Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8578, del 26-06-2019 (2019/5814)

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, per la qual s'atorga a Nedgia Cegas, SA, autorització administrativa prèvia per a la construcció d'instal·lacions de distribució de gas natural als municipis de Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna, s'aproven els projectes d'execució d'aquestes i es declara, en concret, la utilitat pública de determinades instal·lacions auxiliars a emplaçar a Simat de la Valldigna. Expedients CBREDE/2014/21/46-CBREDE/2015/25/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8578

Data del DOGV
:   26-06-2019

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2019/5814

CVE


Data del document
:   05-04-2019

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, per la qual s'atorga a Nedgia Cegas, SA, autorització administrativa prèvia per a la construcció d'instal·lacions de distribució de gas natural als municipis de Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna, s'aproven els projectes d'execució d'aquestes i es declara, en concret, la utilitat pública de determinades instal·lacions auxiliars a emplaçar a Simat de la Valldigna. Expedients CBREDE/2014/21/46-CBREDE/2015/25/46. [2019/5814]  
 Antecedents  
  
Simat de la Valldigna  
Amb data 17 de juliol de 2014, l'actual Nedgia Cegas, SA, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar davant el llavors Servei Territorial d'Energia de València, una instància en la qual sol·licita autorització administrativa per a la distribució de gas natural al municipi de Simat de la Valldigna (València), acompanyada del corresponent projecte de la instal·lació, signat per un tècnic competent.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència CBREDE/2014/21/46.  
La sol·licitud d'autorització administrativa prèvia de la instal·lació juntament amb l'avantprojecte van ser objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'11 de maig de 2015 (DOGV 7522).  
- El Butlletí Oficial de la Província de València del 6 de maig de 2015 (BOPV 84).  
- El diari La Razón, edició Comunitat Valenciana, de 8 de juny de 2015.  
- El diari Las Provincias, edició València, de 5 de juny de 2015.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la mercantil Redexis Gas, SA, ha presentat al·legacions, amb data 27 de maig de 2015, en què sol·licita que es denegue l'autorització administrativa al sol·licitant i se li concedisca a ella l'autorització administrativa sol·licitada en l'expedient CBREDE/2015/13/46. Aquestes s'han traslladat a Nedgia Cegas, SA, que, mitjançant un escrit rebut el 2 de març de 2016, raona per què li ha de ser atorgada l'autorització en qüestió. Sobre això, cal esmentar el desistiment presentat el 15 de gener de 2019 per Redexis Gas, SA, a aquest expedient.  
Posteriorment, el 25 de setembre de 2015, Nedgia Cegas, SA, presenta una instància en què sol·licita, a més, l'aprovació del projecte d'execució i la declaració d'utilitat pública en concret d'aquestes instal·lacions. Juntament amb aquesta petició, s'acompanyava el projecte tècnic de la xarxa de distribució de gas natural del municipi, signat per un tècnic competent, acompanyat d'una declaració responsable d'aquest de data de 21 de setembre de 2015. S'hi adjuntaven l'annex amb la relació de béns i drets afectats i les separates tècniques per a l'obtenció del condicionat tècnic dels organismes afectats següents:  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
- Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Direcció Territorial de Medi Ambient. Vies pecuàries (afecció a la carrerada del Portitxol i vereda del barranc del Malet).  
- Diputació de València. Àrea de carreteres (CV-600 i CV-675).  
- Ajuntament de Simat de la Valldigna.  
- Telefónica de España, SAU.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
- Empresa General Valenciana de l'Aigua SA (EGEVASA).  
Aquesta nova sol·licitud ha sigut objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 10 de maig de 2016 (DOGV 7778).  
- El Butlletí Oficial de la Província de València del 17 de febrer de 2016 (BOPV 32).  
- El diari El País, edició Comunitat Valenciana, de 19 de maig de 2016.  
- El diari Levante-EMV, edició València, de 17 de maig de 2016.  
- El tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna des del 16 de febrer de 2016.  
Amb motiu d'aquesta, Redexis Gas, SA, presenta noves al·legacions en data 11 de març de 2016 en les quals indica que ha presentat una addenda de millora al seu projecte inicial, per la qual cosa sol·licita que es denegue l'autorització administrativa al sol·licitant i se li concedisca a ella l'autorització administrativa sol·licitada en l'expedient CBREDE/2015/13/46. Es dona trasllat d'aquestes novament a Nedgia Cegas, SA, que, mitjançant un escrit rebut el 15 de juny de 2016, indica que li ha de ser atorgada l'autorització en qüestió, reiterant-se en la contestació a les anteriors al·legacions. Novament, s'ha de tindre en compte el desistiment indicat anteriorment.  
El projecte presentat per l'actual Nedgia Cegas, SA, el pressupost global del qual puja a 564.501,67 - (incloent-hi gestió de residus i seguretat i salut), té com a característiques principals les següents:  
- Àrea d'autorització: segons plànol GDPV1515050040 P-F01 Rev.0 del Projecte d'aprovació d'execució i declaració d'utilitat pública d'instal·lacions per al subministrament de gas natural amb mòdul de regasificació al TM de Simat de la Valldigna. Pla de fases.  
  
- Punt de subministrament: des del mòdul de regasificació de GNL a situar en la parcel·la 333 del polígon 7 de Simat de la Valldigna (que donarà servei també a la població de Benifairó de la Valldigna), a través d'una canonada de diàmetre 90 mm fins al nucli urbà. El mòdul comptarà amb un depòsit de 10 m³ (per al consum previst a 2 anys) ampliable amb un altre de 20 m³ i tindrà una gasificació adequada per a cobrir el cabal punta horari previst a llarg termini (395 m³ (n)/h). Disposarà d'una estació de regulació i mesura amb regulació 5(1)/0,4 (0,05) bar.  
  
- Xarxa projectada en MOP 0,4 bar de polietilé PE100 SDR17,6 de longitud total 3.803 m:  
· 11 m de diàmetre 110 mm.  
· 2.606 m de diàmetre 90 mm.  
· 1.186 m de diàmetre 63 mm.  
- Termini d'execució: sis mesos, a realitzar en dues fases. La primera fase abasta la instal·lació de la planta GNL, la canalització de l'eix que dotarà de subministrament Benifairó de la Valldigna i la canalització de la zona nord-oest del nucli urbà (fins al carrer de Sant Antoni i el carrer de Cervantes) de Simat de la Valldigna (4 mesos). La segona fase comprén l'execució de la zona sud-est del nucli urbà de Simat de la Valldigna (2 mesos).  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els corresponents condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre el 10 de febrer de 2016 una separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general següents, els béns o drets al seu càrrec dels quals pogueren ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Remet un informe favorable de data 22 d'abril de 2016, condicionat a l'obtenció de la preceptiva autorització d'aqueix organisme. L'empresa peticionària l'accepta mitjançant un escrit rebut el 2 de juny de 2016.  
- Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Direcció Territorial de Medi Ambient. Vies pecuàries. L'11 d'abril de 2016 i, posteriorment, el 16 de novembre de 2017 es reitera la sol·licitud inicial; no consta en l'expedient resposta a aquesta.  
- Diputació de València. Àrea de carreteres. El 3 de març de 2016 es reben sengles informes favorables condicionats, referents a les afeccions de les carreteres CV-600 i CV-675, respectivament. L'empresa peticionària els accepta mitjançant un escrit rebut el 14 d'abril de 2016.  
  
- Ajuntament de Simat de la Valldigna. En data 27 d'abril de 2016 té entrada un escrit al qual s'acompanya l'informe favorable de l'enginyer tècnic municipal, condicionat a l'obtenció de la llicència ambiental i l'informe de l'arquitecte municipal en el qual indica que el projecte presentat compleix la normativa vigent urbanística, que són acceptats per l'empresa peticionària mitjançant un escrit de data 17 de gener de 2017.  
- Telefónica de España, SAU. Remet un informe favorable de data 1 de març de 2016, condicionat al compliment de les distàncies de seguretat en encreuaments i paral·lelismes amb les seues canalitzacions. L'empresa peticionària l'accepta mitjançant un escrit rebut el 2 de juny de 2016.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. En data 19 de febrer de 2016 presenta un informe favorable condicionat, que és acceptat per l'empresa peticionària mitjançant un escrit de data 13 d'abril de 2016.  
- Empresa General Valenciana de l'Aigua, SA (EGEVASA). Mitjançant un escrit de data 16 de febrer de 2016, l'interessat indica que el subministrament d'aigua al municipi és competència de l'Ajuntament i, per tant, EGEVASA no es considera un organisme afectat pel projecte presentat.  
  
Benifairó de la Valldigna  
  
Amb data 3 de juliol de 2015, Gas Natural Cegas, SA, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar davant el llavors Servei Territorial d'Energia de València, un escrit en el qual sol·licitava autorització administrativa i aprovació de projecte per a la distribució de gas natural al municipi de Benifairó de la Valldigna (València).  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquesta petició s'acompanyava un projecte tècnic de la xarxa de distribució de gas natural del municipi, signat per un tècnic competent i acompanyat d'una declaració responsable d'aquest de data 26 de juny de 2015. Posteriorment, el 16 de febrer de 2016, presenta una addenda al projecte per ampliació de la xarxa a la totalitat del polígon industrial, signat per un tècnic competent i acompanyat d'una declaració responsable d'aquest de data 12 de febrer de 2016. S'hi adjuntaven les separates tècniques per a l'obtenció del condicionat tècnic d'organismes afectats següents:  
- Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Direcció Territorial de Medi Ambient. Vies pecuàries (afecció a la carrerada del Portitxol a la muntanya del Castell).  
- Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.  
- Telefónica de España, SAU.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
- Empresa General Valenciana de l'Aigua, SA (EGEVASA).  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient amb referència CBREDE/2015/25/46, incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a aquest efecte.  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació juntament amb el projecte d'execució han sigut objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 27 d'abril de 2016 (DOGV 7769).  
- El Butlletí Oficial de la Província de València del 30 de març de 2016 (BOPV 59).  
- El diari La Razón, edició Comunitat Valenciana, de 20 de maig de 2016.  
- El diari Las Provincias, edició de València, de 20 de maig de 2016.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la mercantil Redexis Gas, SA, ha presentat al·legacions amb data 22 d'abril de 2016, en què sol·licita que es denegue l'autorització administrativa al sol·licitant i se li concedisca a ella l'autorització administrativa sol·licitada en l'expedient CBREDE/2016/08/46. Aquestes s'han traslladat a Nedgia Cegas, SA, que, mitjançant un escrit remés el 14 de juliol de 2016, raona que li ha de ser atorgada l'autorització en qüestió. Consta desistiment de Redexis Gas, SA, a la sol·licitud tramitada en aquest expedient, presentat el dia 15 de gener de 2019.  
El projecte i la addenda a aquest presentats per l'actual Nedgia Cegas, SA, el pressupost global del quals puja a 118.396,8 - (incloent-hi gestió de residus i seguretat i salut), té com a característiques principals les següents:  
- Àrea d'autorització: d'acord amb el plànol GDPV1515050045 P-AA 01 de l'addenda del projecte.  
- Punt de subministrament: des del mòdul de regasificació de GNL a situar en la parcel·la 333 del polígon 7 de Simat de la Valldigna (que donarà servei a totes dues poblacions), a través d'una canonada de diàmetre 90 mm fins al límit amb la població de Benifairó de la Valldigna. El mòdul comptarà amb un depòsit de 10 m³ ampliable amb un altre de 20 m³ i tindrà una gasificació màxima horària de 395 m³ (n)/h. Disposarà d'una estació de regulació i mesura amb regulació 5(1)/0,4 (0,05) bar.  
- Xarxa projectada en MOP 0,4 bar de polietilé PE100 SDR17,6 de longitud total 2.596 m:  
· 1.832 m de diàmetre 90 mm.  
· 764 m de diàmetre 63 mm.  
- Termini d'execució: 4 mesos en dues fases. La primera fase comprén la canalització des del punt de connexió amb la xarxa prevista al TM de Simat de la Valldigna i la zona nord del nucli urbà (2 mesos). La segona comprén la zona sud del nucli i el polígon industrial situat al nord del nucli urbà (2 mesos).  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els corresponents condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre el 31 de març de 2016 una separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general següents, els béns o drets al seu càrrec dels quals, pogueren ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Direcció Territorial de Medi Ambient. Vies pecuàries. El 18 de novembre de 2016 es reitera la sol·licitud inicial, i no consta en l'expedient resposta a aquesta.  
- Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. En dates 27 d'abril de 2016 i 25 de novembre de 2016 presenta sengles informes favorables condicionats, que són acceptats per l'empresa peticionària mitjançant un escrit de data 17 de gener de 2017.  
- Telefónica de España, SAU. Remet un informe favorable de data 11 d'abril de 2016, condicionat al compliment de les distàncies de seguretat en encreuaments i paral·lelismes amb les seues canalitzacions. L'empresa peticionària l'accepta mitjançant un escrit rebut el 29 de juny de 2016.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. En data 10 de maig de 2016 presenta un informe favorable condicionat, que és acceptat per l'empresa peticionària mitjançant un escrit de data 23 de novembre de 2016.  
- Empresa General Valenciana de l'Aigua, SA (EGEVASA). El 18 de novembre de 2016 es reitera la sol·licitud inicial, i no consta en l'expedient resposta a aquesta.  
Per la seua relació amb la instal·lació sol·licitada constitueixen antecedents a destacar els actes administratius següents:  
- Resolució de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'accepta de ple el desistiment presentat per Redexis Gas, SA, de la sol·licitud d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural canalitzat al municipi de Benifairó de la Valldigna, província de València (expedient CBREDE/2016/08/46), i es declara la terminació del procediment de concurrència de peticionaris per a la gasificació del municipi de Benifairó de la Valldigna per desaparició sobrevinguda del seu objecte.  
- Resolució de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'accepta de ple el desistiment presentat per Redexis Gas, SA, de la sol·licitud d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural canalitzat al municipi de Simat de la Valldigna, província de València (expedient CBREDE/2015/13/46), i es declara la terminació del procediment de concurrència de peticionaris per a la gasificació del municipi de Simat de la Valldigna per desaparició sobrevinguda del seu objecte.  
  
Igualment, consta el canvi de denominació social de l'empresa de Gas Natural Cegas, SA, a Nedgia Cegas, SA, segons l'escriptura de data 15 de desembre de 2017.  
Les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constitueixen instal·lacions de distribució de gas natural.  
El sol·licitant Nedgia Cegas, SA, està inscrit en el Registre Administratiu de Distribuïdors de Combustibles Gasosos per Canalització del Ministeri per a la Transició Ecològica.  
La finalitat que es persegueix, d'acord amb les sol·licituds i la documentació presentades, amb la construcció de les instal·lacions, és dotar d'infraestructura gasista els municipis com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial i la diversificació energètica.  
  
  
Fonaments de dret  
  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar les instal·lacions objecte d'aquest radicades íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrades en les previstes que són competència de l'Administració General de l'Estat d'acord amb l'article 3.2. de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.  
D'acord amb l'article 2.2.b de l'Ordre de 9 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb el que es disposa en l'article 55.1.b de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, les instal·lacions de distribució de gas natural requereixen autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 70.1.b del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, la construcció o establiment de les instal·lacions de distribució de gas natural requereix aprovació del projecte d'execució o detall d'aquestes.  
D'acord amb l'article 70.2 del dit Reial decret 1434/2002, les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució podran efectuar-se de manera conjunta o separada.  
De conformitat amb l'article 95.3 del Reial decret 1434/2002, la sol·licitud de reconeixement en concret d'utilitat pública de les instal·lacions de distribució de gas natural per canalització i instal·lacions auxiliars podrà efectuar-se, o bé de manera simultània a la sol·licitud d'autorització administrativa i/o d'aprovació del projecte d'execució, o bé amb posterioritat a l'obtenció de l'autorització administrativa.  
  
Atés el que es disposa en el capítol V, Distribució de combustibles gasosos per canalització, del títol IV, Ordenació del subministrament de gasos combustibles per canalització, de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i en el capítol II, Autoritzacions per a la construcció, ampliació, modificació i explotació d'instal·lacions, i el capítol V, Drets d'ocupació del domini públic, expropiació forçosa, servituds i limitacions de propietat, del títol IV, Procediments d'autorització de les instal·lacions d'emmagatzematge, regasificació, transport i distribució, del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, aquest últim per ser dret supletori a la Comunitat Valenciana, en mancar de regulació autonòmica en matèria de procediment d'autorització d'instal·lacions de distribució de gas natural canalitzat.  
  
D'acord amb els incisos a i c de la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la llei no se'ls aplicarà aquesta, i es regiran per la normativa anterior, mentre que els actes dictats amb posterioritat a la seua entrada en vigor, quant al règim de recursos, es regiran per les disposicions d'aquella.  
Atés que hi ha entre la totalitat de les sol·licituds presentades per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural als termes municipals de Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna, íntima connexió a l'efecte de la seua resolució, ja que la xarxa del municipi de Benifairó de la Valldigna s'alimenta de la xarxa de Simat de la Valldigna, se'n procedeix a l'acumulació, d'acord amb el que es disposa en l'article 73 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
  
Els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució de gas natural han de reunir els requisits establits per a l'exercici de l'activitat de distribució en el capítol II del títol II del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, i han d'acreditar suficientment el compliment dels requisits establits en l'article 73.3 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.  
D'acord amb l'article 73.5 de la Llei 34/1998 i l'article 81.7 del Reial decret 1434/2002, les autoritzacions d'instal·lacions de distribució han de contindre tots els requisits que hagen de ser observats en la seua construcció i explotació, la delimitació de la zona en la qual s'ha de prestar el subministrament, els compromisos d'expansió de la xarxa en aquesta zona que ha d'assumir l'empresa sol·licitant i el termini per a l'execució d'aquestes instal·lacions i la seua caracterització.  
  
Sobre la base de tot el que s'ha indicat, aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, resol:  
  
Primer  
Atorgar a Nedgia Cegas, SA, autorització administrativa prèvia per a la construcció de les xarxes de distribució de gas natural canalitzat als municipis de Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna, província de València, amb les característiques i condicions que s'assenyalen a continuació:  
  
Simat de la Valldigna  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus de gas Gas natural (segona família), amb els requisits mínims de qualitat vigents en cada moment.  
Zona geogràfica autoritzada Segons plànol GDPV1515050040 P-F01 Rev.0 del Projecte d'aprovació d'execució i declaració d'utilitat pública d'instal·lacions per al subministrament de gas natural amb mòdul de regasificació al TM de Simat de la Valldigna. Pla de fases, inclòs com a annex I a aquesta resolució.  
En l'àrea geogràfica autoritzada, l'empresa peticionària estarà obligada a realitzar en els terminis i les condicions establits normativament les connexions de servei i la connexió de nous consumidors o ampliació dels existents que se'ls plantegen, sense perjudici dels règims d'autorització i econòmics que siguen aplicables a aquestes escomeses i connexions.  
XARXA DE DISTRIBUCIÓ  
Punts de connexió inicial Planta de GNL  
Longitud i diàmetre nominal La xarxa autoritzada tindrà una longitud total de 3.803 metres, segons el detall següent:  
- 11 m de xarxa de diàmetre 110 mm.  
- 2.606 m de xarxa de diàmetre 90 mm.  
- 1.186 m de xarxa de diàmetre 63 mm.  
Termini La gasificació de la zona es realitzarà en dues fases a desenvolupar en sis mesos segons plànol GDPV1515050040 P-F01 Rev.0, Projecte d'aprovació d'execució i declaració d'utilitat pública d'instal·lacions per al subministrament de gas natural amb mòdul de regasificació en el TM de Simat de la Valldigna. Pla de fases, i detall següent:  
- Fase 1r. Comprén la instal·lació de la planta GNL, la canalització de l'eix que dotarà de subministrament Benifairó de la Valldigna i la canalització de la zona nord-oest del nucli urbà (fins al carrer de Sant Antoni i el carrer de Cervantes) de Simat de la Valldigna. Duració: 4 mesos.  
- Fase 2a. Comprén la zona sud-est del nucli urbà. Duració: 2 mesos.  
Traçat D'acord amb el plànol GDPV1515050040 P-TRA1 Rev.0 del Projecte d'aprovació d'execució i declaració d'utilitat pública d'instal·lacions per al subministrament de gas natural amb mòdul de regasificació al TM de Simat de la Valldigna. Pla de traçat.  
El subministrament es durà a terme des del punt de connexió indicat anteriorment, amb un xicotet tram de Ø110 des del qual partiran dos eixos principals amb Ø90: l'un que es dirigirà al nucli urbà de Simat de la Valldigna que posteriorment es dividirà en diferents ramals de Ø63 per a cobrir adequadament la demanda de gas de les diferents àrees del nucli urbà i un altre que anirà cap a l'est per a dotar de subministrament el TM de Benifairó de la Valldigna.  
  
Tipus constructiu Canalització enterrada en rasa.  
Pressió màx. operació MOP (bar) MOP 0,4 bar  
Pressió de garantia (bar) La pressió mínima a garantir en els diferents punts de la xarxa és de 0,05 bar, segons l'article 65.2 del Reial decret 1434/2002.  
Material Polietilé PE100 segons UNE EN 1555-1  
Grossària SDR (diàmetre/grossària): 17,6  
Accessoris i elements auxiliars Accessoris: colzes, tes, taps, etc., per a la correcta funcionalitat de la xarxa.  
Elements auxiliars: vàlvules (8 PEDN-90 i 13 PE DN63) i connexions necessàries per a donar servei als clients.  
PLANTA DE GAS NATURAL LIQUAT  
Ubicació Polígon 7 parcel·la 333 (referència cadastral 46233A007003330000EA) de Simat de la Valldigna.  
Classe  
(segons la norma UNE 60210) D (capacitat geomètrica d'emmagatzematge 40 m³).  
Instal·lació d'emmagatzematge i descàrrega - Depòsits criogènics d'emmagatzematge de GNL (un depòsit inicial de 10 m³ de capacitat, ampliable amb un depòsit addicional de 20 m³ de capacitat). Tots dos verticals, de pressió normal de servei 4 bar i temperatura de disseny -196 °C.  
- Circuit i connexions per a la descàrrega des dels camions cisterna mitjançant evaporador auxiliar (descàrrega per diferència de pressions) o amb bombes criogèniques integrades en els mateixos camions.  
Instal·lació de regasificació Composta per dos vaporitzadors atmosfèrics, amb una capacitat de gasificació adequada per a cobrir el cabal punta horari previst a llarg termini (395 m³ (n)/h).  
Instal·lació de reescalfament, regulació i mesura i odorització - Reescalfador forçat, amb condicions normals de servei de 4 bar de pressió i -10 °C/15 °C de temperatura.  
- Sistema de seguretat de tall per baixa temperatura.  
- Equip de regulació i mesura model Q 500-D, cabal nominal de 500 m³(n)/h, pressió d'entrada màxima de 5 bar i mínima d'1 bar i pressió d'eixida màxima de 0,4 bar i mínima de 0,05 bar dotat de dues línies de regulació.  
- Sistema d'odorització amb dosificació per bombes  
  
Sistemes auxiliars Armari elèctric i de control, equips de protecció contra incendis, aigua de servei i enllumenat.  
  
  
El pressupost puja a cinc-cents seixanta-quatre mil cinc-cents un euros amb seixanta-set cèntims (564.501,67 ?).  
  
Benifairó de la Valldigna  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus de gas Gas natural (segona família), amb els requisits mínims de qualitat vigents en cada moment.  
Zona geogràfica autoritzada Segons plànol GDPV1515050045 P-AA 01 Rev.0, Addenda al projecte d'autorització administrativa i aprovació d'execució de la xarxa de distribució de gas natural en el municipi de Benifairó de la Valldigna. Plànol àrea d'autorització, annex a aquesta resolució (annex I).  
En l'àrea geogràfica autoritzada, l'empresa peticionària estarà obligada a realitzar en els terminis i les condicions establits normativament les connexions de servei i la connexió de nous consumidors o ampliació dels existents que se'ls plantegen, sense perjudici dels règims d'autorització i econòmics que siguen aplicable a aquestes connexions de servei i conduccions.  
XARXA DE DISTRIBUCIÓ  
Punts de connexió inicial Xarxa prevista des del mòdul de regasificació de GNL a situar a Simat de la Valldigna indicat anteriorment, fins al límit de tots dos termes municipals.  
Longitud i diàmetre nominal La xarxa autoritzada tindrà una longitud total de 2.596 metres, segons el detall següent:  
- 1.832 m de xarxa de diàmetre 90 mm.  
- 764 m de xarxa de diàmetre 63 mm.  
Termini La gasificació de la zona es realitzarà en dues fases a desenvolupar en 4 mesos, segons plànol GDPV1515050045 P-FA1 Rev.0, Addenda al projecte d'autorització administrativa i aprovació d'execució de la xarxa de distribució de gas natural en el municipi de Benifairó de la Valldigna. Pla de fases, i detall següent:  
- Fase 1a. Canalització des del punt de connexió amb la xarxa prevista en el límit del terme municipal de Simat de la Valldigna i la zona nord del nucli urbà de Benifairó de la Valldigna. Duració: 2 mesos.  
  
- Fase 2a. Comprén la zona sud del nucli, i el polígon industrial situat al nord del nucli urbà. Duració: 2 mesos.  
Traçat El subministrament es durà a terme des del punt de connexió indicat anteriorment, situat en el límit amb el terme municipal de Simat de la Valldigna, mitjançant un eix amb MOP 0,4 i PE Ø90 que anirà fins al carrer Jaume II i Sant Francesc, desdoblant-se posteriorment pels carrers Cervantes i Ricardo Romero. Des d'aquest últim partiran dos eixos per a donar servei al polígon industrial. En el nucli de la població, els eixos esmentats es dividiran en diferents ramals de diàmetre 63.  
  
Tipus constructiu Canalització enterrada en rasa.  
Pressió màx. operació MOP (bar) MOP 0,4 bar.  
Pressió de garantia (bar) La pressió mínima a garantir en els diferents punts de la xarxa és de 0,05 bar, segons l'article 65.2 del Reial decret 1434/2002.  
Material Polietilé PE100 segons UNE EN 1555-1  
Grossària SDR (diàmetre/grossària): 17,6  
Accessoris i elements auxiliars Accessoris: colzes, tes, taps, etc., per a la correcta funcionalitat de la xarxa.  
Elements auxiliars: vàlvules i connexions de servei necessàries per a donar servei als clients.  
  
  
El pressupost puja a cent díhuit mil tres-cents noranta-sis euros amb huitanta cèntims d'euro (118.396,8 ?).  
El pressupost global, corresponent als dos municipis, puja a sis-cents huitanta-dos mil huit-cents noranta-huit euros amb quaranta-set cèntims (682.898,47 ?).  
Les presents autoritzacions administratives s'atorguen a l'empara del que es disposa en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i quedaran sotmeses a les condicions que figuren a continuació:  
  
1. El titular de la instal·lació constituirà en el termini d'un mes una garantia per valor de tretze mil sis-cents cinquanta-set euros amb noranta-set cèntims (13.657,97 ?), import del dos per cent (2 %) del pressupost total de les instal·lacions afectades que figuren en la present resolució (11.290,03 - corresponen a les instal·lacions del municipi de Simat de la Valldigna i 2.367,94 ?, a Benifairó de la Valldigna), per a garantir el compliment de les seues obligacions, de conformitat amb el que s'assenyala en l'article 82 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
Aquesta fiança es constituirà a favor de la Direcció General d'Indústria i Energia en la Tresoreria de l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT) de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, de conformitat amb l'Ordre de 14 de febrer de 1986 i l'Ordre de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.  
Una vegada constituïda la fiança, abans del termini d'un mes des de la notificació d'aquesta resolució, el titular ha de presentar en el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València la carta de pagament-resguard emesa per la dita tresoreria, com a acreditació del compliment de l'obligació esmentada.  
La garantia serà retornada al titular de la present autorització, després de la sol·licitud prèvia, una vegada que davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades de la present autorització i aquest servei territorial formalitze les actes de posada en servei de les instal·lacions a què fa referència la present resolució.  
2. El titular de la present autorització ha de complir les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i també en el punt 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, i la resta de l'ordenament jurídic aplicable a l'exercici d'aquesta activitat vigent en cada moment. Especialment, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, i també d'acord amb les previsions recollides en els plans anuals d'ampliació de les xarxes de distribució que li siguen autoritzats, sense perjudici del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions de servei.  
3. El titular de la present autorització gaudirà, com a distribuïdor, dels drets que assenyalen l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
4. La present autorització en cap cas concedirà al seu titular drets exclusius d'ús, i s'atorga sense perjudici de tercers, salvant els drets particulars, i sense perjudici, i independentment, de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'aquest o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient; tot això, segons el que es disposa en l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre.  
5. Serà causa de revocació de la present autorització l'incompliment de les condicions expressades en ella, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o altres causes previstes en l'ordenament jurídic.  
7. El titular de la present autorització comunicarà, anualment, a la Direcció General d'Indústria i Energia, un resum de la base de dades dels consumidors connectats a les instal·lacions autoritzades en la present resolució, segons el que es disposa en l'incís l) de l'apartat 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, en la qual estarà especificat el nombre d'altes i baixes, si escau, realitzades en l'últim any.  
  
Segon  
Aprovar:  
- El projecte tècnic d'execució redactat per una persona tècnica titulada competent, segons la declaració responsable d'aquest de 21 de setembre de 2015 per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la xarxa de distribució de gas natural canalitzat i la planta de GNL descrites en el punt primer d'aquesta resolució per al municipi de Simat de la Valldigna.  
- El projecte tècnic d'execució redactat per un tècnic titulat competent, segons la declaració responsable d'aquest de 26 de juny de 2015, i la seua addenda, amb declaració responsable de data 12 de febrer de 2016, per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la xarxa de distribució de gas natural canalitzat descrites en el punt primer d'aquesta resolució per al municipi de Benifairó de la Valldigna.  
Amb això s'habilita el titular de la present resolució a la construcció de les instal·lacions interessades, de conformitat amb les condicions que seguidament s'indiquen:  
1. Les instal·lacions de gas natural han d'executar-se segons els projectes presentats i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per les presents instal·lacions i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquest servei territorial la corresponent aprovació.  
2. Les instal·lacions a executar han de complir, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i especialment, la seua Instrucció tècnica complementària ITC-ICG 01, Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització, i ITC-ICG 04, Plantes satèl·lit de gas natural liquat (GNL), així com les disposicions i normes tècniques que hi siguen aplicables. Així mateix, la construcció de les instal·lacions aprovades pel present acte administratiu ha d'ajustar-se a la resta de normatives tècniques de qualitat i seguretat industrials derivades de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i el seu desenvolupament reglamentari. Aquestes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïments flexibles i segurs.  
3. El termini d'execució de les obres serà de deu (10) mesos a comptar a partir de la data en què es notifique aquesta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del termini de cadascuna de les fases recollides en l'autorització administrativa, Nedgia Cegas, SA, podrà sol·licitar-ne una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada davant d'aquest servei territorial, i ha d'acompanyar a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat de la fase corresponent.  
4. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
5. Personal tècnic en la matèria adscrit a aquest servei territorial podrà realitzar les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució. A aquest efecte, el titular de la present resolució ha de comunicar amb l'adequada antelació al Servei Territorial d'Indústria i Energia corresponent l'inici de les obres.  
Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució.  
6. Finalitzades les obres de construcció i realitzades les proves corresponents, el titular de la present resolució sol·licitarà l'autorització d'explotació (o acta de posada en servei) de la fase corresponent, prevista en l'article 85 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà la documentació recollida en l'article 5.7 del reglament aprovat per Reial decret 919/2006, de 28 de juliol. Aquesta inclourà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per una persona facultativa competent, en què conste que la instal·lació s'ha realitzat d'acord amb la normativa i les especificacions previstes en els projectes d'execució i addenda aprovats, així com amb les prescripcions de la reglamentació tècnica i de seguretat aplicable a les instal·lacions objecte del projecte. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable d'acord amb l'indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, del 3 de novembre de 2010. Així mateix, per a la planta de GNL serà presentat un certificat d'inspecció per un organisme de control, i la documentació i els certificats de tots els recipients a pressió de la instal·lació i dels seus accessoris.  
  
7. La instal·lació i posada en servei del segon dels depòsits de la planta de GNL s'haurà de realitzar d'acord amb el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i, en concret, segons l'indicat en la ITC-ICG 04 sobre plantes satèl·lit de gas natural liquat (GNL).  
8. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació (o acta de posada en servei) de cada fase, incloses les possibles autoritzacions parcials, de les instal·lacions interessades en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia corresponent ho comunicarà a la Direcció General d'Indústria i Energia.  
9. Aquest servei territorial, després del tràmit previ del corresponent procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en ella.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la construcció de les instal·lacions per al subministrament de gas natural al terme municipal de Simat de la Valldigna, a la província de València, recollida en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i n'implica la urgent ocupació a l'efecte de l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa, concretant-se en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació de l'annex II, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 103 i 107 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i els articles 109.1, 110, 111, i 112.3 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
- La notificació de la present resolució a Nedgia Cegas, SA, a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, a les quals han emés, o degueren emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, a les quals van informar, o degueren informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública i als titulars de béns i drets afectats, així com als restants interessats en l'expedient, de conformitat amb el que es preveu en l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.  
Tot això, de conformitat amb el que es disposa en l'article 81.5 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
  
  
  
ANNEX I  
  
Simat de la Valldigna - Plànol GDPV1515050040 P-F01 Rev.0 del Projecte d'aprovació d'execució i declaració d'utilitat pública d'instal·lacions per al subministrament de gas natural amb mòdul de regasificació al TM de Simat de la Valldigna. Pla de fases.  
  
Benifairó de la Valldigna - Plànol GDPV1515050045 P-AA 01 Rev.0, Addenda al projecte d'autorització administrativa i aprovació d'execució de la xarxa de distribució de gas natural en el municipi de Benifairó de la Valldigna. Pla àrea d'autorització.  
  
Accessibles en el lloc d'internet   
http://www.indi.gva.es/es/web/energia/provincia-de-valencia  
  
  
  
  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, no és possible un recurs d'alçada davant la Direcció General d'Indústria i Energia (ciutat administrativa 9 d'Octubre, c/ de la Democràcia, núm. 77, torre II, a València) en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 5 d'abril de 2019.- El cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia: Antonio Peris Armengot.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8578, del 26-06-2019 (2019/5814)

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, por la que se otorga a Nedgia Cegas, SA, autorización administrativa previa para la construcción de instalaciones de distribución de gas natural en los municipios de Simat de la Valldigna y Benifairó de la Valldigna, se aprueban los proyectos de ejecución de las mismas, y se declara, en concreto, la utilidad pública de ciertas instalaciones auxiliares a emplazar en Simat de la Valldigna. Expedientes CBREDE/2014/21/46-CBREDE/2015/25/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8578

Fecha DOGV
:   26-06-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2019/5814

CVE


Fecha del documento
:   05-04-2019

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, por la que se otorga a Nedgia Cegas, SA, autorización administrativa previa para la construcción de instalaciones de distribución de gas natural en los municipios de Simat de la Valldigna y Benifairó de la Valldigna, se aprueban los proyectos de ejecución de las mismas, y se declara, en concreto, la utilidad pública de ciertas instalaciones auxiliares a emplazar en Simat de la Valldigna. Expedientes CBREDE/2014/21/46-CBREDE/2015/25/46. [2019/5814]  
 Antecedentes  
  
Simat de la Valldigna  
Con fecha 17.07.2014, la actual Nedgia Cegas, SA, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, instancia en la que solicita autorización administrativa para la distribución de gas natural en el municipio de Simat de la Valldigna (Valencia), acompañado del correspondiente proyecto de la instalación, firmado por técnico competente.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia CBREDE/2014/21/46.  
La solicitud de autorización administrativa previa de la instalación junto al anteproyecto fueron objeto de información pública durante el plazo de veinte días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 11.05.2015, (DOGV 7522),  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 06.05.2015 (BOPV 84),  
- El diario La Razón, edición Comunitat Valenciana, de 08.06.2015.  
  
- El diario Las Provincias, edición Valencia, de 05.06.2015.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente han sido presentadas alegaciones por la mercantil Redexis Gas, SA, con fecha 27.05.2015 en la que solicita se deniegue la autorización administrativa al solicitante y se le conceda a ella la autorización administrativa solicitada en el expediente CBREDE/2015/13/46. Habiéndose dado traslado de las mismas a Nedgia Cegas, SA, mediante escrito recibido el 02.03.2016 razona porque le debe ser otorgada la autorización en cuestión. En referencia a ello, cabe mencionar el desistimiento presentado el 15.01.2019 por Redexis Gas, SA, a dicho expediente.  
Posteriormente, el 25.09.2015, Nedgia Cegas, SA, presenta instancia por la que solicita además aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública en concreto de dichas instalaciones. Junto a esta petición se acompañaba proyecto técnico de la red de distribución de gas natural del municipio, firmado por técnico competente, acompañado de declaración responsable del mismo de fecha de 21.09.2015. Se acompañaban anexo con la relación de bienes y derechos afectados y las separatas técnicas para la obtención del condicionado técnico de los siguientes organismos afectados:  
Confederación Hidrográfica del Júcar.  
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Dirección Territorial de Medio Ambiente. Vías pecuarias (afección a la Colada del Portichol y vereda del barranco del Malet)  
  
- Diputación de Valencia. Área de carreteras (CV-600 y CV-675)  
- Ayuntamiento de Simat de la Valldigna.  
- Telefónica de España, SAU.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
- Empresa General Valenciana del Agua SA (EGEVASA).  
Esta nueva solicitud ha sido objeto de información pública durante el plazo de veinte días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 10.05.2016, (DOGV 7778),  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 17.02.2016 (BOPV 32),  
- El diario El País, edición Comunitat Valenciana, de 19.05.2016.  
  
- El diario Levante-EMV, edición Valencia, de 17.05.2016.  
- El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna desde el 16.02.2016.  
Con motivo de la misma, Redexis Gas, SA, presenta nuevas alegaciones en fecha 11.03.2016 en las que indica que ha presentado adenda de mejora a su proyecto inicial, por lo que solicita se deniegue la autorización administrativa al solicitante y se le conceda a ella la autorización administrativa solicitada en el expediente CBREDE/2015/13/46. Habiéndose dado traslado de las mismas de nuevo a Nedgia Cegas, SA, mediante escrito recibido el 15.06.2016 indica que le debe ser otorgada la autorización en cuestión, reiterándose en la contestación a las anteriores alegaciones. Nuevamente se ha de tener en cuenta el desistimiento indicado anteriormente.  
El proyecto presentado por el actual Nedgia Cegas, SA, cuyo presupuesto global asciende a 564.501,67 - (incluyendo gestión de residuos y seguridad y salud), tiene como características principales las siguientes:  
- Área de autorización: según plano GDPV1515050040 P-F01 Rev.0 del «Proyecto de aprobación de ejecución y declaración de utilidad pública de instalaciones para el suministro de gas natural con módulo de regasificación en el terme municipal. de Simat de la Valldigna. Plano de fases».  
- Punto de suministro: desde el módulo de regasificación de GNL a ubicar en la parcela 333 del polígono 7 de Simat de la Valldigna (que dará servicio también a la población de Benifairó de la Valldigna), a través de una tubería de diámetro 90 mm hasta el núcleo urbano. El modulo contará con un deposito de 10 m³ (para el consumo previsto a 2 años) ampliable con otro de 20 m³ y tendrá una gasificación adecuada para cubrir el caudal punta horario previsto a largo plazo (395 m³ (n)/h). Dispondrá de una estación de regulación y medida con regulación 5(1)/0,4 (0,05) bar.  
- Red proyectada en MOP 0,4 bar de polietileno PE100 SDR17,6 de longitud total 3.803 m:  
· 11 m de diámetro 110 mm  
· 2.606 m de diámetro 90 mm.  
· 1.186 m de diámetro 63 mm.  
- Plazo de ejecución: 6 meses, a realizar en dos fases. La primera fase abarca la instalación de la planta GNL, la canalización del eje que dotará de suministro a Benifairó de la Valldigna y la canalización de la zona noroeste del núcleo urbano (hasta la calle San Antonio y la Calle Cervantes) de Simat de la Valldigna (4 meses). La segunda fase comprende la ejecución de la zona sureste del núcleo urbano de Simat de la Valldigna (2 meses).  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió el 10.02.2016 separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Confederación Hidrográfica del Júcar. Remite informe favorable de fecha 22.04.2016, condicionado a la obtención de la preceptiva autorización de ese organismo. La empresa peticionaria acepta el mismo mediante escrito recibido el 02.06.2016.  
- Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Dirección Territorial de Medio Ambiente. Vías pecuarias. El 11.04.2016 y posteriormente el 16.11.2017 se reitera la solicitud inicial, no constando en el expediente respuesta a la misma.  
  
- Diputación de Valencia. Área de carreteras. El 03.03.2016 se reciben sendos informes favorables condicionados, referentes a las afecciones de las carreteras CV-600 y CV-675 respectivamente. La empresa peticionaria acepta los mismos mediante escrito recibido el 14.04.2016.  
- Ayuntamiento de Simat de la Valldigna. En fecha 27.04.2016 tiene entrada escrito al que se acompaña el informe favorable del ingeniero técnico municipal, condicionado a la obtención de la licencia ambiental y el informe del arquitecto municipal en el que indica que el proyecto presentado cumple la normativa vigente urbanística siendo aceptados por la empresa peticionaria mediante escrito de fecha 17.01.2017.  
  
- Telefónica de España, SAU. Remite informe favorable de fecha 01.03.2016, condicionado al cumplimiento de las distancias de seguridad en cruzamientos y paralelismos con sus canalizaciones. La empresa peticionaria acepta el mismo mediante escrito recibido el 02.06.2016.  
  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. En fecha 19.02.2016 presenta informe favorable condicionado, siendo aceptado por la empresa peticionaria mediante escrito de fecha 13.04.2016.  
- Empresa General Valenciana del Agua SA (EGEVASA). Mediante escrito de fecha 16.02.2016 el interesado indica que el suministro de agua al municipio es competencia del ayuntamiento y por tanto EGEVASA no se considera un organismo afectado por el proyecto presentado.  
  
Benifairó de la Valldigna  
  
Con fecha 03.07.2015, Gas Natural Cegas, SA, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, escrito en el que solicitaba autorización administrativa y aprobación de proyecto para la distribución de gas natural en el municipio de Benifairó de la Valldigna (Valencia).  
Junto con el escrito de presentación de esta petición se acompañaba proyecto técnico de la red de distribución de gas natural del municipio, firmado por técnico competente y acompañado de declaración responsable del mismo de fecha de 26.06.2015. Posteriormente, el 16.02.2016, presenta adenda al proyecto por ampliación de la red a la totalidad del polígono industrial, firmado por técnico competente y acompañado de declaración responsable del mismo de fecha de 12.02.2016. Se acompañaban las separatas técnicas para la obtención del condicionado técnico de siguientes organismos afectados:  
- Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Dirección Territorial de Medio Ambiente. Vías pecuarias (afección a la Colada del Portichol al Monte del Castillo)  
- Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna.  
- Telefónica de España, SAU.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
- Empresa General Valenciana del Agua SA (EGEVASA).  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia CBREDE/2015/25/46, incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia al efecto.  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación junto al proyecto de ejecución han sido objeto de información pública durante el plazo de veinte días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 27.04.2016, (DOGV 7769),  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 30.03.2016 (BOPV 59),  
- El diario La Razón, edición Comunitat Valenciana, de 20.05.2016.  
  
- El diario Las Provincias, edición de Valencia, de 20.05.2016.  
  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente han sido presentadas alegaciones por la mercantil Redexis Gas, SA, con fecha 22.04.2016 en la que solicita se deniegue la autorización administrativa al solicitante y se le conceda a ella la autorización administrativa solicitada en el expediente CBREDE/2016/08/46. Habiéndose dado traslado de las mismas a Nedgia Cegas, SA, mediante escrito remitido el 14.07.2016 razona que le debe ser otorgada la autorización en cuestión. Consta desistimiento de Redexis Gas, SA, a la solicitud tramitada en dicho expediente, presentado el día 15.01.2019.  
El proyecto y la adenda al mismo presentados por el actual Nedgia Cegas, SA, cuyo presupuesto global asciende a 118.396,8 - (incluyendo gestión de residuos y seguridad y salud), tiene como características principales las siguientes:  
- Área de autorización: conforme al plano GDPV1515050045 P-AA 01 de la adenda del proyecto.  
- Punto de suministro: desde el módulo de regasificación de GNL a ubicar en la parcela 333 del polígono 7 de Simat de la Valldigna (que dará servicio a ambas poblaciones), a través de una tubería de diámetro 90 mm hasta el límite con la población de Benifairó de la Valldigna. El modulo contará con un deposito de 10 m³ ampliable con otro de 20 m³ y tendrá una gasificación máxima horaria de 395 m³ (n)/h. Dispondrá de una estación de regulación y medida con regulación 5(1)/0,4 (0,05) bar.  
- Red proyectada en MOP 0,4 bar de polietileno PE100 SDR17,6 de longitud total 2.596 m:  
· 1832 m de diámetro 90 mm.  
· 764 m de diámetro 63 mm.  
- Plazo de ejecución: 4 meses en dos fases. La primera fase comprende la canalización desde el punto de conexión con la red prevista en el TM de Simat de la Valldigna y la zona norte del núcleo urbano (dos meses). La segunda comprende la zona sur del núcleo y el polígono industrial situado al norte del núcleo urbano (dos meses).  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió el 31.03.2016 separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Dirección Territorial de Medio Ambiente. Vías pecuarias. El 18.11.2016 se reitera la solicitud inicial, no constando en el expediente respuesta a la misma.  
- Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna. En fecha 27.04.2016 y 25.11.2016 presenta sendos informes favorables condicionados, siendo aceptados por la empresa peticionaria mediante escrito de fecha 17.01.2017.  
- Telefónica de España, SAU. Remite informe favorable de fecha 11.04.2016, condicionado al cumplimiento de las distancias de seguridad en cruzamientos y paralelismos con sus canalizaciones. La empresa peticionaria acepta el mismo mediante escrito recibido el 29.06.2016.  
  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. En fecha 10.05.2016 presenta informe favorable condicionado, siendo aceptado por la empresa peticionaria mediante escrito de fecha 23.11.2016.  
  
- Empresa General Valenciana del Agua SA (EGEVASA). El 18.11.2016 se reitera la solicitud inicial, no constando en el expediente respuesta a la misma.  
Por su relación con la instalación solicitada constituyen antecedentes a reseñar los siguientes actos administrativos:  
- Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se acepta de plano el desistimiento presentado por Redexis Gas, SA, de la solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural canalizado en el municipio de Benifairó de Valldigna, provincia de Valencia (expediente CBREDE/2016/08/46) y se declara la terminación del procedimiento de concurrencia de peticionarios para la gasificación del municipio de Benifairó de Valldigna por desaparición sobrevenida de su objeto.  
- Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se acepta de plano el desistimiento presentado por Redexis Gas, SA, de la solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural canalizado en el municipio de Simat de Valldigna, provincia de Valencia (expediente CBREDE/2015/13/46) y se declara la terminación del procedimiento de concurrencia de peticionarios para la gasifcación del municipio de Simat de Valldigna por desaparición sobrevenida de su objeto.  
Igualmente, consta el cambio de denominación social de la empresa de Gas Natural Cegas, SA, a Nedgia Cegas, SA, según escritura de fecha 15.12.2017.  
Las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución de gas natural.  
El solicitante Nedgia Cegas, SA, está inscrito en el Registro administrativo de distribuidores de combustibles gaseosos por canalización del Ministerio para la Transición Ecológica.  
La finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones, es dotar de infraestructura gasista a los municipios como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial y la diversificación energética.  
  
  
Fundamentos de derecho  
  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar las instalaciones objeto del mismo radicadas íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadradas en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2. de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
De acuerdo con el artículo 2.2.b de la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.1.b de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 70.1.b del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, la construcción o establecimiento de las instalaciones de distribución de gas natural requiere aprobación del proyecto de ejecución o detalle de las mismas.  
Conforme al artículo 70.2 de dicho Real decreto 1434/2002, las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución podrán efectuarse de manera conjunta o separada.  
De conformidad con el artículo 95.3 del Real decreto 1434/2002, la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de las instalaciones de distribución de gas natural por canalización e instalaciones auxiliares podrá efectuarse bien de manera simultánea a la solicitud de autorización administrativa y/o de aprobación del proyecto de ejecución, o bien con posterioridad a la obtención de la autorización administrativa.  
Considerando lo dispuesto en el capítulo V, Distribución de combustibles gaseosos por canalización, del título IV, Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el capítulo II, Autorizaciones para la construcción, ampliación, modificación y explotación de instalaciones, y capítulo V, Derechos de ocupación del dominio público, expropiación forzosa, servidumbres y limitaciones de propiedad, del título IV, Procedimientos de autorización de las instalaciones de almacenamiento, regasificación, transporte y distribución, del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, este último por ser derecho supletorio en la Comunitat Valenciana, al carecer de regulación autonómica en materia de procedimiento de autorización de instalaciones de distribución de gas natural canalizado.  
De acuerdo con los incisos a y c de la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior, mientras que los actos dictados con posterioridad a su entrada en vigor, en cuanto al régimen de recursos, se regirán por las disposiciones de aquella.  
Considerando que existe entre la totalidad de las solicitudes presentadas para la construcción de la red de distribución de gas natural en los términos municipales de Simat de la Valldigna y Benifairó de la Valldigna, íntima conexión a efectos de su resolución, ya que la red del municipio de Benifairó de la Valldigna se alimenta de la red de Simat de la Valldigna, se procede a su acumulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de gas natural deben reunir los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad de distribución en el capítulo II del título II del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, debiendo acreditar suficientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 73.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
De acuerdo con el artículo 73.5 de la Ley 34/1998 y el artículo 81.7 del Real decreto 1434/2002 las autorizaciones de instalaciones de distribución deben contener todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación, la delimitación de la zona en la que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la red en dicha zona que debe asumir la empresa solicitante y el plazo para la ejecución de dichas instalaciones y su caracterización.  
  
Sobre la base de todo lo indicado, este Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Nedgia Cegas, SA, autorización administrativa previa para la construcción de las redes de distribución de gas natural canalizado en los municipios de Simat de la Valldigna y Benifairó de la Valldigna, provincia de Valencia, con las características y condiciones que se señalan a continuación:  
  
Simat de la Valldigna  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de gas Gas natural (segunda familia), con los requisitos mínimos de calidad vigentes en cada momento  
Zona geográfica autorizada Según plano GDPV1515050040 P-F01 Rev.0 del «Proyecto de aprobación de ejecución y declaración de utilidad pública de instalaciones para el suministro de gas natural con módulo de regasificación en el TM de Simat de la Valldigna. Plano de fases», incluido como anexo I a esta resolución.  
En el área geográfica autorizada la empresa peticionaria vendrá obligada a realizar en los plazos y condiciones establecidos normativamente las acometidas y la conexión de nuevos consumidores o ampliación de los existentes que se les planteen, sin perjuicio de los regímenes de autorización y económicos que sean de aplicación a dichas acometidas y conexiones.  
RED DE DISTRIBUCIÓN  
Puntos de conexión inicial Planta de GNL  
Longitud y diámetro nominal La red autorizada tendrá una longitud total de 3.803 metros, según el siguiente detalle:  
- 11 m de red de diámetro 110 mm  
- 2.606 m de red de diámetro 90 mm.  
- 1.186 m de red de diámetro 63 mm.  
Plazo La gasificación de la zona se realizará en dos fases a desarrollar en 6 meses según plano GDPV1515050040 P-F01 Rev.0, «Proyecto de aprobación de ejecución y declaración de utilidad pública de instalaciones para el suministro de gas natural con módulo de regasificación en el TM de Simat de la Valldigna. Plano de fases » y detalle siguiente:  
- Fase 1º. Comprende la instalación de la planta GNL, la canalización del eje que dotará de suministro a Benifairó de la Valldigna y la canalización de la zona noroeste del núcleo urbano (hasta la calle San Antonio y la Calle Cervantes) de Simat de la Valldigna. Duración: 4 meses.  
- Fase 2ª. Comprende la zona sureste del núcleo urbano. Duración: dos meses.  
Trazado Conforme el plano GDPV1515050040 P-TRA1 Rev.0 del «Proyecto de aprobación de ejecución y declaración de utilidad pública de instalaciones para el suministro de gas natural con módulo de regasificación en el TM de Simat de la Valldigna. Plano de trazado»  
El suministro se llevará a cabo desde el punto de conexión indicado anteriormente, con un pequeño tramo de Ø110 desde el cual partirán dos eje principales con Ø90: uno que se dirigirá al casco urbano de Simat de la Valldigna que posteriormente se dividirá en diferentes ramales de Ø63 para cubrir adecuadamente la demanda de gas de las diferentes áreas del núcleo urbano y otro que discurrirá hacia el Este para dotar de suministro al TM de Benifairó de la Valldigna.  
Tipo constructivo Canalización enterrada en zanja.  
Presión máx. operación MOP (bar) MOP 0,4 bar.  
Presión de garantía (bar) La presión mínima a garantizar en los diferentes puntos de la red es de 0,05 bar, según artículo 65.2 del Real decreto 1434/2002.  
Material Polietileno PE100 según UNE EN 1555-1  
Espesor SDR (diámetro/espesor): 17,6  
Accesorios y elementos auxiliares Accesorios: codos, tes, tapones, etc., para la correcta funcionalidad de la red.  
Elementos auxiliares: Válvulas (8 PEDN-90 y 13 PE DN63) y acometidas necesarias para dar servicio a los clientes.  
PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO  
Ubicación Polígono 7, parcela 333 (referencia catastral 46233A007003330000EA) de Simat de la Valldigna.  
Clase  
(según norma UNE 60210) D (capacidad geométrica de almacenamiento 40 m³)  
Instalación de almacenamiento y descarga - Depósitos criogénicos de almacenamiento de GNL (un depósito inicial de 10 m³ de capacidad, ampliable con un depósito adicional de 20 m³ de capacidad). Ambos verticales, de presión normal de servicio 4 bar y temperatura de diseño -196ºC.  
- Circuito y conexiones para la descarga desde los camiones cisterna mediante evaporador auxiliar (descarga por diferencia de presiones) o con bombas criogénicas integradas en los propios camiones.  
  
Instalación de regasificación Compuesta por dos vaporizadores atmosféricos, con una capacidad de gasificación adecuada para cubrir el caudal punta horario previsto a largo plazo (395 m³ (n)/h)  
Instalación de recalentamiento, regulación y medida y odorización - Recalentador forzado, con condiciones normales de servicio de 4 bar de presión y -10ºC/15ºC de temperatura.  
- Sistema de seguridad de corte por baja temperatura.  
- Equipo de regulación y medida modelo Q 500-D, cauda nominal de 500 m³(n)/h, presión de entrada máxima de 5 bar y mínima de 1 bar y presión de salida máxima de 0,4 bar y mínima de 0,05 bar dotado de dos líneas de regulación.  
- Sistema de odorización con dosificación por bombas  
Sistemas auxiliares Armario eléctrico y de control, equipos de protección contraincendios, agua de servicio y alumbrado  
  
  
El presupuesto asciende a quinientos sesenta y cuatro mil quinientos un euros con sesenta y siete céntimos (564.501,67 ?).  
  
Benifairó de la Valldigna  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de gas Gas natural (segunda familia), con los requisitos mínimos de calidad vigentes en cada momento  
Zona geográfica autorizada Según plano GDPV1515050045 P-AA 01 Rev.0, «Adenda al proyecto de autorización administrativa y aprobación de ejecución de la red de distribución de gas natural en el municipio de Benifairó de la Valldigna. Plano área de autorización», anexo a esta resolución (Anexo I).  
En el área geográfica autorizada la empresa peticionaria vendrá obligada a realizar en los plazos y condiciones establecidos normativamente las acometidas y la conexión de nuevos consumidores o ampliación de los existentes que se les planteen, sin perjuicio de los regímenes de autorización y económicos que sean de aplicación a dichas acometidas y conexiones.  
RED DE DISTRIBUCIÓN  
Puntos de conexión inicial Red prevista desde el módulo de regasificación de GNL a ubicar en Simat de la Valldigna indicado anteriormente, hasta el límite de ambos términos municipales.  
Longitud y diámetro nominal La red autorizada tendrá una longitud total de 2.596 metros, según el siguiente detalle:  
- 1832 m de red de diámetro 90 mm.  
- 764 m de red de diámetro 63 mm.  
Plazo La gasificación de la zona se realizará en dos fases a desarrollar en 4 meses según plano GDPV1515050045 P-FA1 Rev.0, «Adenda al proyecto de autorización administrativa y aprobación de ejecución de la red de distribución de gas natural en el municipio de Benifairó de la Valldigna. Plano de fases» y detalle siguiente:  
- Fase 1ª. Canalización desde el punto de conexión con la red prevista en el límite del término municipal de Simat de la Valldigna y la zona norte del núcleo urbano de Benifairó de la Valldigna. Duración: dos meses.  
- Fase 2ª. Comprende la zona sur del núcleo, y el polígono industrial situado al norte del núcleo urbano. Duración: dos meses.  
Trazado El suministro se llevará a cabo desde el punto de conexión indicado anteriormente, situado en el límite con el término municipal de Simat de la Valldigna, mediante un eje con MOP 0,4 y PE Ø90 que discurrirá hasta la calle Jaume II y San Francesc, desdoblándose posteriormente por las calles Cervantes y Ricardo Romero. Desde esta ultima partirán dos ejes para dar servicio al polígono industrial. En el núcleo de la población los ejes mencionados se dividirán en diferentes ramales de diámetro 63.  
Tipo constructivo Canalización enterrada en zanja.  
Presión máx. operación MOP (bar) MOP 0,4 bar.  
Presión de garantía (bar) La presión mínima a garantizar en los diferentes puntos de la red es de 0,05 bar, según artículo 65.2 del Real decreto 1434/2002.  
Material Polietileno PE100 según UNE EN 1555-1  
Espesor SDR (diámetro/espesor): 17,6  
Accesorios y elementos auxiliares Accesorios: Codos, tes, tapones, etc., para la correcta funcionalidad de la red.  
Elementos auxiliares: Válvulas y acometidas necesarias para dar servicio a los clientes.  
  
  
El presupuesto asciende a ciento dieciocho mil trescientos noventa y seis euros con ochenta céntimos de euro (118.396,8 ?).  
El presupuesto global, correspondiente a los dos municipios, asciende a seiscientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y ocho euros con cuarenta y siete céntimos (682.898,47 ?).  
Las presentes autorizaciones administrativas se otorgan al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y quedarán sometidas a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de trece mil seiscientos cincuenta y siete euros con noventa y siete céntimos (13.657,97 ?), importe del dos por ciento (2 %) del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución (11.290,03 - corresponden a las instalaciones del municipio de Simat de la Valldigna y 2.367,94 - a Benifairó de la Valldigna), para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real decreto 1434/2002 de 27 de diciembre.  
  
Dicha fianza se constituirá a favor de la Dirección General de Industria y Energía en la Tesorería del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.  
Una vez constituida la fianza, antes del plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, el titular deberá presentar en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia la carta de pago-resguardo emitida por la citada Tesorería, como acreditación del cumplimiento de la citada obligación.  
La garantía será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que ante el Servicio Territorial de Industria y Energía el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización y dicho servicio territorial formalice las actas de puesta en servicio de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
2. El titular de la presente autorización cumplirá con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, así como en punto 3 del artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, y el resto del Ordenamiento Jurídico aplicable al ejercicio de esta actividad vigente en cada momento. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, así como de acuerdo con las previsiones recogidas en los planes anuales de ampliación de las redes de distribución que le sean autorizados, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
4. La presente autorización en ningún caso concederá a su titular derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e independientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
5. Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas en ella, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otras causas previstas en el ordenamiento jurídico.  
7. El titular de la presente autorización comunicará anualmente, a la Dirección General de Industria y Energía, un resumen de la base de datos de los consumidores conectados a las instalaciones autorizadas en la presente resolución, según lo dispuesto en el inciso l) del apartado 3 del artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, en la que vendrá especificado el número de altas y bajas, en su caso, realizadas en el último año.  
  
Segundo  
Aprobar:  
- El proyecto técnico de ejecución redactado por persona técnica titulada competente, según la declaración responsable del mismo de 21.09.2015 para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de distribución de gas natural canalizado y la planta de GNL descritas en el punto primero de esta resolución para el municipio de Simat de la Valldigna.  
- El proyecto técnico de ejecución redactado por técnico titulado competente, según la declaración responsable del mismo de 26.06.2015, y su adenda, con declaración responsable de fecha 12.02.2016, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de distribución de gas natural canalizado descritas en el punto primero de esta resolución para el municipio de Benifairó de la Valldigna.  
Con ello se habilita al titular de la presente resolución a la construcción de las instalaciones interesadas, con arreglo a las condiciones que seguidamente se relacionan:  
1. Las instalaciones de gas natural deberán ejecutarse según los proyectos presentados y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a este servicio territorial la correspondiente aprobación.  
2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, su Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización» e ITC-ICG 04 «Plantas satélite de gas natural licuado (GNL)», así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación. Asimismo la construcción de las instalaciones aprobadas por el presente acto administrativo deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y su desarrollo reglamentario. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
3. El plazo de ejecución de las obras será de diez (10) meses a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización del plazo de cada una de las fases recogidas en la autorización administrativa, Nedgia Cegas, SA, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este servicio territorial, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado de la fase correspondiente.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
5. Personal técnico en la materia adscrito a este servicio territorial podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. A tal efecto, el titular de la presente resolución deberá comunicar con la adecuada antelación al Servicio Territorial de Industria y Energía correspondiente el inicio de las obras.  
Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución.  
6. Finalizadas las obras de construcción y realizadas las pruebas correspondientes, el titular de la presente resolución solicitará la autorización de explotación (o acta de puesta en servicio) de la fase correspondiente, prevista en el artículo 85 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Con dicha comunicación se acompañará la documentación recogida en el artículo 5.7 del reglamento aprobado por Real decreto 919/2006, de 28 de julio. Esta incluirá un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa y especificaciones contempladas en los proyectos de ejecución y adenda aprobados, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad aplicable a las instalaciones objeto del proyecto. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 del 3 de noviembre de 2010. Así mismo, para la planta de GNL se presentará certificado de inspección por organismo de control y documentación y certificación de todos los recipientes a presión de la instalación y de sus accesorios.  
7. La instalación y puesta en servicio del segundo de los depósitos de la planta de GNL se deberá realizar conforme el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y, en concreto, según lo indicado en la ITC-ICG 04 sobre plantas satélite de gas natural licuado (GNL).  
8. Una vez otorgada la autorización de explotación (o acta de puesta en servicio) de cada fase, incluidas las posibles autorizaciones parciales, de las instalaciones interesadas en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía correspondiente lo comunicará a la Dirección General de Industria y Energía.  
9. Este servicio territorial, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la construcción de las instalaciones para el suministro de gas natural en el término municipal de Simat de la Valldigna, en la provincia de Valencia, recogida en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del anexo II, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 103 y 107 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.  
- La notificación de la presente resolución a Nedgia Cegas, SA, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, a las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública y a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.5 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
  
  
  
ANEXO I  
  
Simat de la Valldigna - plano GDPV1515050040 P-F01 Rev.0 del «Proyecto de aprobación de ejecución y declaración de utilidad pública de instalaciones para el suministro de gas natural con módulo de regasificación en el TM de Simat de la Valldigna. Plano de fases»  
  
Benifairó de la Valldigna - plano GDPV1515050045 P-AA 01 Rev.0, «Adenda al proyecto de autorización administrativa y aprobación de ejecución de la red de distribución de gas natural en el municipio de Benifairó de la Valldigna. Plano área de autorización»  
  
WAccesibles en el sitio de internet  
http://www.indi.gva.es/es/web/energia/provincia-de-valencia  
  
  
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía (ciudad administrativa 9 d'Octubre, c/ de la Democràcia, núm. 77, torre II, en València) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas  
  
  
València, 5 de abril de 2019.- El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Antonio Peris Armengot.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML