Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7702, del 21-01-2016 (2016/205)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2015, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació de la xarxa de transport secundari denominada Línia elèctrica aèria/subterrània (cable) de tensió nominal 220 kV d'entrada/eixida en la ST Castalla 220/132/20 kV des de la línia 220 kV Beneixama-Novelda, titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, ubicada en el terme municipal de Castalla, s'aprova el projecte tècnic d'execució, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació. Expedient número ATLINE/2010/376/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7702

Data del DOGV
:   21-01-2016

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2016/205

CVE


Data del document
:   23-11-2015

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [Castalla](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2015, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació de la xarxa de transport secundari denominada Línia elèctrica aèria/subterrània (cable) de tensió nominal 220 kV d'entrada/eixida en la ST Castalla 220/132/20 kV des de la línia 220 kV Beneixama-Novelda, titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, ubicada en el terme municipal de Castalla, s'aprova el projecte tècnic d'execució, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació. Expedient número ATLINE/2010/376/03. [2016/205]  
  
  
Antecedents de fet  
Amb data 22 de desembre de 2010, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar davant del llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant un escrit en què sol·licitava:  
- Autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació de la Xarxa de Transport Secundari denominada Línia elèctrica aèria/subterrània (cable) de tensió nominal 220 kV d'entrada/eixida en la ST Castalla 220/132/20 kV des de la Línia 220 kV Beneixama-Novelda, ubicada en el terme municipal de Castalla, província d'Alacant.  
- Aprovació del projecte tècnic d'execució.  
- Declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació.  
Junt amb l'imprés de sol·licitud d'aquestes peticions es va adjuntar la documentació següent:  
- Projecte d'execució, visat amb data 17 de desembre de 2010, i redactat per un tècnic titulat competent. Com a documentació annexa a aquest, consta a més de:  
· Estudi d'accessos,  
· Estudi d'impacte ambiental,  
· Estudi d'integració paisatgística,  
· Document comprensiu del projecte d'execució, per a remetre'l a la Direcció General de Política Energètica i Mines, del llavors Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, als efectes de l'evacuació de l'informe preceptiu previst en la legislació vigent.  
- Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic de:  
· Ajuntament de Castalla,  
· Servei Territorial d'Ordenació del Territori, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,  
· Àrea d'Espais Naturals, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,  
· Servei de Paisatge, de la Direcció General de Territori i Paisatge,  
  
· Servei Territorial de Medi Ambient, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,  
· Servei de Vies Pecuàries, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,  
· Àrea d'Infraestructures, de la Diputació Provincial d'Alacant,  
· Aquagest Levante, SA,  
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal,  
· Telefónica de España, SA, i  
- Document amb relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats.  
Amb data 28 de gener de 2011 la sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat.  
De la mateixa manera, amb data 17 de febrer i 29 de març de 2011, la sol·licitant va presentar, després de l'oportú requeriment d'esmena tècnica, un annex de càlculs per a la justificació de la potència màxima a transportar de la línia en el seu tram aeri, i la relació de normativa vigent i aplicable al projecte.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATLINE/2010/376/03, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Energia d'Alacant.  
Els punts de connexió, origen i final, de la instal·lació sol·licitada són titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal.  
En l'origen, la línia es connectarà a l'actual línia aèria de transport secundari d'energia elèctrica a 220 kV entre les subestacions ST Beneixama i ST Novelda, per mitjà d'un nou suport denominat núm. 34-Bis, col·locat en el va comprés entre els suports núm. 34 i núm. 35 de la mencionada línia, aproximadament a 212 metres del suport núm. 34. En el primer tram, la línia discorrerà en aeri durant 4.279 metres per mitjà de 14 suports, sent la transició d'aeri a subterrani en el suport número 13, a partir del qual discorrerà durant 2.300 metres en subterrani amb tres cambres d'entroncament fins a aconseguir la futura ST Castalla, punt final de la línia.  
Consta com a antecedents rellevants la Resolució de 18 de gener de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU, una autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla, en la part corresponent a la xarxa de transport d'energia elèctrica, ubicada en el terme municipal de Castalla, província d'Alacant; s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret la seua utilitat pública. (Expedient número ATASCT/2009/503/03).  
En virtut de la seua condició de transportista únic, derivada de l'article 34.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, així com de l'habilitació expressa per a realitzar, en tot cas, l'activitat de transport d'energia elèctrica continguda en l'article 4.2 del mencionat Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, és procedent considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, disposa de les capacitats exigibles per a promoure el present projecte.  
Als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, i l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública, així com l'estudi d'impacte ambiental, van ser objecte conjuntament d'informació pública durant el termini de trenta dies en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 22 de febrer de 2011, (DOCV 6465),  
- el Butlletí Oficial de la Província de València, de 22 de febrer de 2011, (BOP 36),  
- el diari de premsa Las Provincias, de 24 de febrer de 2011.  
Amb la mateixa finalitat, el Servei Territorial d'Energia d'Alacant va remetre aquestes sol·licituds a l'Ajuntament de Castalla perquè les exposarà en el tauler d'anuncis, i li requeria que, una vegada finalitzat el període de publicitat, li remetera una diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, es van presentar al·legacions per part d'Alfonso Córcoles Blázquez, i la mercantil Mula y Tarancón Explotaciones Agrícolas, SL, referents en resum a:  
  
- petició de nul·litat de l'expedient per no ser notificat expressament, i  
- rebuig al traçat de la línia amb noves propostes de traçat per danys i perjudicis, entre altres, a plantacions superintensives d'oliverars.  
  
Remeses les al·legacions expressades a l'empresa peticionària perquè prestara conformitat o formulara els inconvenients que considerara procedents, aquesta ha emés una contestació respecte a les qüestions suscitades, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Que s'han realitzat tots i cada un dels tràmits d'informació pública que estableix la legislació i, en tot cas, d'acord amb els articles 122 i següents del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, únicament es notificarà expressament als interessats en l'expedient, d'acord amb el que disposa l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, la resolució de la declaració d'utilitat pública en concret.  
  
- Que no és possible modificar el traçat de la línia en el seu tram aeri desplaçant el suport núm. 11 a la llinda entre les parcel·les 43 i 44 del projecte, perquè se sobrepassa en aquest cas l'edificació existent ubicada en la parcel·la 40 del projecte, d'acord amb l'article 161 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, així com amb el punt 5.12.2 de la ITC-LAT 07, del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer.  
- Que no és procedent en aquesta fase cap valoració econòmica per l'afecció a la plantació d'oliverar superintensiu, valoració que haurà de tindre lloc en la fase procedimental oportuna, que no serà una altra que la de determinació del preu just. No obstant això, REE abonarà a la propietària del predi servent qualsevol dany indemnitzable com a conseqüència, tant de la imposició de l'esmentada servitud com de la mateixa execució de les obres.  
- Que no és possible com a alternativa al traçat actual soterrar la línia al seu pas per les finques afectades, atés que en aquest cas hauria de discórrer per una zona no consolidada,amb la qual cosa contravindria els criteris adoptats per la Secretaria General d'Energia en aplicació dels procediments d'operació 13.1 i 13.3, en virtut dels quals, «la incidència en inversió, operació, manteniment, detecció de fallades i reparació, principalment els soterraments, de línies seran objecte d'estudis específics, i s'evitaria com a criteri general els soterraments parcials que donen lloc a trams discontinus aereosubterranis en la mateixa línia.  
  
- Que tampoc és possible com a alternativa al traçat actual tornar a la primera iniciativa de traçat aeri previst per aquesta empresa, atés que aquest traçat va ser sotmés a la consideració de l'òrgan mediambiental competent, que manifesta la necessitat de reduir les afeccions als terrenys forestals arbrats localitzats en el punt d'entroncament amb la línia L/220 kV Beneixama-Novelda i sobre el forest d'utilitat pública «Conjunt de Serres de Biar», que sumat a la presència de les plataformes de l'autovia CV-80 i els seus vials de servei, de la carretera CV-830, dels desnivells existents i a la presència d'edificacions, impossibilita tècnicament la realització de l'entroncament en el va dels suports núm. 33 i núm. 34.  
De conformitat amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre una separata d'aquest referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets dels quals a càrrec seu puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Servei Territorial d'Ordenació del Territori. Amb data 14 de juliol de 2011 emet un informe favorable respecte a la compatibilitat amb el planejament urbanístic, de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de la Generalitat Valenciana. Traslladat l'informe al peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 31 de maig de 2011, manifesta la seua conformitat.  
- Àrea d'Espais Naturals. Aquesta trasllada la petició al Servei d'Ordenació Sostenible del Medi, que emet sengles informes en la mateixa data, 29 d'abril de 2011, en els quals considera que el projecte sol·licitat:  
· és compatible amb les disposicions del Decret 25/2007, de 23 de febrer, del Consell, de declaració del paisatge protegit de la serra del Maigmó i la serra del Sit, i amb les consideracions del corresponent Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG),  
· i que no tindrà repercussions sobre la integritat del lloc/espai de la Xarxa Natura 2000.  
Traslladats els informes al peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 17 de maig de 2011, en manifesta l'acceptació i conformitat.  
- Servei de Paisatge. En el seu informe, de data 13 d'abril de 2011, emet un informe favorable, ja que considera que l'estudi d'integració paisatgística analitza la incidència de la dita actuació en el paisatge. Traslladat l'informe al peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 17 de maig de 2011, en manifesta l'acceptació i conformitat.  
- Servei Territorial de Medi Ambient. En el seu escrit, de data 28 de febrer de 2011, aquest òrgan trasllada sengles informes:  
· Un en matèria de gestió forestal, de 18 de febrer de 2011, en què s'informa favorablement pel que fa a la declaració d'impacte ambiental,  
  
· i un altre, en matèria de protecció d'espècies, de data 24 de gener de 2011, en què s'informa que el traçat de la línia previst en la documentació aportada en l'estudi d'impacte ambiental i l'estudi d'integració paisatgística no es correspon amb cap de les alternatives presentades en el document inicial; no obstant això, el seu impacte sobre la flora i la fauna és semblant a l'informat amb data 31 de maig de 2010, en la seua variant «Trams A-B», i per tant les mesures correctores previstes en l'informe de 31 de maig de 2010 són igualment vàlides.  
  
Traslladats els informes al peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 17 de maig de 2011, en manifesta l'acceptació i conformitat.  
- Servei de Vies Pecuàries. En el seu escrit, de data 22 de febrer de 2011, la cap del Servei Territorial de Medi Ambient trasllada l'informe de data 18 de febrer de 2011, del cap de la Secció Forestal, en el que s'informa favorablement, condicionat a incloure en la resolució d'autorització administrativa de la instal·lació, l'obligació de tramitar les ocupacions de domini públic pecuari, en els encreuaments de la vereda de les Bateries i la vereda de Catí. Traslladat l'informe al peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 17 de maig de 2011, en manifesta l'acceptació i conformitat.  
- Àrea d'Infraestructures, Energia i Medi Ambient de la Diputació Provincial d'Alacant. En el seu escrit de data 28 de març de 2011, manifesta que la Conselleria d'Infraestructura i Transport és titular de la mencionada carretera CV-811, per la qual cosa es remet de nou la documentació a aquesta administració. Traslladada la separata al Servei Territorial de Carreteres d'Alacant, aquest, en el seu informe de 5 de setembre de 2011, informa desfavorablement, ja que no es respecta la línia la zona de protecció de 25 metres de la carretera CV-811. Traslladat l'informe el peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 9 de febrer de 2012, manifesta la conformitat a l'informe que acompanya, en el qual el Servei Territorial de Carreteres d'Alacant resol autoritzar a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal l'encreuament en la carretera CV-811 PK 1+00, amb les condicions que consten en la mencionada resolució.  
- Aquagest Levante, SA. Per mitjà d'un informe, de 2 de març de 2011, presta la seua conformitat a l'autorització sol·licitada, i assenyala que la instal·lació objecte, en data de la redacció del present escrit, no afecta els serveis hidràulics d'Aquagest; no obstant això, una vegada recepcionades les obres hidràuliques realitzades en el polígon industrial de Castalla, aquestes sí que es veuran afectades per la línia, per la qual cosa arribat el moment, en cas de ser necessari, s'informarà respecte d'això, i remetran un joc de plans orientatius de les infraestructures hidràuliques existent en l'entorn de la línia objecte d'autorització. Traslladat l'informe i la resta de documentació al peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 17 de maig de 2011, en manifesta l'acceptació i conformitat.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal. En el seu escrit, de 5 de desembre de 2011, dóna la conformitat a la instal·lació en tant que afeccions a les instal·lacions d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Traslladat l'escrit al peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 20 d'abril de 2012, manifesta l'acceptació i la conformitat amb aquest.  
- Telefónica de España, SA. En el seu informe, de 15 de febrer de 2011, els serveis tècnics manifesten la seua conformitat amb l'obra projectada. Traslladat l'escrit al peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 17 de maig de 2011, manifesta l'acceptació i la conformitat amb aquest.  
En el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servei Territorial d'Energia d'Alacant va sol·licitar a l'Ajuntament de Castalla els informes en què es prestava conformitat o oposició: a l'autorització sol·licitada, al condicionat tècnic per l'afecció a l'enllumenat públic, així com als documents ambientals presentats, amb el resultat que, en síntesi, es detalla arreplegat en tres informes del tècnic municipal, tots de 12 d'abril de 2011:  
  
- Es requerirà un informe previ de la conselleria competent en matèria de medi ambient, aigua, urbanisme i habitatge, es traslladarà a l'agent urbanitzador del sector UZI-5 Basta la instal·lació objecte d'autorització, se sol·licitarà que s'aporte diversa documentació gràfica i aclaridora de la instal·lació, s'establirà el condicionat tècnic d'omplir amb formigó pobre en compte de llast la rasa subterrània, i se sol·licitaran els plànols tancats de la instal·lació una vegada realitzada la instal·lació.  
- A més de manifestar els requeriments del primer informe, que el projecte no afecta les instal·lacions d'enllumenat públic, ja que la línia transcorre per sòl no urbanitzable on no hi ha servei d'enllumenat públic, i posteriorment per una unitat d'actuació (UZI-5 Basta), la qual no està recepcionada, per la qual cosa es trasllada a l'agent urbanitzador.  
  
- Addicionalment a arreplegar novament els requeriments del primer informe, que no pot pronunciar-se sobre els documents ambientals presentats (estudi d'impacte ambiental i estudi d'integració paisatgística), ja que no té la informació necessària per a poder constatar les dades que s'especifiquen en els diferents estudis.  
Traslladats els tres informes al peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 6 de juny de 2011, respon conjuntament, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- En relació a les referències al sòl d'especial protecció ecològic paisatgístic, i el requeriment d'informe de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, es recorda que la instal·lació elèctrica que ens ocupa està sotmesa al procediment de declaració d'impacte ambiental, durant la tramitació del qual serà valorat qualsevol aspecte de contingut mediambiental o paisatgístic.  
- En relació al requeriment de documentació, s'indica que tota la documentació que es requereix es troba continguda en el projecte d'execució, del qual ha sigut informat aquest ajuntament. No obstant això, es remet novament un exemplar del projecte d'execució en digital, en què es fa una menció expressa a la documentació requerida.  
- En relació al farcit de la rasa amb formigó pobre en compte de llast, aquest requeriment no pot ser observat per aquesta empresa, ja que no és convenient canviar les condicions d'accessibilitat actuals dels serveis amb què creuem.  
- Els plànols as-built s'entregaran en el moment que se'n dispose, i, per consegüent, una vegada s'haja executat la instal·lació.  
  
Traslladades les al·legacions del peticionari a l'Ajuntament de Castalla, els serveis tècnics, en el seu informe de data 20 de desembre de 2011, conclouen considerar que tècnicament és procedent donar la conformitat als projectes presentats de la línia i de la subestació ST Castalla. Traslladat aquest últim informe el peticionari, aquest, per mitjà d'un escrit de data 20 d'abril de 2012, en manifesta l'acceptació i conformitat.  
Consta en l'expedient una còpia de la Resolució, de data 31 de gener de 2012, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (expedient 113/2011-AIA), per la qual s'estima acceptable només als efectes ambientals i sense perjudici de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el «projecte de línia elèctrica a 220 kV d'entrada-eixida en la subestació elèctrica ST Castalla de la línia Beneixama-Novelda», promogut per Red Eléctrica de España, SAU, el traçat del qual discorre pel terme municipal de Castalla (Alacant), sempre que aquest es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i s'adopten les mesures indicades en l'apartat segon de l'esmentada resolució.  
Amb data 11 de setembre de 2014 la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme va emetre un informe favorable, per a la construcció de la instal·lació de transport projectada, als efectes de l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i de l'article 114 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ que ha de justificar el sol·licitant i ha d'avaluar l'òrgan competent per a la seua autorització, es fonamenta en el suport a les xarxes elèctriques de distribució que s'alimentaran en la futura ST Castalla des de la Xarxa Transport, tal com es va arreplegar en el Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Electricitat inclòs en la planificació de sectors d'electricitat i gas 2008-2016, després de la modificació efectuada en virtut de l'Orde IET/1132/2014, de 24 de juny, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 de juny de 2014, i s'ha arreplegat igualment en l'Orde IET/2209/2015, de 21 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2015, pel qual s'aprova el document de Planificació Energètica. Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica 2015-2020.  
D'altra banda, ha d'entendre's que la modificació de la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema, i haurà de remetre's al pronunciament favorable de l'informe d'11 de setembre de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, s'avaluen les possibles afeccions de la instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa i a la gestió tècnica del sistema.  
Consta en l'expedient un informe favorable del llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient ATLINE/2010/376/03, així com una proposta de resolució del Servei d'Energia i de la Subdirecció General d'Energia i Mines, adscrites a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
En virtut de la disposició transitòria segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, en relació als expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació, els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es tramitaran fins que es resolguen d'acord amb la legislació anterior. Així mateix, els dits procediments continuaran sent tramitats fins que els resolga l'administració o organisme regulador que siga competent d'acord amb la legislació anterior, a la qual correspondrà igualment la resolució dels recursos que, si és el cas, puguen interposar-se.  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte d'aquest està radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les previstes en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica, que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 14 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 35.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constitueix part de la xarxa de transport secundari.  
D'acord amb el que disposa l'article 36.2 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, l'article 121 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, sense perjudici de l'exempció que preveu aquest últim per a les empreses que exercisquen l'activitat de transport, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten.  
  
D'acord amb l'article 36.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requereix autorització administrativa.  
D'acord amb l'article 7.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el projecte d'execució de la instal·lació necessita aprovació administrativa.  
  
D'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, les instal·lacions de transport d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. De conformitat amb l'article 53.1 de la dita norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i hauran d'incloure per a això una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
D'acord amb l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'article 114 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 9.6 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la present instal·lació requereix la sol·licitud d'informe previ a l'Administració General de l'Estat (actualment a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme), en què aquesta consignarà les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulats en l'esmentada llei. El dit informe haurà de tindre's en compte en l'atorgament de l'autorització.  
Per ser el present procediment referent a l'autorització administrativa d'una línia de transport de 220 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, és aplicable el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic» de la dita norma legal.  
  
D'acord amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, la instal·lació objecte del present procediment està subjecta a avaluació d'impacte ambiental.  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que estableix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial, en les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 06 «Línies subterrànies amb cables aïllats» i ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus».  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar s'apliquen el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Les referències al Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'entenen sense perjudici del que disposa la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en particular d'allò que s'ha previst en la seua disposició transitòria primera i la seua disposició final onze.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació elèctrica de transport secundari de la Línia elèctrica aèria/subterrània (cable) de tensió nominal 220 kV d'entrada/eixida en la ST Castalla 220/132/20 kV des de la Línia 220 kV Beneixama-Novelda, ubicada en el terme municipal de Castalla, província d'Alacant  
Les característiques administratives i tècniques de la instal·lació elèctrica a construir són:  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria-subterrània  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial Decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada B  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Longitud total (m) 6579  
Longitud en aeri (m) 4279  
Longitud en subterrani (m) 2300  
Municipis afectats Castalla  
Província afectada Alacant  
Origen instal·lació Nou suport núm. 34-Bis de la línia 220 kV Beneixama-Novelda  
Final instal·lació ST Castalla (en construcció)  
  
  
  
RECORREGUT AERI  
Nre. de circuits 2 (entrada/eixida des de la línia simple circuit 220 kV Beneixama-Novelda)  
Longitud (m) 4279  
Origen tram aeri Nou suport núm. 34-Bis de l'actual línia 220 kV Beneixama-Novelda, a 212 m del suport núm. 34  
Final tram aeri Suport núm. 13 (transició aeri-subterrani)  
Configuració fases circuit hexàgon  
Nre. de conductors per fase 2 (dúplex)  
Tipus de conductor de fase LA-455 (CÒNDOR)  
Material conductor de fase Aluminio-Acero  
Secció total conductor de fase (mm²) 454,5  
Potència màxima de transport segons densitat de corrent de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MVA x circuit) 614,76  
Tipus de conductor de terra-òptic OPGW - 25/96  
Secció total conductor de terra-òptic (mm²) 164,00  
Material conductor de terra: Alumini-Acer  
Nre. de fibres: 48  
Tipus d'aïllador Bastons de compòsit tipus 11  
Tensió suportada a freqüència industrial sota pluja (50 Hz) (kV eficaç) 460  
Tensió suportada a impuls tipus raig 1,2/50 s (kV cresta) 1050  
Nre. total de suports línia 14  
Tipus de suports (i núm. de cada tipus) D2A3 (6), D2S3 (5), D2A4 (2) i D2B(1)  
Forma dels suports Fust troncopiramidal de secció quadrada, amb cap de trams prismàtics rectes de secció quadrada i dos castellets en la part superior per als cables de terra, amb base per a fonamentacions tetrabloc (potes separades).  
Material dels suports Metàl·liques de gelosia, fabricats en acer laminat i galvanitzats en calent.  
Fonamentació Fonamentacions monobloc tipus pota d'elefant, massissa de formigó en massa, segons dimensions de projecte.  
Connexió de terra En tots els suports, segons projecte.  
  
  
  
D'acord amb el projecte la identificació dels suports són:  
  
Núm. alineació Suport  
origen Suport  
final Tipus de suport  
(origen) Longitud (m) Circuits Municipi  
1 Suport 34 € Bis Suport 1 D2A4 299 2 Castalla  
2 Suport 1 Suport 2 D2A3 325 2 Castalla  
 Suport 2 Suport 3 D2S3 406 Castalla  
 Suport 3 Suport 4 D2S3 357 2 Castalla  
 Suport 4 Suport 5 D2S3 338 2 Castalla  
3 Suport 5 Suport 6 D2A3 284 2 Castalla  
 Suport 6 Suport 7 D2S3 299 2 Castalla  
4 Suport 7 Suport 8 D2A3 343 2 Castalla  
 Suport 8 Suport 9 D2S3 291 2 Castalla  
5 Suport 9 Suport 10 D2A4 340 2 Castalla  
6 Suport 10 Suport 11 D2A3 333 2 Castalla  
7 Suport 11 Suport 12 D2A3 381 2 Castalla  
8 Suport 12 Suport 13 D2A3 268 2 Castalla  
  
RECORREGUT SUBTERRANI  
Nre. de circuits 2 (entrada/eixida des de la línia simple circuit 220 kV Beneixama-Novelda)  
Longitud en subterrani (m) 2300  
Origen tram subterrani Suport núm. 13 (transició   
aeri-subterrani)  
Final tram subterrani ST Castalla  
Disposició conductors portell  
Nre. de conductors per fase 1 (símplex)  
Tipus de conductor de fase 127/220 kV XLPE 2500 Cu + M + T375AL  
Material conductor de fase Coure  
Secció total conductor de fase (mm²) 2500  
Potència màxima de transport (MVA) 576,53  
Aïllament XLPE  
Gruix aïllament (mm) 22  
Tipus de pantalla i protecció radial a l'aigua Tub d'alumini termosoldat  
Secció de la pantalla (mm²) 375  
Material de la coberta exterior: HDPE  
Gruix de la coberta exterior (mm) 4,5  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en el conductor Iad (ca) 504,0  
Temps de curtcircuit t(s) 0,5  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en la pantalla Iad (ca) 52  
Tipus de terminals exteriors Botelles terminals unipolars de tipus exterior de pas aeri a subterrani  
Tipus de terminals interiors Botelles terminals unipolars de tipus interior, endollable a la cel·la amb aïllament d'hexaflorur de sofre (SF6) en el GIS de la subestació blindada  
Tipus de canalització Entubada sota prisma de formigó  
Nre. de tubs cable de potència 3  
Diàmetre exterior tub corrugat per a cable de potència (mm) 250  
Nre. de trams: 4  
Nre. d'entroncaments 3  
Sistema de connexió a terra de pantalles Cross bonding (CB) i Single Point (SP)  
Nre. de tubs per a connexió pantalles 2 (dúplex)  
Diàmetre exterior tub corrugat per a connexió pantalles (mm) 110  
Tipus de cable fibra òptica OSGZ1  
Nre. de cables de fibra òptica per a comunicacions 96 i 48  
Nre. de tubs comunicacions 2 (tipus quadritub)  
Diàmetre quadritub (mm) (4x) 40  
Rasa De 2 m d'amplària i 1,6 m de profunditat, amb formigó HM-20/B/20  
  
  
  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de nou milions cent tres mil tres-cents huitanta-quatre euros amb seixanta-un cèntims (9.103.384,61 ?).  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 36.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que siguen necessaris obtindre per part de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, el projecte de construcció de la instal·lació objecte de la present autorització té les prevalences previstes en els seus article 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de l'esmentada llei, en la redacció feta per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte de la present autorització no estarà sotmesa a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal; tot això sense perjudici d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
D'acord amb el que preveu l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, la present autorització s'atorga tenint en compte el que disposa l'Informe de data 11 de setembre de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, i sense perjudici del que disposen els apartats 1 a 3 de l'article 5 del Reial Decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
  
La present autorització queda afectada pels condicionants previstos en el punt segon de la part resolutiva de la declaració d'impacte ambiental (Expedient DIA 113/2011-AIA), formulada amb data 31 de gener de 2012 per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en la part afectada per la instal·lació, i que són:  
1. Amb relació a l'afecció sobre vies pecuàries, serà necessari abalisar-les adequadament i durant l'execució de les obres, han de romandre obertes al pas del bestiar (segons l'Informe de 14 d'abril de 2011 en matèria de patrimoni cultural). Haurà de comunicar-se l'encreuament en aeri d'aquestes i sol·licitar autorització per a discórrer sota aquestes (segons l'Informe de 18 de febrer de 2011, de la unitat forestal).  
2. D'acord amb els informes demanats en matèria de fauna, flora i espais naturals i en especial els emesos pel Servei d'Ordenació Sostenible del Medi (de 29.04.2011), s'han d'aplicar les mesures preventives següents:  
a) Tot el tram aeri de la línia es dotarà de dispositius anticol·lisió d'avifauna en el cable de terra i disposats cada 10 metres i, en tot cas, caldrà ajustar-se al que disposa el RD 1432/2008, de 29 d'agost.  
  
b) Per a evitar molèsties sobre la fauna per soroll, pols, presència de maquinària en moviment i de persones, etc., el director d'obra controlarà tots aquests aspectes a fi que presenten la menor influència possible.  
  
c) Es respectarà el cicle de vigília dels exemplars de fauna assentats en l'entorn, de manera que no s'executaran en períodes nocturns.  
d) A fi de preservar els refugis de les espècies de quiròpters fissurícules detectades als voltants de la línia elèctrica, durant les labors de construcció s'evitarà en tot moment la destrucció d'arbres anyencs i amb buits.  
3. Es procedirà a la correcta gestió dels residus generats. En aquest sentit, queda totalment prohibida la crema de matèria vegetal (tant vegetació ruderal com cultius afectats). Es restauraran a les seues condicions inicials les àrees que s'hagen vist alterades per les obres.  
4. En els trams en què la línia discorre pròxima a terreny forestal, hauran d'adoptar-se durant les obres i treballs de manteniment les prescripcions del Decret 7/2004, de 23 de gener, en el qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
  
5. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
6. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detecta algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions arreplegats en el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució i els seus annexos presentats que consten en l'expedient ATLINE/2010/376/03 per a la construcció de la instal·lació autoritzada en el punt primer d'aquesta resolució, redactat per un tècnic titulat competent i visat pel col·legi professional corresponent el 17 de desembre de 2010, en què s'habilita Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, per a construir la instal·lació interessada, d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i els seus annexos, així com els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent aprovació.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que estableix el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i en especial les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 06 «Línies subterrànies amb cables aïllats» i ITC-LAT 07 «Línies aèries amb conductors nus».  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de huit (8) mesos des de l'endemà de notificar-se. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta per mitjà de sol·licitud motivada davant d'aquest òrgan directiu, i s'adjuntarà a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
En tot cas, la posada en servei de la instal·lació autoritzada per la present resolució haurà de ser degudament coordinada amb la de les instal·lacions de transport de la subestació elèctrica «ST Castalla», autoritzada per aquesta comunitat autònoma el 18 de gener de 2012.  
4. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant el començament de les obres, el qual al seu torn ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant.  
  
6. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjudici del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
8. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el termini màxim de 10 dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. A la mencionada comunicació s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per una persona facultativa competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, anirà acompanyat de l'oportuna declaració responsable de conformitat amb el que indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV número 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant ho comunicarà a aquesta direcció general, així com a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
10. Aquesta direcció general, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, concretant-se en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació de l'annex I de la present resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol X de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000.  
Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, de manera que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal adquirirà la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis d'aquests i zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en el Boletín Oficial del Estado, aquesta última als efectes de notificació dels interessats que són desconeguts (conforme a l'annex I). Igualment, la mencionada publicació es realitza, a més, als efectes de notificació de la present resolució als interessats dels quals s'ignore el lloc o domicili de la notificació d'aquests o el mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per aquells o els seus representants.  
  
- La notificació de la present resolució a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, i les que van informar, o van haver d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com als restants interessats en l'expedient, d'acord amb el que preveu l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa.  
- Traslladar la present resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.  
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en l'article 148.2 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de ser notificada, d'acord amb el que estableix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
València, 23 de novembre de 2015.- La directora general d'Indústria i Energia: Júlia Company Sanus.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7702, del 21-01-2016 (2016/205)

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de la instalación de la Red de Transporte Secundario denominada, línea eléctrica aérea/subterránea (cable) de tensión nominal 220 kV de entrada/salida en la ST Castalla 220/132/20 kV desde la línea 220 kV Benejama - Novelda, titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Castalla, se aprueba el proyecto técnico de ejecución, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación. Expediente número ATLINE/2010/376/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7702

Fecha DOGV
:   21-01-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2016/205

CVE


Fecha del documento
:   23-11-2015

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [Castalla](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de la instalación de la Red de Transporte Secundario denominada, línea eléctrica aérea/subterránea (cable) de tensión nominal 220 kV de entrada/salida en la ST Castalla 220/132/20 kV desde la línea 220 kV Benejama - Novelda, titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Castalla, se aprueba el proyecto técnico de ejecución, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación. Expediente número ATLINE/2010/376/03. [2016/205]  
  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 22 de diciembre de 2010, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante, escrito solicitando:  
- Autorización administrativa para la construcción de la instalación de la Red de Transporte Secundario denominada, Línea eléctrica aérea/subterránea (cable) de tensión nominal 220 kV de entrada/salida en la ST Castalla 220/132/20 kV desde la Línea 220 kV Benejama - Novelda, ubicada en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante.  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución  
- Declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación.  
Junto con el impreso de solicitud de estas peticiones se acompañó la siguiente documentación:  
- Proyecto de ejecución, visado con fecha 17 de diciembre de 2010, y redactado por técnico titulado competente. Como documentación anexa a este, consta además de:  
· Estudio de accesos,  
· Estudio de impacto ambiental,  
· Estudio de integración paisajística,  
· Documento comprensivo del proyecto de ejecución, para su remisión a la Dirección General de Política Energética y Minas, del entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a los efectos de la evacuación del informe preceptivo previsto en legislación vigente.  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico de:  
· Ayuntamiento de Castalla,  
· Servicio Territorial de Ordenación del Territorio, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,  
· Área de Espacios Naturales, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,  
· Servicio de Paisaje, de la Dirección General de Territorio y Paisaje,  
· Servicio Territorial de Medio Ambiente, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,  
· Servicio de Vías Pecuarias, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,  
· Área de Infraestructuras, de la Diputación Provincial de Alicante,  
· Aquagest Levante, SA,  
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal,  
· Telefónica de España, SA, y  
- Documento con relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.  
Con fecha 28 de enero de 2011 la solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
De igual modo, con fecha 17 de febrero y 29 de marzo de 2011, la solicitante presentó, tras el oportuno requerimiento de subsanación técnica, anexo de cálculos para la justificación de la potencia máxima a transportar de la línea en su tramo aéreo, y relación de normativa vigente y aplicable al proyecto.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2010/376/03, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Los puntos de conexión, origen y final, de la instalación solicitada son titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal.  
En el origen, la línea se conectará a la actual línea aérea de transporte secundario de energía eléctrica a 220 kV entre las subestaciones ST Benejama y ST Novelda, mediante un nuevo apoyo denominado núm. 34-Bis, colocado en el vano comprendido entre los apoyos núm. 34 y núm. 35 de la mencionada línea, aproximadamente a 212 metros del apoyo núm. 34. En su primer tramo, la línea discurrirá en aéreo durante 4 279 metros mediante 14 apoyos, siendo la transición de aéreo a subterráneo en el apoyo número 13, a partir del cual discurrirá durante 2300 metros en subterráneo con tres cámaras de empalme hasta alcanzar la futura ST Castalla, punto final de la línea.  
Consta como antecedentes relevantes la Resolución de 18 de enero de 2012, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Castalla, en la parte correspondiente a la red de transporte de energía eléctrica, ubicada en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública. (Expediente número ATASCT/2009/503/03).  
En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal dispone de las capacidades exigibles para promover el presente proyecto.  
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por le que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, y el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública, así como el estudio de impacto ambiental fueron objeto conjuntamente de información pública durante el plazo de treinta días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 22 de febrero de 2011, (DOCV 6465),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, de 22 de febrero de 2011, (BOP 36),  
- el diario de prensa Las Provincias, de 24 de febrero de 2011.  
Con la misma finalidad el Servicio Territorial de Energía de Alicante remitió estas solicitudes al ayuntamiento de Castalla para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de este, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, se presentaron alegaciones por parte de Alfonso Córcoles Blázquez, y la mercantil Mula y Tarancón Explotaciones Agrícolas, SL, referentes en resumen a:  
- petición de nulidad del expediente por no ser notificado expresamente, y  
- rechazo al trazado de la línea con nuevas propuestas de trazado por perjuicios y daños, entre otros, a plantaciones superintensivas de olivares.  
Remitidas las alegaciones expresadas a la empresa peticionaria para que prestase conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, la misma ha emitido contestación con respecto a las cuestiones suscitadas, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Que se han realizado todos y cada uno de los trámites de información pública que establece la legislación, y en todo caso, de acuerdo a los artículos 122 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, únicamente se notificará expresamente a los interesados en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, la resolución de la declaración de utilidad pública en concreto.  
- Que no es posible modificar el trazado de la línea en su tramo aéreo desplazando el apoyo núm. 11 al lindero entre las parcelas 43 y 44 del proyecto, al sobrevolarse en este caso la edificación existente ubicada en la parcela 40 del proyecto, de acuerdo con el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como con el punto 5.12.2 de la ITC-LAT 07, del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.  
- Que no procede en esta fase valoración económica alguna por la afección a la plantación de olivar superintensivo, valoración que deberá tener lugar en la fase procedimental oportuna, que no será otra que la de determinación del justiprecio. No obstante, REE abonará a la propietaria del predio sirviente cualquier daño indemnizable como consecuencia, tanto de la imposición de la citada servidumbre como de la propia ejecución de las obras.  
- Que no es posible como alternativa al trazado actual, soterrar la línea a su paso por las fincas afectadas, dado que en este caso debería discurrir por zona no consolidada, contraviniendo los criterios adoptados por la Secretaría General de Energía en aplicación de los Procedimientos de Operación 13.1 y 13.3, en virtud de los cuales, «la incidencia en inversión, operación, mantenimiento, detección de fallos y reparación, principalmente, los soterramientos, de líneas serán objeto de estudios específicos, evitándose como criterio general los soterramientos parciales que den lugar a tramos discontinuos aéreo-subterráneo en la misma línea.  
- Que tampoco es posible como alternativa al trazado actual, volver a la primera iniciativa de trazado aéreo previsto por esta empresa, dado que dicho trazado fue sometido a la consideración del órgano medioambiental competente, manifestando este, la necesidad de reducir las afecciones a los terrenos forestales arbolados localizados en el punto de entronque con la línea L/220 kV Benejama-Novelda y sobre el Monte de Utilidad Pública Conjunto de Sierras de Biar, que sumado a la presencia de las plataformas de la autovía CV-80 y sus viales de servicio, de la carretera CV-830, de los desniveles existentes y a la presencia de edificaciones, imposibilita técnicamente la realización del entronque en el vano de los apoyos núm. 33 y núm. 34.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Servicio Territorial de Ordenación del Territorio. Con fecha 14 de julio de 2011 emite informe favorable respecto a la compatibilidad con el planeamiento urbanístico, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre y en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de la Generalitat Valenciana. Trasladado el informe al peticionario, este mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2011, manifiesta su conformidad.  
- Área de Espacios Naturales. Traslada la petición por esta al Servicio de Ordenación Sostenible del Medio, este emite sendos informes en la misma fecha, 29 de abril de 2011, en los cuales considera que el proyecto solicitado:  
· es compatible con las disposiciones del Decreto 25/2007, de 23 de febrero, del Consell, de declaración del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit y con las consideraciones del correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG),  
· y que no tendrá repercusiones sobre la integridad del lugar/espacio de la Red Natura 2000.  
Trasladados los informes al peticionario, este mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2011, manifiesta su aceptación y conformidad.  
- Servicio de Paisaje. En su informe, de fecha 13 de abril de 2011, informa favorablemente, al considerar que el Estudio de Integración Paisajística analiza la incidencia de dicha actuación en el paisaje. Trasladado el informe al peticionario, este mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2011, manifiesta su aceptación y conformidad.  
- Servicio Territorial de Medio Ambiente. En su escrito, de fecha 28 de febrero de 2011, este órgano da traslado de sendos informes:  
· Uno en materia de gestión forestal, de 18 de febrero de 2011, informando favorablemente, en lo que respecta a la Declaración de Impacto Ambiental,  
· y otro, en materia de Protección de Especies, de fecha 24 de enero de 2011, en el que se informa que el trazado de la línea contemplado en la documentación aportada en el Estudio de Impacto Ambiental y el Estudio de Integración Paisajística no se corresponde con ninguna de las alternativas presentadas en el documento inicial, no obstante, su impacto sobre la flora y fauna es similar al informado con fecha de 31 de mayo de 2010, en su variante «Tramos A-B», siendo por tanto, las medidas correctoras contemplas en el informe de 31 de mayo de 2010, igualmente válidas.  
Trasladados los informes al peticionario, este mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2011, manifiesta su aceptación y conformidad.  
- Servicio de Vías Pecuarias. En su escrito, de fecha 22 de febrero de 2011, la jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente da traslado del informe de fecha 18 de febrero de 2011, del jefe de la Sección Forestal, en el que se informa favorable, condicionado a incluir en la resolución de autorización administrativa de la instalación, la obligación de tramitar las ocupaciones de dominio público pecuario, en los cruces de la «Vereda de les Bateries» y la «Vereda de Catí». Trasladado el informe al peticionario, este mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2011, manifiesta la aceptación y conformidad de dicho informe.  
- Área de Infraestructuras, Energía y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Alicante. En su escrito de fecha 28 de marzo de 2011, manifiesta que la mencionada carretera CV-811, es titular de la Conselleria de Infraestructura y Transporte, por lo que se procede a remitir de nueva la documentación a esa administración. Trasladada la separata al Servicio Territorial de Carreteras de Alicante, este en su informe, de 5 de septiembre de 2011, informa desfavorablemente, al no respetar la línea la zona de protección de 25 metros de la carretera CV-811. Trasladado el informe al peticionario, este mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2012, manifiesta la conformidad al informe que acompaña, en el cual el Servicio Territorial de Carreteras de Alicante, resuelve autorizar a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, el cruzamiento en la carretera CV-811 PK 1+00, con las condiciones que constan en dicha resolución.  
- Aquagest Levante, SA Mediante informe, de 2 de marzo de 2011, presta su conformidad a la autorización solicitada, señalando que la instalación objeto, a fecha de la redacción del presente escrito, no afecta los servicios hidráulicos de Aquagest, no obstante, una vez recepcionada las obras hidráulicas realizadas en el Polígono Industrial de Castalla, estas sí que ser verán afectadas por la línea, por lo que llegado el momento, en caso de ser necesario, se informará al respecto, y remiten un juego de planos orientativos de las infraestructuras hidráulicas existente en el entorno de la línea objeto de autorización. Trasladado el informe y resto de documentación al peticionario, este mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2011, manifiesta su aceptación y conformidad.  
  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal. En su escrito, de 5 de diciembre de 2011, da la conformidad a la instalación en cuanto afecciones a las instalaciones de Iberdrola Distribución eléctrica, SAU. Trasladado el escrito al peticionario, este mediante escrito de fecha 20 de abril de 2012, manifiesta la aceptación y conformidad con el mismo.  
  
- Telefónica de España, SA. En su informe, de 15 de febrero de 2011, los servicios técnicos manifiestan su conformidad con la obra proyectada. Trasladado el escrito al peticionario, este mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2011, manifiesta la aceptación y conformidad con el mismo.  
En el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Energía de Alicante solicitó al Ayuntamiento de Castalla, los informes prestando conformidad u oposición: a la autorización solicitada, al condicionado técnico por la afección al alumbrado público, así como, a los documentos ambientales presentados, con el resultado que, en síntesis, se detalla recogido en tres informes del técnico municipal, todos ellos de 12 de abril de 2011:  
- Se requerirá informe previo de la conselleria competente en materia de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, se dará traslado al agente urbanizador del sector UZI-5 Basta de la instalación objeto de autorización, solicita se aporte diversa documentación gráfica y aclaratoria de la instalación, establece el condicionado técnico de rellenar con hormigón pobre en lugar de zahorras la zanja subterránea, y solicita los planos acotados de la instalación una vez realizada la instalación.  
  
- Además de manifestar los requerimientos del primer informe, que el proyecto no afecta a las instalaciones de alumbrado público, ya que la línea transcurre por suelo no urbanizable donde no hay servicio de alumbrado público, y posteriormente por una unidad de actuación (UZI-5 Basta) la cual no está recepcionada, por lo que se procede a dar traslado al agente urbanizador.  
- Adicionalmente a recoger nuevamente los requerimientos del primer informe, que no puede pronunciarse sobre los documentos ambientales presentados (estudio de impacto ambiental y estudio de integración paisajística), ya que carece de la información necesaria para poder constatar los datos que se especifican en los diferentes estudios.  
Trasladados los tres informes al peticionario, este mediante escrito de fecha 6 de junio de 2011, responde conjuntamente, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- En relación a las referencias al suelo de especial protección ecológico paisajístico, y el requerimiento de informe de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, se recuerda que la instalación eléctrica que nos ocupa está sometida al procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, durante cuya tramitación será valorado cualquier aspecto de contenido medioambiental o paisajístico.  
- En relación al requerimiento de documentación se indica que toda la documentación que se requiere se halla contenida en el proyecto de ejecución, de cuya cuenta ha tenido cumplida cuenta ese Ayuntamiento. No obstante, se remite nuevamente ejemplar del proyecto de ejecución en digital, haciendo mención expresa a la documentación requerida.  
- En relación al relleno de la zanja con hormigón pobre en lugar de zahorras, este requerimiento no puede observarse por esta empresa puesto que no es conveniente cambiar las condiciones de accesibilidad actuales de los servicios con los que cruzamos.  
- Los planos as-built se entregarán en el momento que se disponga de los mismos, y por consiguiente, una vez se haya ejecutado la instalación.  
Trasladadas las alegaciones del peticionario al Ayuntamiento de Castalla, los servicios técnicos en su informe de fecha 20 de diciembre de 2011 concluyen considerar que técnicamente procede dar la conformidad a los proyectos presentados de la línea y de la subestación ST Castalla. Trasladado este último informe al peticionario, este mediante escrito de fecha 20 de abril de 2012, manifiesta su aceptación y conformidad.  
Consta en el expediente copia de la resolución, de fecha 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (expediente 113/2011-AIA), por la que se estima aceptable a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de línea eléctrica a 220 kV de entrada-salida en la subestación eléctrica ST Castalla de la línea Benejama-Novelda, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, cuyo trazado discurre por el término municipal de Castalla (Alicante), siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del Proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y se adopten las medidas indicadas en el apartado segundo de dicha resolución.  
Con fecha 11 de septiembre de 2014 se ha emitido informe favorable por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para la construcción de la instalación de transporte proyectada, a los efectos del artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y del artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, se fundamenta en el apoyo a las redes eléctricas de distribución que se alimentarán en la futura ST Castalla desde la Red Transporte, tal y como se recogió en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Electricidad incluido en la planificación de sectores de electricidad y gas 2008-2016, tras la modificación operada en virtud de la Orden IET/1132/2014, de 24 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, y ha venido a recogerse igualmente en la Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020.  
Por otro lado, debe entenderse que la modificación de la instalación no generará incidencias negativas en el Sistema, debiendo remitirse al pronunciamiento favorable del informe, de 11 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evalúa las posibles afecciones de la instalación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema.  
Consta en el expediente informe favorable del entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente ATLINE/2010/376/03, así como propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas, adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
En virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, a la que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 14 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de transporte secundario.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el artículo 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, sin perjuicio de la exención que contempla este último para las empresas que vengan ejerciendo la actividad de transporte, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten.  
De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de la instalación precisa de aprobación administrativa.  
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, las instalaciones de transporte de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 53.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
De acuerdo con el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 9.6 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la presente instalación requiere la solicitud de informe previo a la Administración General del Estado (actualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), en el que esta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en la citada ley. Dicho informe deberá tenerse en cuenta en el otorgamiento de la autorización.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una línea de transporte de 220 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX, «De las infraestructuras del sector energético», de dicha norma legal.  
De acuerdo con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, la instalación objeto del presente procedimiento está sujeta a Evaluación de Impacto Ambiental.  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 06 «Líneas subterráneas con cables aislados» e ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Las referencias al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa para la construcción de la instalación eléctrica de transporte secundario de la «Línea eléctrica aérea/subterránea (cable) de tensión nominal 220 kV de entrada/salida en la ST Castalla 220/132/20 kV desde la Línea 220 kV Benejama - Novelda», ubicada en el término municipal de Castalla, provincia de Alicante  
Las características administrativas y técnicas de la instalación eléctrica a construir son:  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea-subterránea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada B  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
Longitud total (m) 6579  
Longitud en aéreo (m) 4279  
Longitud en subterráneo (m) 2300  
Municipios afectados Castalla  
Provincia afectada Alicante  
Origen instalación Nuevo apoyo núm. 34-Bis de la línea 220 kV Benejama - Novelda  
Final instalación ST Castalla (en construcción)  
  
  
  
RECORRIDO AÉREO  
Núm. de circuitos 2 (entrada/salida desde la línea simple circuito 220 kV Benejama - Novelda)  
Longitud (m) 4279  
Origen tramo aéreo Nuevo apoyo núm. 34-Bis de la actual línea 220 kV Benejama - Novelda, a 212 m del apoyo núm. 34  
Final tramo aéreo Apoyo núm. 13 (transición aéreo-subterráneo)  
Configuración fases circuito hexágono  
Núm. de conductores por fase 2 (duplex)  
Tipo de conductor de fase LA-455 (CONDOR)  
Material conductor de fase Aluminio-Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 454,5  
Potencia máxima de transporte según densidad de corriente de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MVA x circuito) 614,76  
Tipo de conductor de tierra-óptico OPGW - 25/96  
Sección total conductor de tierra-óptico (mm²) 164,00  
Material conductor de tierra: Aluminio-Acero  
Núm. de fibras: 48  
Tipo de aislador Bastones de composite tipo 11  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 460  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s (kV cresta) 1050  
Núm. total de apoyos línea 14  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) D2A3 (6), D2S3 (5), D2A4 (2) y D2B(1)  
Forma de los apoyos Fuste troncopiramidal de sección cuadrada, con cabeza de tramos prismáticos rectos de sección cuadrada y dos castilletes en la parte superior para los cables de tierra, con base para cimentaciones tetrabloque (patas separadas).  
Material de los apoyos Metálicas de celosía, fabricados en acero laminado y galvanizados en caliente.  
Cimentación Cimentaciones monobloque tipo pata de elefante, maciza de hormigón en masa, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto.  
  
  
  
De acuerdo con el proyecto la identificación de los apoyos son:  
  
Núm. alineación Apoyo  
origen Apoyo  
final Tipo de apoyo  
(origen) Longitud (m) Circuitos Municipio  
1 Apoyo 34 € Bis Apoyo 1 D2A4 299 2 Castalla  
2 Apoyo 1 Apoyo 2 D2A3 325 2 Castalla  
 Apoyo 2 Apoyo 3 D2S3 406 Castalla  
 Apoyo 3 Apoyo 4 D2S3 357 2 Castalla  
 Apoyo 4 Apoyo 5 D2S3 338 2 Castalla  
3 Apoyo 5 Apoyo 6 D2A3 284 2 Castalla  
 Apoyo 6 Apoyo 7 D2S3 299 2 Castalla  
4 Apoyo 7 Apoyo 8 D2A3 343 2 Castalla  
 Apoyo 8 Apoyo 9 D2S3 291 2 Castalla  
5 Apoyo 9 Apoyo 10 D2A4 340 2 Castalla  
6 Apoyo 10 Apoyo 11 D2A3 333 2 Castalla  
7 Apoyo 11 Apoyo 12 D2A3 381 2 Castalla  
8 Apoyo 12 Apoyo 13 D2A3 268 2 Castalla  
  
RECORRIDO SUBTERRÁNEO  
Núm. de circuitos 2 (entrada/salida desde la línea simple circuito 220 kV Benejama - Novelda)  
Longitud en subterráneo (m) 2300  
Origen tramo subterráneo Apoyo núm. 13 (transición aéreo-subterráneo)  
Final tramo subterráneo ST Castalla  
Disposición conductores tresbolillo  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Tipo de conductor de fase 127/220 kV XLPE 2500 Cu + M + T375AL  
Material conductor de fase Cobre  
Sección total conductor de fase (mm²) 2500  
Potencia máxima de transporte (MVA) 576,53  
Aislamiento XLPE  
Espesor aislamiento (mm) 22  
Tipo de pantalla y protección radial al agua Tubo de aluminio termosoldado  
Sección de la pantalla (mm²) 375  
Material de la cubierta exterior: HDPE  
Espesor de la cubierta exterior (mm) 4,5  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en el conductor Iad (kA) 504,0  
Tiempo de cortocircuito t(s) 0,5  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en la pantalla Iad (kA) 52  
Tipo de terminales exteriores Botellas terminales unipolares de tipo exterior de paso aéreo a subterráneo  
Tipo de terminales interiores Botellas terminales unipolares de tipo interior, enchufable a la celda con aislamiento de hexafloruro de azufre (SF6) en el GIS de la subestación blindada  
Tipo de canalización Entubada bajo prisma de hormigón  
Núm. de tubos cable de potencia 3  
Diámetro exterior tubo corrugado para cable de potencia (mm) 250  
Núm. de tramos: 4  
Núm. de empalmes 3  
Sistema de puesta a tierra de pantallas Cross bonding (CB) y Single Point (SP)  
Núm. tubos para conexión   
pantallas 2 (duplex)  
Diámetro exterior tubo corrugado para conexión pantallas (mm) 110  
Tipo de cable fibra óptica OSGZ1  
Núm. cables de fibra óptica para comunicaciones 96 y 48  
Núm. tubos comunicaciones 2 (tipo cuatritubo)  
Diámetro cuatritubo (mm) (4x) 40  
Zanja De 2 m. de anchura y 1,6 m. de profundidad, con hormigón HM-20/B/20  
  
  
  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de nueve millones ciento tres mil trescientos ochenta y cuatro euros con sesenta y un céntimos (9.103.384,61 ?).  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 36.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículo 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estará sometida a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe de fecha 11 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 3 del artículo 5 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.  
La presente autorización queda afectada por los condicionantes previstos en el punto segundo de la parte resolutiva de la Declaración de Impacto Ambiental (Expediente DIA 113/2011-AIA), formulada con fecha 31 de enero de 2012 por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la parte afectada por la instalación, y que son:  
1. Con relación a la afección sobre vías pecuarias, será necesario balizarlas adecuadamente y durante la ejecución de las obras, deben permanecer abiertas al paso del ganado (según informe de 14 de abril de 2011 en materia de patrimonio cultural). Deberá comunicarse el cruce en aéreo de las mismas y solicitar autorización para discurrir bajo estas (según informe de 18 de febrero de 2011, de la unidad forestal).  
2. De acuerdo con los informes recabados en materia de fauna, flora y espacios naturales y en especial los emitidos por el Servicio de Ordenación Sostenible del Medio (de 29.04.2011) se deben aplicar las siguientes medidas preventivas:  
a) Todo el tramo aéreo de la línea se dotará de dispositivos anticolisión de avifauna en el cable de tierra y dispuestos cada 10 metros y en todo caso, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.  
b) Para evitar molestias sobre la fauna por ruido, polvo, presencia de maquinaria en movimiento y de personas, etc., se procederá por el director de obra a controlar todos estos aspectos al objeto de que presenten la menor influencia posible.  
c) Se respetará el ciclo de vigilia de los ejemplares de fauna asentados en el entorno, no ejecutándose en períodos nocturnos.  
d) A fin de preservar los refugios de las especies de quirópteros fisurículas detectadas en las inmediaciones de la línea eléctrica, durante las labores de construcción se evitará en todo momento la destrucción de árboles añosos y con huecos.  
3. Se procederá a la correcta gestión de los residuos generados. En este sentido, queda totalmente prohibida la quema de materia vegetal (tanto vegetación ruderal como cultivos afectados). Se restaurarán a sus condiciones iniciales las áreas que se hayan visto alteradas por las obras.  
4. En los tramos en que la línea discurre próxima a terreno forestal, deberán adoptarse durante las obras y trabajos de mantenimiento las prescripciones del Decreto 7/2004, de 23 de enero, en el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
5. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
6. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución y sus anexos presentados que constan en el expediente ATLINE/2010/376/03 para la construcción de la instalación autorizada en el punto primero de esta resolución, redactado por técnico titulado competente y visado por el colegio profesional correspondiente el 17 de diciembre de 2010, habilitando a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y sus anexos, así como los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 06 «Líneas subterráneas con cables aislados» e ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de ocho (8) meses desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
En todo caso, la puesta en servicio de la instalación autorizada por la presente resolución deberá ser debidamente coordinada con la de las instalaciones de transporte de la subestación eléctrica «ST Castalla», autorizada por esta comunidad autónoma el 18 de enero de 2012.  
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta Dirección General como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante lo comunicará a esta Dirección General, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta Dirección General como órgano sustantivo.  
10. Esta Dirección General, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y de las Secciones 2.ª y 3.ª del capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Boletín Oficial del Estado, esta última a efectos de notificación de los interesados que son desconocidos (conforme al Anexo I). Igualmente, la mencionada publicación se realiza, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados de los que se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes.  
- La notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.  
- Dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 148.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 23 de noviembre de 2015.- La directora general de Industria y Energía: Júlia Company Sanus.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML