Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5850, del 16-09-2008 (2008/10639)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Benifaió, al terme municipal de Benifaió, província de València. Expedient: ATASCT/2006/50.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5850

Data del DOGV
:   16-09-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2008/10639

CVE


Data del document
:   09-07-2008

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Benifaió](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Benifaió, al terme municipal de Benifaió, província de València. Expedient: ATASCT/2006/50. [2008/10639]  
Vistos els escrits presentats per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili als efectes de notificacions a l'av. Manoteras 20, 28050 Madrid, en data 15 de febrer de 2006 i 24 d'octubre de 2006, davant del Servici Territorial d'Energia de València, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a una nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Benifaió, ubicada en la parcel·la núm. 84, del polígon 12, al paratge de la Paridera, al costat del camí Prefaci, al terme municipal de Benifaió, província de València.  
A l'escrit de 24 d'octubre de 2006, s'adjunta l'avantprojecte tècnic definitiu Edició A de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en data 26 de setembre de 2006.  
Vist que l'autorització sol·licitada va ser sotmesa a la informació pública prevista en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i va ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 29 de maig de 2007 i en el Butlletí Oficial de la Província de València de 25 d'abril de 2007.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que d'acord amb el que preveu l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va traslladar a l'Ajuntament de Benifaió la separata corresponent a la instal·lació sol·licitada, per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa administració, i es van sol·licitar les condicions tècniques procedents, i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, sobre l'adaptació al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, figura contestació del mencionat Ajuntament de 27 de novembre de 2006, així com un segon escrit de 23 de maig de 2008 rebut en esta Direcció General d'Energia, per mitjà del qual s'informa favorablement la instal·lació sol·licitada, per complir la normativa urbanística i tècnica que li és d'aplicació, amb les condicions que este conté que, conegudes per l'empresa peticionària, són acceptades per esta.  
Vist l'informe tècnic favorable de 5 de maig de 2008, emés pel Servici Territorial d'Energia de València i remissió de l'expedient.  
Atés que amb data 28 de març de 2008, la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, va dictar Declaració d'Impacte Ambiental i va estimar favorable, només als efectes ambientals el projecte de subestació transformadora denominada ST Benifaió, en el paratge la Paridera, parcel·la 84, polígon 12 (coordenades geogràfiques del perímetre de la parcel·la ocupada són (720948,743; 4351245,710) (720959,812; 4351185,122) (720921,753; 4351188,785) (720926,754; 4351140,962) (720845,600; 4351125,421) (720833,234; 4351237,927)), previst en el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que es troba en l'expedient. Esta resolució, continua manifestant la declaració d'impacte, no empara les instal·lacions previstes per Roquette Laisa España, SA., ja que este projecte no es troba arreplegat en l'expedient avaluat ambientalment. Tot això amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva d'esta resolució.  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció 1ª del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.  
Atés que d'acord amb l'avantprojecte presentat la finalitat sol·licitada és garantir amb nivells de màxima fiabilitat la potència necessària per a cobrir, a mitjà termini i a llarg termini, la important demanda d'energia elèctrica en l'esmentat municipi i el seu entorn, amb motiu d'un creixement continuat el qual no és possible atendre amb l'actual infraestructura elèctrica existent en la zona.  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient, així com el que establix l'apartat segon de la disposició transitòria segona de l'esmentada llei.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Únic  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Benifaió, ubicada en la parcel·la núm. 84, del polígon 12, en el paratge de la Paridera, al costat del camí Prefaci, al terme municipal de Benifaió, província de València, les característiques principals de la qual són :  
- Sistema elèctric de 132 kV:   
Configuració de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6 (hexafluorur de sofre) i deu posicions, corresponents a dos de línia, cinc de transformador, una d'enllaç barres i dos posicions de reserva.  
- Sistema elèctric de 20 kV:   
Configuració de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6 (hexafluorur de sofre) conformat per tres mòduls de cel·les amb un total de trenta-nou posicions, de les quals vint-i-quatre seran eixides de línia, tres de transformador, dos de servicis auxiliars, dos de mesura, dos d'unió, una de partició, dos d'enllaç de barres i tres de bateries de condensadors. Este sistema es completa amb la dotació en intempèrie de tres bateries de condensadors.  
- Una transformació dotada amb tres transformadors de potència de relació 132/20 kV i 40 MVA de potència cada un, total 120 MVA, amb les corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de presa de terra.  
Per a l'alimentació dels equips i servicis propis d'estes instal·lacions quedaran instal·lats dos transformadors de servicis auxiliars de relació 20/0,380-0,220 kV i 250 kVA de potència cada un.  
- Un edifici en què s'ubicaran les cel·les de 132 kV i 20 kV, els transformadors de servicis auxiliars i els equips de control, protecció, comunicació i alimentació en BT.   
- Pressupost: 4.137.200 euros.  
Esta resolució està sotmesa a les condicions següents:  
a) En el termini de sis mesos a partir de la notificació d'esta resolució, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà en el Servici Territorial d'Energia de València el projecte tècnic d'execució de la subestació transformadora 132/20 kV, per a la seua aprovació, si així procedira. Amb anterioritat a la finalització del dit termini podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
b) La instal·lació que s'ha de realitzar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
d) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 28 de març de 2008:  
1. En cas d'utilitzar-se residus inerts procedents d'activitats de construcció o demolició per a anivellar la parcel·la, s'haurà d'estar al que establix el Reial Decret 205/2008, d'1 de febrer.  
2. Es prohibix l'abocament d'aigües residuals al terreny per mitjà de pous drenants, per estar la instal·lació ubicada en la conca de l'Albufera i en la parcel·la inclosa en el PORN. S'haurà de gestionar l'aigua residual a través de gestor autoritzat.  
3. S'ha de disposar així mateix de permís d'abocament de les aigües pluvials.  
4. No ha d'utilitzar-se fil d'aram espinós en la rematada del tancament.  
5. Ha d'evitar-se l'alteració dels canals de rec circumdants, i es tornaran al seu estat actual a la finalització de l'obra.  
6. Tal com indica l'informe elaborat per la Secció Forestal, de la Direcció Territorial d'esta Conselleria, "l'actuació proposada (?), incloses les barreres de tancament, hauran de realitzar-se fora dels límits de la via pecuària, i respectar totalment la seua amplària legal" (15 m). Així mateix, "durant la realització de les obres que siguen necessàries i amb posterioritat a estes, s'haurà de garantir el trànsit ramader i els usos compatibles i complementaris previstos per la llei".   
7. Respecte a les emissions de camps electromagnètics derivades del funcionament de la ST caldrà ajustar-se al que disposa la Direcció General de Salut Pública, òrgan competent en la vigilància sanitària de la contaminació electromagnètica, d'acord amb la Llei 4/2005, de 17 de juny. En tot cas, estes es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic.   
8. Es disposarà de l'informe definitiu establit en l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, emés per la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.  
9. A la posada en marxa de la subestació transformadora, es procedirà a mesurar els nivells sonors generats, a fi de verificar el compliment de les condicions establides en la legislació vigent, i s'incorporaran els resultats al Programa de Vigilància Ambiental.  
10. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
11. D'acord amb l'article 4 del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, el promotor haurà de comunicar a l'òrgan ambiental, amb suficient antelació, la data de començament de l'execució del projecte.  
12. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent, que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 9 de juliol de 2008.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5850, del 16-09-2008 (2008/10639)

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T. Benifaiò, en el término municipal de Benifaiò, provincia de Valencia. Expediente: ATASCT/2006/50.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5850

Fecha DOGV
:   16-09-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/10639

CVE


Fecha del documento
:   09-07-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Benifaió](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T. Benifaiò, en el término municipal de Benifaiò, provincia de Valencia. Expediente: ATASCT/2006/50.  
 [2008/10639]  
Vistos los escritos presentados por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. con domicilio a efectos de notificaciones en avda. Manoteras 20, 28050 Madrid, en fecha 15 de febrero de 2006 y 24 de octubre de 2006, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para una nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T.Benifaiò, ubicada en la parcela nº 84, del polígono 12, en el paraje de la Paridera, junto al Camino Prefacit, en el término municipal de Benifaiò, provincia de Valencia.  
Al escrito de 24 de octubre de 2006, se adjunta el anteproyecto técnico definitivo Edición A de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en fecha 26 de septiembre de 2006.  
Resultando que la autorización solicitada fue sometida a la información pública prevista en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, habiendo sido publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana del día 29 de mayo de 2007 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 25 de abril de 2007.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Decreto 88/2005 de 29 de abril por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se dio traslado al Ayuntamiento de Benifaiò de la separata correspondiente a la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa Administración, solicitando el condicionado técnico procedente, y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, sobre la adaptación al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
De acuerdo con la documentación obrante en el expediente, figura contestación del mencionado Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre de 2006, así como un segundo escrito de fecha 23 de mayo de 2008 recibido en esta Dirección General de Energía, mediante el que se informa favorablemente a la instalación solicitada, por cumplir con la normativa urbanística y técnica que le es de aplicación, con los condicionantes que en el mismo se contienen que, conocidos por la empresa peticionaria, son aceptados por la misma.  
Visto el informe técnico favorable de fecha 5 de mayo de 2008, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia y remisión del expediente.  
Considerando que con fecha 28 de marzo de 2008 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales el proyecto de subestación transformadora denominada ST Benifaiò, en el paraje La Paridera, parcela 84, Polígono 12 (coordenadas geográficas del perímetro de la parcela ocupada son (720948,743; 4351245,710) (720959,812; 4351185,122) (720921,753; 4351188,785) (720926,754; 4351140,962) (720845,600; 4351125,421) (720833,234; 4351237,927)), previsto en el Proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente. Esta resolución, continúa manifestando la Declaración de Impacto, no ampara las instalaciones previstas por Roquette Laisa España, SA., puesto que dicho proyecto no se encuentra recogido en el expediente evaluado ambientalmente. Todo ello con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Considerando que de acuerdo con el anteproyecto presentado la finalidad solicitada es garantizar con niveles de máxima fiabilidad la potencia necesaria para cubrir, en el medio y largo plazo, la importante demanda de energía eléctrica en el citado municipio y su entorno, con motivo de un crecimiento continuado al que no es posible atender con la actual infraestructura eléctrica existente en la zona.  
Considerando que el Titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE de 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, así como lo establecido en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Único  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T.Benifaiò, ubicada en la parcela nº 84, del Polígono 12, en el Paraje de la Paridera, junto al Camino Prefacit, en el término municipal de Benifaiò, provincia de Valencia, cuyas características principales son:  
- Sistema eléctrico de 132 kV:   
Configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 (hexafluoruro de azufre) y diez posiciones, correspondientes a dos de línea, cinco de transformador, una de enlace barras y dos posiciones de reserva.  
- Sistema eléctrico de 20 kV:   
Configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 (hexafluoruro de azufre) conformado por tres módulos de celdas con un total de treinta y nueve posiciones, de las que veinticuatro serán salidas de línea, tres de transformador, dos de servicios auxiliares, dos de medida, dos de unión, una de partición, dos de enlace de barras y tres de baterías de condensadores. Este sistema se completa con la dotación en intemperie de tres baterías de condensadores.  
- Una transformación dotada con tres transformadores de potencia de relación 132/20 kV y 40 MVA de potencia cada uno, total 120 MVA, con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra.  
Para la alimentación de los equipos y servicios propios de estas instalaciones quedarán instalados dos transformadores de servicios auxiliares de relación 20/0,380-0,220 kV y 250 kVA de potencia cada uno.  
- Un edificio en el que se ubicarán las celdas de 132 kV y 20 kV, transformadores de servicios auxiliares y los equipos de control, protección, comunicación y alimentación en BT.   
- Presupuesto: 4.137.200 Euros.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente resolución, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., presentará en el Servicio Territorial de Energía de Valencia el proyecto técnico de ejecución de la subestación transformadora 132/20 kV, para su aprobación, si así procediera. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
b) La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica  
c) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
d) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 28 de marzo de 2008:  
1. En caso de utilizarse residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición para el nivelado de la parcela, deberá estarse a lo establecido en el Real Decreto 205/2008, de 1 de febrero.  
2. Se prohíbe el vertido de aguas residuales al terreno mediante pozos drenantes, por estar la instalación ubicada en la cuenca de la Albufera y en la parcela incluida en el PORN. Se deberá gestionar el agua residual a través de gestor autorizado.  
3. Se debe disponer asimismo de permiso de vertido de las aguas pluviales.  
4. No debe utilizarse alambre de espino en el remate del cerramiento.  
5. Debe evitarse la alteración de los canales de riego circundantes, devolviéndose a su estado actual a la finalización de la obra.  
6. Tal y como indica el informe elaborado por la Sección Forestal de la Dirección Territorial de esta Conselleria, "la actuación propuesta (?), incluidos los vallados de cerramiento, deberán realizarse fuera de los límites de la vía pecuaria, respetando totalmente su anchura legal" (15 m.). Asimismo, "durante la realización de las obras que sean necesarias y con posterioridad a las mismas, se deberá garantizar el tránsito ganadero y los usos compatibles y complementarios previstos por la Ley".   
7. Con respecto a las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la ST se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Salud Pública, órgano competente en la vigilancia sanitaria de la contaminación electromagnética, de acuerdo con la ley 4/2005, de 17 de junio. En todo caso, éstas se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.   
8. Se dispondrá del informe definitivo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.  
9. A la puesta en marcha de la Subestación transformadora, se procederá a medir los niveles sonoros generados, al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente, incorporándose los resultados al programa de Vigilancia Ambiental.  
10. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
11. De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.  
12. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados al Organo ambiental competente, que establecerá, si procede, la aplicación de nueva medidas correctoras.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 9 de julio de 2008. El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML