Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3751, del 17-05-2000 (2000/3670)

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2000, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, l'avantaprojecte d'ampliació de l'actual subestació transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Ontinyent (València), i es declara en concret la seua utilitat pública.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3751

Data del DOGV
:   17-05-2000

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2000/3670

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2000, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, l'avantaprojecte d'ampliació de l'actual subestació transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Ontinyent (València), i es declara en concret la seua utilitat pública. [2000/S3670]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància d'Iberdrola, SA, relatiu a l'avantprojecte d'ampliació de l'actual subestació transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Ontinyent (València).
  
Atés que la sol·licitud indicada ha seguit la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; el Decret 2.619/1966 d'aqueixa mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques, i la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que amb data 16 de novembre de 1999 la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi va formular declaració d'impacte ambiental en la qual es considera acceptable, únicament a efectes mediambientals i sense perjudici de les autoritzacions sectorials que li siguen d'aplicació, el projecte d'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV del terme municipal d'Ontinyent (València) i el promotor de la qual és Iberdrola Ingeniería y Consultoría, tenint en compte allò que s'ha disposat en l'estudi d'impacte ambiental, i que s'hi compleixen les mesures protectores i correctores previstes i les condicions que es recullen en la part dispositiva de la present resolució.
  
Atés que en el període d'informació pública al qual es va sotmetre la sol·licitud no s'han presentat al·legacions a l'avantprojecte.
  
Vist l'informe favorable expedit per l'òrgan instructor de l'expedient, de data 1 de desembre de 1999.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, resol:
  
Primer
  
Autoritzar a Iberdrola, SA, l'avantprojecte d'ampliació de l'actual subestació transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Ontinyent (València), les característiques principals de la qual, una vegada realitzades les obres d'ampliació són les següents:
  
Un sistema de 132 kV, esquema en DB, compost per 8 posicions (5 de línia, de 2 de transformador i 1 enllaç).
  
La transformació constarà de 2 transformadors de potència trifàsics de 132/20 € 40 MVA.
  
Un sistema de 66 kV, sense transformació, amb un embarrat amb capacitat per a dos posicions, les corresponents a les actuals línies procedents de Xàtiva i Banyeres de Mariola.
  
Un sistema de 20 kV, compost per 3 mòduls de cel·les d'interior, dos integrats per les actuals cel·les, que està previst renovar més avant, i un tercer de nou amb capacitat per a 8 cel·les de línia. Aquest sistema es completarà amb la dotació en intempèrie dels corresponents transformadors de serveis auxiliars i bateries.
  
L'edifici de cel·les i control existent en el qual s'ubiquen les actuals de cel·les de 20 kV, com també els equips de control, protecció, comunicació, serveis auxiliares en BT, etc., necessaris per al correcte funcionament de la subestació, preveient-se la substitució d'aquests equips.
  
Un nou edifici en el qual s'ubicarà el tercer mòdul de cel·les de 20 kV i, si és el cas, els equips de control, protecció, etc., si els treballs de substitució dels actuals no permetera reubicar-los en l'edifici existent sense perjudici del servei.
  
Condicions a les quals se sotmet aquesta autorització administrativa:
  
- Condicions d'ordre tècnic:
  
El titular presentarà, en aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, en el termini màxim de sis mesos, el projecte d'execució corresponent, per a la seua aprovació.
  
- Condicions d'ordre mediambiental:
  
1. Les mesures de plantació a fi de minimitzar l'impacte paisatgístic no es consideren les més adequades. Atés que la subestació se situa en un enclavament semiurbà serà recomanable el tancament d'aquesta mitjançant obra constructiva de tipologia constructiva i colors propis de la zona.
  
2. Atés que poden veure's afectats béns d'interés etnològic hauran de prendre's totes les precaucions que calga perquè ni les obres ni els treballs col·laterals de transport i subministrament de materials els afecten. Qualsevol incidència haurà de ser comunicada immediatament a la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
  
Segon
  
Declarar en concret la utilitat pública de l'ampliació de l'actual subestació transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Ontinyent (València), que s'autoritza als efectes assenyalats en la Llei 54/1997, i la urgent ocupació dels béns i drets afectats que s'assenyalen:
  
Parcel·la A. Propietari senyor Manuel Gandia Micó. Superfície total per parcel·la: 3.035 metres quadrats. Superfície afectada per parcel·la: 725 metres quadrats.
  
Parcel·la B. Propietaris senyor Luis Doménech Navarro i senyor Jorge Doménech Navarro. Superfície total per parcel·la: 11.043 metres quadrats. Superfície afectada per parcel·la: 4.604 metres quadrats.
  
Aquesta resolució no és definitiva en via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 6 d'abril de 2000.- El director general d'Indústria i Energia: José Monzonís Salvia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3751, del 17-05-2000 (2000/3670)

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, el anteproyecto de ampliación de la actual subestación transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Ontinyent (Valencia), y se declara en concreto su utilidad pública.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3751

Fecha DOGV
:   17-05-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2000/3670

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, el anteproyecto de ampliación de la actual subestación transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Ontinyent (Valencia), y se declara en concreto su utilidad pública. [2000/S3670]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA, relativo al anteproyecto de ampliación de la actual subestación transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Ontinyent (Valencia).
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; Decreto 2.619/1966 de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que con fecha 16 de noviembre de 1999 la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio formuló declaración de impacto ambiental en la que se estima aceptable, a los solos efectos medioambientales y sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20/11 kV del término municipal de Ontinyent (Valencia) y cuyo promotor es Iberdrola Ingeniería y Consultoría, atendiendo a lo dispuesto en el estudio de impacto ambiental y se cumplan las medidas protectoras y correctoras previstas en el mismo y las condiciones que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
  
Considerando que en el período de información pública al que se sometió la solicitud no se han presentado alegaciones al anteproyecto.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 1 de diciembre de 1999.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Autorizar a Iberdrola, SA, el anteproyecto de ampliación de la actual subestación transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Ontinyent (Valencia), cuyas características principales, una vez realizadas las obras de ampliación son las siguientes:
  
Un sistema de 132 kV esquema en DB compuesto por 8 posiciones (5 de línea, de 2 de transformador y 1 enlace).
  
La transformación constará de 2 transformadores de potencia trifásicos de 132/20 € 40 MVA.
  
Un sistema de 66 kV sin transformación con un embarrado con capacidad para dos posiciones, las correspondientes a las actuales líneas procedentes de Xàtiva y Banyeres de Mariola.
  
Un sistema de 20 kV compuesto por 3 módulos de celdas de interior, dos integrados por las actuales celdas, que está previsto renovar más adelante, y un tercero nuevo con capacidad para 8 celdas de línea. Este sistema se completará con la dotación en intemperie de los correspondientes transformadores de servicios auxiliares y baterías.
  
El edificio de celdas y control existente en el que se ubican las actuales de celdas de 20 kV así como los equipos de control, protección, comunicación, servicios auxiliares en BT, etc., necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación, previéndose la sustitución de estos equipos.
  
Un nuevo edificio en el que se ubicará el tercer módulo de celdas de 20 kV y en su caso los equipos de control, protección, etc., si los trabajos de sustitución de los actuales no permitiese reubicarlos en el edificio existente sin perjuicio del servicio.
  
Condiciones a las que se somete esta autorización administrativa:
  
- Condiciones de orden técnico:
  
El titular presentará, en esta Dirección General de Industria y Energía, en el plazo máximo de 6 meses el proyecto de ejecución correspondiente, para su aprobación.
  
- Condiciones de orden medioambiental:
  
1. Las medidas de plantación con el fin de minimizar el impacto paisajístico no se estiman las más adecuadas. Dado que la subestación se sitúa en un enclave semiurbano será recomendable el cierre de la misma mediante obra constructiva de tipología constructiva y colores propios de la zona.
  
2. Dado que pueden verse afectados bienes de interés etnológico deberán tomarse todas las medidas necesarias para que ni las obras ni los trabajos colaterales de transporte y suministro de materiales afecten a los mismos. Cualquier incidencia deberá ser comunicada de forma inmediata a la Dirección General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
  
Segundo
  
Declarar en concreto la utilidad pública de la ampliación de la actual subestación transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Ontinyent (Valencia), que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 54/1997 y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados que se relacionan:
  
Parcela A. Propietario don Manuel Gandia Micó. Superficie total por parcela: 3.035 metros cuadrados. Superficie afectada por parcela: 725 metros cuadrados.
  
Parcela B: Propietarios don Luis Doménech Navarro y don Jorge Doménech Navarro. Superficie total por parcela: 11.043 metros cuadrados. Superficie afectada por parcela: 4.604 metros cuadrados.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 6 de abril de 2000.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML