben ser restablecidos de inmediato e indemnizados.  
Que se han producido errores en la titularidad de los bienes y derechos incluidos en la relación de propietarios afectados.  
Y que algunos tramos afectan a suelo cuya calificación urbanística resulta incompatible con las servidumbres que impone el trazado.  
En algunos casos solicitan que se indemnice o expropie la totalidad de la finca por resultar antieconómica la explotación que venía realizándose.  
Trasladadas las alegaciones a Enagas, SA, y a la Conselleria de Medio Ambiente, compareció la primera mediante escritos en los que contesta a las cuestiones suscitadas poniendo de manifiesto:  
Que los servicios serán restituidos a su primitivo estado, realizándose el montaje de las conducciones con absoluto respeto a las normas de seguridad aplicables, de tal forma que tales servicios no resulten menoscabados ni puedan afectar a su vez a las condiciones de seguridad de la instalación.  
Que en los terrenos podrán seguir realizándose las mismas labores a que se dedican actualmente, ya que las limitaciones impuestas por la servidumbre son mínimas y no impiden los cultivos excepto los de arbolado, y estos en una pequeÑa parte de la superficie ocupada.  
Que los daÑos y las indemnizaciones por tal limitación serán determinados y abonados cuando se levanten las actas que permitan concretar los aspectos materiales, clases de cultivo, arbolado afectado, y demás circunstancias que concurren en cada finca.  
Que procede rectificar los errores que se han producido en la relación de bienes y derechos afectados.  
Que respecto a las desviaciones propuestas, se han tenido en cuenta en el momento de redactar los proyectos y en la medida de lo posible, los accidentes naturales y los caminos, carreteras y otras vías existentes cuyo trazado resultaba compatible con los criterios de racionalidad y seguridad con que deben proyectarse este tipo de instalaciones, pero que no ha sido posible ajustarse en todos los casos a tales vías sin afectar a nuevos propietarios, dado el emplazamiento de los suministros previstos y el mayor riesgo por la frecuencia de trabajos en las mismas, aunque desplazará el trazado lo más posible hacia lindes y caminos, manteniendo el paralelismo cuando sea posible.  
Que la extensión de las redes para atender suministros a polígonos industriales futuros será posible, puesto que el cálculo y dimensionado de las mismas se ha realizado con previsión de nuevos consumos, sin perjuicio del desarrollo de proyectos para industrias concretas en virtud de acuerdos con la Generalitat.  
En cuanto a las peticiones de expropiación total de fincas afectadas por los deméritos en el aprovechamiento agrícola de las mismas, Enagas, SA, como beneficiaria de la expropiación manifiesta su desacuerdo con dichas solicitudes, sin perjuicio de que al determinar el justiprecio se tenga en cuenta el referido demérito, y esto por cuanto que la explotación no resultará antieconómica dado que caben nuevas plantaciones de arbolado en la mayor parte de la superficie afectada.  
Por último, y con relación a la incompatibilidad de determinados ramales con las previsiones del planeamiento urbanístico y servicios existentes en algunas de las poblaciones afectadas, Enagas SA, manifiesta:  
Que las conducciones se sitúan en general en vías consolidadas, discurriendo como un servicio más de los ya existentes, y no suponen técnicamente obstáculo alguno para el normal desarrollo de los mismos.  
Que cualquier interferencia en los servicios será resuelta con los técnicos municipales y ayuntamientos correspondientes.  
Que en general el trazado no afecta a la linea de edificabilidad, ni por tanto al volumen edificable.  
Que dentro de la zona de afectación de 5 metros, la edificación resulta posible siempre que se solicite autorización y se cumplan las condiciones que establezca la administración.  
Que se han seguido en general los trazados de los futuros viales que contemplan los PGOU.  
La contestación de Enagas SA, da cumplida respuesta a las alegaciones de los interesados respecto a la reposición de servicios, restablecimiento de cultivos, reparación de daÑos y perjuicios, rectificación de errores en la relación de bienes y derechos, e improcedencia generalizada de los desvíos propuestos por otras fincas o a lo largo de caminos, lindes, azagadores, etc., salvo en casos puntuales en que el desplazamiento no altere las condiciones del trazado ni afecte a nuevos propietarios.  
En cuanto a los ramales que afectan a suelo de uso agrícola o calificado como no urbanizable, esta Dirección General considera que su trazado no vulnera las normas de protección que puedan existir en los correspondientes instrumentos de planeamiento, por cuanto que el hecho de discurrir la tubería enterrada y con ocupación de una estrecha franja de terreno no afectará de una manera importante, hasta el extremo de resultar incompatible con ellos, a los usos, aprovechamientos o utilización de tales suelos, de suerte que construida la canalización, podrán seguir teniendo su destino específico.  
En tramos que discurren por terrenos con distinta calificación urbanística tampoco procede modificar el trazado cuando la prohibición de construir impuesta por el mismo no afecta a la línea de edificabilidad ni por tanto al volumen edificable. No obstante, en aquellos terrenos en los que el trazado suponga transformación efectiva del destino del suelo previsto en el correspondiente plan, se hace necesario que la empresa limite la afectación modificando el trazado de forma que discurra por zonas de servicio de vías públicas existentes o previstas, o que inste las oportunas modificaciones de dicho planteamiento.  
En el expediente han emitido informes sobre cruzamientos de determinados bienes cuya titularidad, administración o gestión les corresponde, diversos organismos, entidades y empresas, estableciendo los condicionados oportunos, o las modificaciones necesarias en el proyecto, que han sido asumidas por Enagas, SA.  
La Conselleria de Medio Ambiente por su parte ha formulado la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, que después de analizar las alegaciones presentadas con relación a la conservación del entorno y de oir a las entidades y corporaciones interesadas estima aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de red de distribución de gas natural para usos industriales en el sur de la provincia de Valencia, salidas VS-1 y VS-3, con las medidas correctoras que se incluyen en la presente resolución y con las contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental y su ampliación, en tanto no entren en contradicción con aquéllas.  
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las conducciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones, determinadas por mutuo acuerdo o en el correspondiente expediente de justiprecio que se tramite para la imposición de la servidumbre, esta Dirección General de Industria y Energía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/87 de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, en relación con el Reglamento de Servicio Público de Gases combustibles aprobado por el Decreto 2913/73 de 26 de octubre, y Decreto 1775/67 de 22 de julio sobre instalación, ampliación y traslado de industrias, resuelve aprobar el proyecto de ejecución y autorizar a Enagas, SA, la construcción de las instalaciones correspondientes a los ramales para la distribución de gas natural para usos industriales, salidas VS-1 y VS-3 de la provincia de Valencia, con arreglo a las siguientes condiciones:  
Primera  
En todo momento deberá cumplirse cuanto se establece en el Reglamento General para el Servicio Público de Gases Combustibles de 26.10.73, y en las normas o reglamentos que lo complementan, así como en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, aprobado por una orden ministerial de 18 de noviembre de 1974, modificado por las órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983 y 6 de julio de 1984, y en la Resolución del conseller de Industria, Comercio y Turismo de 1 de junio de 1993, por la que se otorga a Enagas, SA, la concesión administrativa para el suministro de gas natural para usos industriales en diversos términos municipales de Valencia y Alicante.  
Segunda  
El plazo para la ejecución de las obras e instalaciones será de 12 meses a partir de la fecha de la ocupación real de las fincas afectadas.  
Tercera  
Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto y demás documentación técnica presentada, que quedan especificadas en los siguientes datos básicos:  
a) Descripción de las instalaciones:  
- Salidas VS-1 y VS-3 que discurren por los siguientes términos municipales de Valencia:  
VS-1: Carlet, l'Alcúdia, Guadasuar, Alginet, Algemesí, Alzira, Carcaixent.  
VS-3: l'Alcùdia de Crespins, Canals, Cerdá, Torrella, Vallés, la Granja de Costera, Novelé, Xàtiva, Genovés, Benigánim, Quatretonda, la Pobla del Duc, Castelló de Rugat y Rugat.  
Características de las instalaciones: longitud 105 km; tubería de acero al carbono tipo API5L, GRB entre 2" y 10" de diámetro; presión máxima, 16 bar relativos; presupuesto total, 1.956.154.392 pesetas.  
Cuarta  
Los cruzamientos especiales y otras afecciones de bienes de dominio público se realizarán de conformidad con los condicionados impuestos por organismos competentes afectados.  
Quinta  
Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a los datos básicos del proyecto, será necesario obtener autorización de esta Dirección General.  
Sexta  
Se faculta al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia para aprobar las condiciones concretas de aplicación del proyecto y para introducir las modificaciones de detalle que resulten mas convenientes. Todas las resoluciones que en aplicación de esta condición sean dictadas por el citado Servicio Territorial se deberán comunicar a esta Dirección General.  
Séptima  
Para la seguridad de las instalaciones a que se refiere la presente autorización se establecen las siguientes condiciones en relación con los elementos que se mencionan:  
I. Para canalizaciones:  
a) Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de dos metros de ancho, a lo largo del gasoducto, por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la conducción del gas, y que estará sujeta a las siguientes limitaciones:  
- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 50 centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos metros a contar del eje de la tubería.  
- Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efectuar acto alguno que pudiera daÑar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una distancia inferior a cinco metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que en cada caso fijen los Servicios Territoriales de Industria y Energía correspondientes, oída la empresa Enagas, SA.  
- Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar y renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daÑos que se ocasionen.  
- Posibilidad de instalar los hitos de seÑalización o delimitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de la instalación.  
b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación y en la que se hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el tendido e instalación de la Canalización y elementos anexos, ejecutando las operaciones precisas a dichos fines.  
II. Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de protección catódica:  
a) Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja, terreno de un metro de ancha, por donde discurrirán enterrados los cables de conexión y elementos dispersores de protección catódica, que estará sujeta a la prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 50 centímetros, así como de plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación en una franja de terreno de tres metros de ancha (1,5 m a cada lado del eje de las instalaciones), así como el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.  
b) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación, y en la que se hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y elementos anexos y operaciones precisas a dichos fines.  
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en esta condición Enagas, SA, con anterioridad al tendido de las instalaciones, deberá recoger los extremos seÑalados en los apartados I y II anteriores en los convenios o acuerdos que se establezcan con los propietarios afectados, quedando obligada en todo momento a la vigilancia de su cumplimiento y, en su caso, a la notificación del presunto incumplimiento al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Octava  
El indicado Servicio Territorial podrá efectuar durante la ejecución de las obras las inspecciones y comprobaciones que estimen oportunas en relación con el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución y en las disposiciones y normativa vigente que sean de aplicación.  
A tal efecto, Enagas, SA, deberá comunicar con la debida antelación a dicho Servicio Territorial, las fechas de iniciación de las obras, así como las fechas de realización de los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las especificaciones, normas y reglamentaciones que se hayan aplicado en el proyecto de las instalaciones.  
Novena  
Enagas, SA, dará cuenta de la terminación de las instalaciones al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.  
La puesta en funcionamiento quedará condicionada a la entrada en servicio del gasoducto principal.  
A la solicitud del acta de puesta en servicio de las instalaciones, el peticionario deberá acompaÑar por duplicado, la siguiente documentación:  
a) Certificado final de obra, firmado por un técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en el que conste que la construcción y montaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el proyecto presentado por Enagas, SA, y en las normas y especificaciones que se hayan aplicado en el mismo, así como con las variaciones de detalle que hayan sido aprobadas por los servicios territoriales de Industria y Energía y con la normativa técnica y de seguridad vigente que sea de aplicación.  
b) Certificado final de las entidades o empresas encargadas de la supervisión y control de la construcción de las instalaciones, en la que se explicite el resultado satisfactorio de los ensayos y pruebas realizadas según lo previsto en las normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de las instalaciones.  
c) Documentación e información técnica regularizada sobre el estado final de las instalaciones a la terminación de las obras.  
Diez  
El Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, deberá remitir a esta Dirección General de Industria y Energía una copia de las correspondientes actas de puesta en marcha, así como de los documentos indicados en los puntos a), b) y c) de la condición anterior.  
Once  
Las medidas correctoras impuestas por la Conselleria de Medio Ambiente en la Declaración de Impacto Ambiental, son las siguientes:  
1. Medidas protectoras de especies de flora  
1.1 De manera previa al inicio de las obras se realizará un inventario exhaustivo de las especies vegetales presentes en los tramos de vegetación natural afectados por el proyecto, con el fin de constatar la presencia o ausencia de especies recogidas en la Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sobre protección de especies endémicas o amenazadas, así como las recogidas en el anexo I del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  
1.2 En el caso de que la prospección ofreciera un resultado positivo, y en función de la categoría en que se encuadraran las especies halladas, se procederá según lo que especifican las citadas normas legales.  
1.3 En cualquier caso, el inventario al que se refiere el punto 1.1, así como las eventuales medidas de protección a tomar, deberán presentarse ante esta Conselleria para su aprobación y supervisión.  
2. Préstamo de materiales  
2.1 En el caso de que el material extraído de la zanja no fuese de la calidad adecuada, tal y como prevé el proyecto técnico, los materiales de relleno que fueran necesarios para la ejecución de las obras se obtendrán de las canteras existentes y legalmente autorizadas, de acuerdo con lo especificado en la ampliación del Estudio de Impacto Ambiental.  
2.2 En ningún caso se permitirá la obtención de materiales de préstamo en otras áreas, sea cual fuese el volumen necesario, si éstas no tienen la consideración de canteras legales en explotación.  
2.3 Si por cualquier causa resultase imprescindible la apertura de nuevas canteras o la explotación de canteras actualmente abandonadas, éstas deberán contar con los preceptivos permisos legales para su explotación y restauración, incluyendo la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por esta Conselleria.  
3. Playas de acopio, depósitos de materiales y parques de maquinaria.  
3.1 Las playas de acopio de materiales que sea necesario establecer para ejecutar las obras, así como los parques de maquinaria, se situarán, en todos los casos, en terrenos de cultivo o desprovistos de vegetación natural.  
3.2 Los depósitos y vertederos temporales se situaran, asimismo, en áreas cultivadas y, en cualquier caso, en terrenos adyacentes a vías de comunicación. En el caso de que su impacto paisajístico fuese elevado, se tomarán las medidas necesarias para aislar visualmente las zonas mencionadas mediante el vallado temporal de las mismas.  
3.3 Una vez finalizada la actividad en las instalaciones auxiliares citadas, se procederá a su restauración de acuerdo con las medidas contempladas para la restauración de la traza principal del gasoducto.  
4. Zonas de vertederos  
4.1 Los materiales inertes derivados de las obras de apertura de la zanja, y que por sus características sean desechados para ser reutilizados en el relleno de la misma, deberán ser depositados en vertederos de residuos inertes debidamente identificados y legalizados.  
4.2 De manera previa al inicio de los vertidos, y, en cualquier caso, antes de tres meses, la empresa promotora presentará ante esta Conselleria un estudio que detalle las posibles ubicaciones para el vertido de dichos materiales y el proyecto de restauración de las mismas, con el fin de obtener la preceptiva estimación de impacto ambiental.  
4.3 Las áreas propuestas como vertedero de inertes deberán situarse en terrenos llanos o en huecos existentes en el terreno (canteras abandonadas), cultivados o desprovistos de cobertura vegetal; su impacto visual será reducido, y no se encontraran sometidos a riesgo de inundación, deslizamiento u otros.  
4.4 Otros materiales residuales de la obra, como cables, restos de cerramientos, etc., cuyo carácter los haga asimilables a residuos sólidos urbanos, serán retirados y depositados en vertederos autorizados y aptos para tal fin.  
4.5 Finalmente, los materiales vegetales producidos por la apertura de la pista de trabajo, serán tratados según lo previsto en el punto 6.3 de esta declaración.  
5. Patrimonio histórico-artístico  
5.1 Con carácter general para todo el trazado propuesto, se aplicarán las medidas preventivas contempladas en el estudio arqueológico del mismo, y que consisten en:  
- Presencia en obra, de forma permanente, de un arqueólogo.  
- Realización de catas previas al inicio de las obras, con el fin de poner de manifiesto la existencia de restos o estructuras en el subsuelo.  
- Especial vigilancia en los tramos donde el trazado propuesto transcurre por las proximidades de yacimientos conocidos.  
6. Apertura de la pista de trabajo  
6.1 En las áreas naturales o cultivadas en las que aparezcan suelos con una profundidad efectiva superior a los 50 cm, y en pendientes inferiores al 25%, la apertura de la pista se realizará según lo especificado en el Estudio de Impacto Ambiental.  
6.2 En el resto de las áreas afectadas por el proyecto, en las cuales se presenten suelos limitados en profundidad por roca madre consolidada, se procederá de acuerdo a los siguientes criterios:  
- El despeje y desbroce del área correspondiente a la pista de trabajo se realizará eliminando única y exclusivamente la parte aérea de la planta, mediante el método de roza. En aquellas zonas del trazado en las que el suelo tenga un espesor inferior a 10 cm, o sea, inexistente, y la estructura de la vegetación lo permita, no se procederá a desbroce alguno, y se permitirá el paso de la maquinaria sobre los restos vegetales existentes.  
- En cualquier caso, el acondicionamiento de la pista se realizará sin retirada de la capa superficial (10-20 cm propuestos en el proyecto) del perfil del suelo, aportando material procedente de la propia obra únicamente en el caso de que resultara imprescindible para la accesibilidad de la maquinaria.  
6.3 Los restos vegetales que se hubieran eliminado para la apertura de la pista de trabajo serán triturados, almacenados y debidamente tratados para su posterior uso en la fase de restauración.  
6.4 Cuando las obras afecten a áreas con un riesgo elevado de incendios forestales, y en general en todas las zonas de vegetación natural, se deberán extremar las medidas de precaución especificadas en el Estudio de Impacto Ambiental, cumpliendo las recomendaciones de carácter general emitidas al respecto por la Conselleria de Medi Ambient, las cuales serán aplicables tanto a los trabajos propiamente dichos como al personal de la obra. Estas medidas pueden incluir, en el caso de condiciones climáticas excepcionales y para áreas especialmente sensibles, la paralización temporal de determinados trabajos, como el uso de explosivos. En cualquier caso, quedan expresamente prohibidas:  
- La quema de materiales residuales o de desecho.  
- El almacenamiento o transporte de materiales combustibles en parcelas adyacentes a zonas de vegetación natural.  
7. Preparación del terreno para la restauración  
7.1 En las áreas especificadas en el punto 6.2, y siempre que el aporte de tierra para la apertura de la pista no sea significativo, el tratamiento de descompactación será manual y se limitará a los puntos en los que se procederá a la apertura de hoyos para la posterior plantación.  
7.2 Finalizada la descompactación a la que alude el punto anterior, y según lo especificado en el Estudio de Impacto Ambiental y en el punto 7.3, los restos vegetales previamente eliminados se extenderán sobre el terreno afectado por las obras.  
7.3 Durante el período transcurrido entre la finalización de las obras del gasoducto y el inicio de la replantación, se garantizará la permanencia del suelo con las condiciones culturales adecuadas y la mínima pérdida de suelo vegetal.  
8. Revegetación  
8.1 para la elección de las fechas en las que se llevará a cabo la restitución de la vegetación, se tendrá en cuenta el periodo óptimo para llevar a cabo o las plantaciones con las máximas garantías de viabilidad. En ningún caso dichas plantaciones se llevaran a cabo antes del mes de octubre ni después del mes de febrero.  
8.2 Los grupos y porcentajes de especies que se han de utilizar en la restitución de la vegetación serán los siguientes (se utiliza la misma numeración y denominación que en el Estudio de Impacto Ambiental y proyecto de restauración):  
1) Matorral arbolado y monte alto claro  
Quercus coccifera 15%  
Pistacia lentiscus 15%  
Rhamnus lycioides 10%  
Pinus halepensis 10%  
Ceratonia siliqua 10%  
Rhamnus alaternus 10%  
Phillyrea angustifolia 10%  
Chamaerops humilis 5%  
Lonicera implexa 5%  
Quercus rotundifolia 5%  
Juniperus oxycedrus 5%  
2) Pinar de pino carrasco  
Pinus halepensis 25%  
Ceratonia siliqua 10%  
Rhamnus alaternus 10%  
Phillyrea angustifolia 10%  
Quercus coccifera 10%  
Quercus rotundifolia 5%  
Arbutus unedo 5%  
Pistacia lentiscus 5%  
Juniperus oxycedrus 5%  
Chamerops humilis 5%  
Rhamnus lycioides 5%  
Lonicera implexa 5%  
8.3 La densidad de plantación será en todos los casos de 0.50 ud/m2 (1 m x 1 m). En el caso de las zonas de ribera, las especies propias del matorral camefítico propuestas en el proyecto de restauración serán sustituidas por especies propias de garrigas y con elevada capacidad de rebrote (Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Phillyrea angustifolia, Lonicera implexa, Arbutus unedo, Quercus coccifera, etc.), y Hedera helix en el caso de taludes con elevadas pendientes y riesgo de erosión.  
8.4 Las plantas que se utilizarán para la revegetación serán de una o dos savias y no superarán los 50 cm de altura, con la excepción del género Salix y otras especies de ribera propagadas por estaca, las cuales no superarán los 100 cm. El origen de dichas plantas será preferiblemente próximo al lugar en que serán replantadas, y se desechará, en todo caso, la introducción de subespecies, variedades o razas originadas en jardinería o distintas de las autóctonas.  
Doce  
La administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 13 de la Ley 10/87, de 15 de junio, sobre disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos, la presente autorización, que lleva implícita la declaración concreta de utilidad pública de las instalaciones y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, dará lugar a la urgente ocupación de los mismos. Los referidos bienes y derechos son los incluidos en las relaciones que se publicaron en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 22 de Julio de 1993, con las rectificaciones que procedan, de acuerdo con el resultado de la información pública.  
Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso ordinario ante la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un mes contado desde el día de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 10 de mayo de 1994.- La directora general de Industria y Energía: Celeste Juan Millet.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML