Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8548, del 15-05-2019 (2019/4806)

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual es dona publicitat a la Resolució de 21 de maig de 2014, de la Direcció General d'Energia. Expedient ATASCT/2011/261/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8548

Data del DOGV
:   15-05-2019

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2019/4806

CVE


Data del document
:   08-10-2018

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual es dona publicitat a la Resolució de 21 de maig de 2014, de la Direcció General d'Energia. Expedient ATASCT/2011/261/46. [2019/4806]  
Amb data 21 de maig de 2014 es va dictar resolució de la Direcció General d'Energia, el contingut íntegre de la qual s'insereix a continuació:  
«Resolució de la Direcció General d'Energia per la qual s'atorga autorització administrativa per a la modificació del parc de 220 kV de l'actual subestació transformadora denominada ST l'Eliana, situada en el municipi de l'Eliana (València), la construcció dins del mateix recinte en què es troba aquesta d'una nova subestació transformadora, de tecnologia GIS, denominada ST l'Eliana B, incloent una reactància en 220 kV i de 100 Mvar, una nova línia subterrània (cable), de 220 kV i doble circuit per a interconnectar totes dues subestacions que constituiran un nus doble, una altra nova línia subterrània (cable), de 220 kV i simple circuit, perquè l'autotransformador de potència ATP-2, actualment en servei des de la ST l'Eliana, passe a explotar-se des de la nova ST l'Eliana B i la modificació i ampliació de l'actual línia aèria, de 220 kV i simple circuit, ST Fira de Mostres - ST l'Eliana, puga connectar-se en la ST l'Eliana B, passant a denominar-se ST Fira de Mostres - ST l'Eliana B. Consisteix la modificació i l'ampliació en la conversió aèria subterrània de l'actual arribada en aèria i nou tram subterrani (cable) 220 kV fins a la mencionada ST l'Eliana B, i s'aprova el projecte tècnic d'execució de les anteriors instal·lacions, totes elles titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal. (Expedient ATASCT/2011/261/46).  
  
Antecedents de fet  
Amb data 18 d'octubre de 2011, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representant acreditat com cal, va presentar davant el Servei Territorial d'Energia de València un imprés normalitzat amb què sol·licitava:  
- Autorització administrativa per a la reconfiguració de l'actual parc de 220 kV de la subestació transformadora denominada ST l'Eliana, la construcció del nou parc GIS (Gas Insulated System) 220 kV, la línia de doble circuit d'interconnexió entre l'actual parc AIS (Air Intemperie System) 220 kV i el nou parc GIS 220 kV, la conversió aèria-subterrània i tram subterrani de la línia de 220 kV l'Eliana - Fira de Mostres, a l'interior de la subestació fins a la seua nova posició de 220 kV GIS, la interconnexió del transformador ATP2 amb la seua nova posició de 220 kV GIS i la instal·lació de reactància de 100 Mvar i 220 kV, aprovació del projecte tècnic d'execució.  
  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'aportava la següent documentació:  
- Projecte tècnic per a l'execució de les instal·lacions esmentades, signat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.  
  
- Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic per a:  
· L'Ajuntament de l'Eliana.  
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
- Còpia d'aquest projecte tècnic d'execució, en CD-ROM, per a la seua remissió a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç d'aleshores, a l'efecte de l'evacuació de l'informe preceptiu i previ, previst en la legislació vigent per a les instal·lacions de transport d'energia elèctrica.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATASCT/2011/261/46, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Energia de València.  
La subestació transformadora ST l'Eliana va ser autoritzada originàriament per Resolució de la Direcció General d'Energia de l'Administració General de l'Estat, de data 4 de maig de 1965, i s'hi han fet més endavant diverses ampliacions i modificacions.  
  
Realitzada la informació pública de l'esmentada sol·licitud en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 8 d'agost de 2012, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no han sigut presentades al·legacions a la instal·lació projectada.  
Conformement amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que, en el termini de vint dies presenten la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeten, si calia, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre una separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns del qual o drets a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de l'Eliana, que en el seu informe de data 13 de desembre de 2012 va comunicar la seua conformitat amb el projecte.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, la qual mitjançant escrit de data 30 de setembre de 2013 manifesta que no existeixen al·legacions al projecte per no existir afeccions que impedisquen en desenvolupament del projecte.  
Mitjançant resolució, de data 15 d'abril de 2011, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, es va establir no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte de reconfiguració i equipament de noves posicions en la subestació transformadora de 400/220/132/20 kV l'Eliana, consistent en la instal·lació d'un nou sistema de 220 kV a l'interior de l'edifici i una nova reactància de 100 Mvar, a l'interior del recinte barrat d'aquesta, sense perjudici de les autoritzacions que siga procedent obtenir d'altres organismes de conformitat amb la normativa sectorial d'aplicació, i sense perjudici de l'adopció de les mesures preventives i correctores necessàries durant l'execució del projecte.   
  
Mitjançant un escrit de 26 de juliol de 2012, aquesta direcció general va remetre sol·licitud d'informe, acompanyada pel projecte tècnic d'execució en el qual constaven totes les instal·lacions de transport objecte de la present resolució, a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, que va ser rebut l'1 d'agost següent, a fi que aquest consignara les possibles afectacions de les projectades instal·lacions als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la normativa elèctrica vigent.  
Mitjançant un escrit de data 15 d'octubre de 2012, la Direcció General de Política Energètica i Mines va emetre un informe desfavorable a les esmentades instal·lacions perquè no estaven recollida aquestes en la planificació vigent en aqueixa data.  
Posteriorment, mitjançant Resolució, de 27 de desembre de 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, es va aprovar el Programa anual d'instal·lacions de les xarxes de transport (BOE 10, 11.01.2013), en què es van incloure les següents noves instal·lacions vinculades al present procediment administratiu, amb les característiques tècniques que es detallen:  
- Nova Línia-Cable, 220 kV:  
· subestació origen: l'Eliana B.  
· subestació final: Fira de Mostres.  
· Número del circuit: 1.  
· km de longitud total (km cable): 13 (2,2).  
· Capacitat de transport hivern/estiu (MVA): 570/530.  
- Nova Línia-Cable, 220 kV:  
· subestació origen: l'Eliana.  
· subestació final: l'Eliana B.  
· Número del circuit: 1.  
· km de longitud total (km cable): 0,1 (0,1).  
· Capacitat de transport hivern/estiu (MVA): 600/600.  
- Nova Línia-Cable, 220 kV:  
· subestació origen: l'Eliana.  
· subestació final: l'Eliana B.  
· Número del circuit: 2.  
· km de longitud total (km cable): 0,1 (0,1).  
· Capacitat de transport hivern/estiu (MVA): 600/600.  
Amb data 28 de desembre de 2012, el Consell de Ministres va acordar habilitar la Direcció General de Política Energètica i Mines per a l'autorització o l'emissió d'informes favorables als quals fa referència l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, per a determinades instal·lacions de la xarxa de transport d'electricitat de conformitat amb el que s'estableix en l'article 10.5 del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.  
Conegut aquest acord governatiu per aquest centre directiu, mitjançant escrit de 17 de gener de 2013 aquest es va dirigir a la Direcció General de Política Energètica i Mines, a fi que per aquesta foren emesos els informes sol·licitats per aquesta comunitat autònoma sobre instal·lacions de transport d'energia que estigueren afectats per aquell.  
  
Amb data 22 de gener de 2013, mitjançant l'Ordre IET/18/2013, de 17 de gener, es va donar publicitat en el BOE número 19 a aquest acord de l'executiu, constant en l'annex de l'esmentada ordre la relació d'instal·lacions que es consideraven crítiques, i que poden ser informades favorablement per la Direcció General de Política Energètica i Mines. En aquest llistat es van incloure les següents instal·lacions (literalment):  
  
- Línia l'Eliana B 220 kV (nus doble).  
- Nova L/D-C l'Eliana - l'Eliana B 220 kV.  
- Nova L-C/ l'Eliana B-Fira de Mostres.  
Totes aquestes són objecte de la present resolució.  
Amb data 15 de febrer de 2013, en resposta a la sol·licitud que es va formular per aquesta direcció general el 26 de juliol de 2012, amb base al projecte tècnic d'execució presentat, la Direcció General de Política Energètica i Mines, va informar favorablement sobre la instal·lació de transport secundari denominada «Reconfiguració de la subestació transformadora a 220 kV denominada ST l'Eliana».  
Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, té la doble condició de gestor de la xarxa de transport i de transportista únic, derivades de l'article 35.2, de la disposició addicional vint-i-tresena i disposició transitòria novena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i també habilitació expressa per a tirar endavant, en tot cas, l'activitat de transport d'energia elèctrica continguda en l'article 4.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
D'acord amb el Programa anual d'instal·lacions de les xarxes de transport, aprovat per la Resolució, de 27 de desembre de 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, aquesta actuació està motivada per l'estructura en malla de la xarxa de transport, i és una actuació de tipus A, això és, no sotmesa a cap mena de condicionant, i amb una funció de tipus estructural. En la planificació es fa constar, a més, com a justificació d'aquesta nova actuació, la inviabilitat d'ampliar la subestació existent ST l'Eliana per a poder estendre el cable des d'aquesta a la subestació ST Beniferri, per a la qual cosa cal la construcció de la nova subestació ST l'Eliana B, dins del recinte de l'actual ST l'Eliana, i això constitueix un nus doble de la xarxa de transport.  
Per a dur a terme aquesta ampliació s'ha projectat la reconfiguració del parc actual de 220 kV de la subestació ST l'Eliana, amb tecnologia convencional Intempèrie (AIS), i la construcció d'un nou parc, amb tecnologia d'aïllament en SF6 (GIS), al qual es connectaran l'autotransformador de potència ATP-2, 400/220/33 kV, i la línia de 220 kV que ve des de la ST Fira de Mostres, tots dos actualment connectats al parc Intempèrie de la ST l'Eliana, cosa que constitueix una nova subestació transformadora, denominada ST l'Eliana B, i estan interconnectades totes dues per dues línies subterrànies, que es connectaran en les actuals posicions d'interruptor de les citades instal·lacions ATP2 i línia ST Fira de Mostres del parc AIS, configurant així aquest nus doble. El transformador ATP2 i la línia Fira de Mostres passaran, d'aqueixa manera, al nou parc GIS.  
A més, en la nova subestació ST l'Eliana B s'instal·laran tres noves posicions de 220 kV per a les línies a les subestacions ST Beniferri (actualment en explotació, a fi d'estructurar-la en malla) i ST Vallbona (prevista en la planificació, amb la finalitat de la seua integració en la xarxa de transport). La nova subestació, així mateix, facilitarà les ampliacions previstes actualment i futures, ja que es disposa d'espai lliure en el sistema GIS projectat.  
La reconfiguració, des del punt de vista tècnic i de l'explotació, respon, a més, d'una banda, a la possibilitat d'operar el nus doble de forma independent, o com un únic parc, i també a la necessitat d'aconseguir un nus doble operable que reduïsca la intensitat de curtcircuit del nus de la ST l'Eliana i els nusos connectats, incrementada per la proximitat de generació i a l'execució mitjançant cables soterrats dels nous desenvolupaments previstos.  
Finalment, els estudis de la xarxa en el punt d'aquesta instal·lació han determinat la necessitat d'instal·lar una reactància de 220 kV i 100 Mvar a fi de compensar la reactància capacitiva que generen els cables aïllats que s'hi connecten a causa de les futures línies Vallbona 1, Vallbona 2 i Beniferri, que necessàriament han d'accedir en subterrani.  
  
El parc de 220 kV de la nova subestació sol·licitada l'Eliana B està projectada en configuració de doble barra amb acoblament, i és aquesta una configuració preferent per a les noves subestacions, i s'admet que el nombre total d'entrades o eixides siga superior a cinc per tractar-se d'una actuació que ha d'estructurar en malla la xarxa de transport, a més d'interconnectar aquesta amb la xarxa de distribució.  
Els punts de connexió, origen i final de la instal·lació projectada són de titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, i totes les actuacions del projecte s'executaran dins dels terrenys de l'actual subestació ST l'Eliana.  
Es consigna en l'expedient un informe favorable del Servei Territorial d'Energia de València, com a òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient i proposta de resolució del Servei d'Energia i de la Subdirecció General d'Energia i Mines, de data del 15 de maig de (...), adscrites a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i la resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte d'aquest està radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les contemplades de l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 18 del Decret 193/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon a la Direcció General d'Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb l'article 35.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constitueixen instal·lacions de la xarxa de transport secundari d'energia elèctrica.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 36.2 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, l'article 121 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, sense perjudici de l'exempció que contempla aquest últim per a les empreses que exercisquen l'activitat de transport, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que hi presenten.  
D'acord amb l'article 36.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, ampliació i modificació d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requereixen autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 7.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el projecte d'execució d'instal·lacions de la xarxa de transport requereix aprovació de projecte d'execució.  
D'acord amb l'article 7.2.e del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, és obligació dels titulars de les instal·lacions de transport, equipar les seues instal·lacions d'acord amb els requisits continguts en els procediments d'operació sobre connexió a les xarxes i complir el que s'estableix en els procediments d'operació sobre els criteris generals de protecció, mesura i control a aplicar a les instal·lacions.  
A aquest efecte és aplicable el Procediment d'operació del sistema 13.3, Instal·lacions de la xarxa de transport: criteris de disseny, requisits mínims i comprovació del seu equipament i posada en servei, aprovat per la Resolució d'11 de febrer de 2005, de la Secretaria General de l'Energia, per la qual s'aprova un conjunt de procediments de caràcter tècnic i instrumental necessaris per a realitzar l'adequada gestió tècnica del sistema elèctric.  
D'acord amb l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i amb l'article 9.6 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, l'autorització d'instal·lacions de transport requereix un informe previ de l'Administració General de l'Estat (actualment a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme), a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.  
D'acord amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, les instal·lacions objecte del present procediment estan sotmeses a avaluació d'impacte ambiental. No obstant això, en consistir l'actuació en una modificació d'una instal·lació existent, d'acord amb l'article 3.2.a, concordat amb l'incís k del grup 9 de l'annex II del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, només haurà de sotmetre's a l'avaluació prevista en aqueixa llei, quan així ho decidisca l'òrgan ambiental en cada cas, perquè l'esmentada modificació pot tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient, atesa la producció de les incidències que es recullen en esmentat incís k.  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries i el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries, i especialment, la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06, Línies subterrànies amb cables aïllats. Així mateix, en excedir les línies subterrànies objecte de la present resolució de les tensions nominals de 18/30 kV, són també d'aplicació les normes europees (EN o HD) i les CEI, conformement amb els apartats 3.1 i 4 de la mencionada ITC-LAT 06, i els articles 6, 8 i 12 de l'esmentat Reial decret 223/2008.  
Els sol·licitants d'autoritzacions de les instal·lacions de transport hauran de complir els requisits establits en l'article 121.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
En virtut de la disposició transitòria segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en relació als expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació, els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es tramitaran fins a la seua resolució conformement amb la legislació anterior. Així mateix, aquests procediments continuaran sent tramitats fins a la seua resolució per l'Administració o organisme regulador que siga competent conformement amb la legislació anterior, a què correspondrà igualment la resolució dels recursos que, si escau, pogueren interposar-se.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer  
Atorgar a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, una autorització administrativa per a:  
1. La modificació, per reconfiguració, de certes instal·lacions elèctriques de transport secundari del parc Intempèrie (AIS) de 220 kV de la subestació transformadora denominada ST l'Eliana.  
2. La construcció d'una nova subestació transformadora, de tecnologia GIS, denominada ST l'Eliana B.  
3. La instal·lació en la ST l'Eliana B d'una reactància en 220 kV i de 100 Mvar.  
4. La construcció d'una nova línia subterrània (cable), de 220 kV i doble circuit per a interconnectar les esmentades subestacions ST l'Eliana i ST l'Eliana B, de manera que ambdues que constituïsquen un nus doble des del punt de vista de l'operació del sistema elèctric.  
5. la construcció d'una nova línia subterrània (cable), de 220 kV, simple circuit, perquè l'autotransformador de potència ATP-2, actualment en servei des de la ST l'Eliana, passe a explotar-se des de la nova ST l'Eliana B.  
6. La modificació i ampliació de l'actual línia aèria, de 220 kV i simple circuit, ST Fira de Mostres - ST l'Eliana, a fi que aquesta puga connectar-se en la ST l'Eliana B, passant a denominar-se ST Fira de Mostres - ST l'Eliana B, consistint la modificació i ampliació en la conversió aèria subterrània de l'actual en aèria i la construcció de nou tram subterrani (cable) 220 kV fins a la mencionada ST l'Eliana B.  
  
Totes aquestes actuacions es portaran a terme dins de l'actual recinte de la subestació denominada ST l'Eliana, situada en la parcel·la amb referència cadastral 39159 del polígon 5, carrer Pobla Llarga, número 16, en el terme municipal de l'Eliana, província de València.  
L'abast i les característiques tècniques principals, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, són les següents:  
1. Modificació, per reconfiguració, de l'actual parc convencional Intempèrie (AIS) de 220 kV de la subestació transformadora ST l'Eliana, consistent en:  
- Reconversió de l'actual posició línia Fira de Mostres, situada al carrer 2, com a cel·la de línia (tipus cable) d'interconnexió amb la posició corresponent de línia de la nova subestació ST l'Eliana B. D'aquesta posició es reutilitzaran el transformador d'intensitat i el de tensió, reubicant-los de lloc, mantenint l'interruptor i el seccionador de posada a terra. Aquesta posició passarà a denominar-se ELIG1.  
- Reconversió de l'actual posició autotransformador ATP2, situada al carrer 1, com a cel·la de línia (tipus cable) d'interconnexió amb la posició corresponent de línia de la nova subestació ST Eliana B. D'aquesta posició es reutilitzaran el transformador d'intensitat, el de tensió i l'interruptor reubicant-los de lloc, mantenint el seccionador de posada a terra. Aquesta posició passarà a denominar-se ELIG2.  
A més, en l'actual parc es desmuntaran un seccionador de barres per cada posició i un aïllador de suport per cada posició.  
2. Construcció d'una nova subestació transformadora, de tecnologia GIS (aïllament en SF6), denominada ST l'Eliana B, consistent en:  
  
- Nou edifici prefabricat, sobre rasant (35.150 m x 11.400 m) més soterrani (30.000 m x 11.400 m), format per dues zones diferenciades, una destinada a albergar les cel·les de AT de 220 kV blindades tipus GIS (aïllament en SF6) i una altra per a serveis auxiliars i comunicacions. Dotat de sistemes d'il·luminació, contra incendis i contra intrusió.  
  
- Nou parc 220 kV GIS (aïllament en SF6), instal·lació d'interior, amb configuració en doble barra amb acoblament transversal, amb nou (9) noves posicions, set d'elles tipus cable, una de fluoducte i una altra d'acoblament de barres, conformement amb el següent detall:  
· Dos (2) posicions de línia (doble circuit), tipus cable, per a la interconnexió amb el parc Intempèrie de 220 kV de la subestació ST l'Eliana. La posició del circuit 1 es denominarà ELI1, s'ha d'instal·lar al carrer 9, i la posició del circuit 2 es denominarà ELI2, s'ha d'instal·lar al carrer 10.  
· Una (1) posició per a reactància amb eixida en fluoducte. Aquesta posició es denominarà REA, i s'ha d'instal·lar al carrer 12.  
· Una (1) posició de línia, tipus cable, a la subestació ST Fira de Mostres. Aquesta posició es denominarà FMU, i s'ha d'instal·lar al carrer 13.  
· Una (1) posició, tipus cable, per a l'autotransformador de potència ATP-2. Aquesta posició es denominarà ATP2, i s'ha d'instal·lar al carrer 14. L'autotransformador continuarà situant-se al parc de 220 kV de la ST l'Eliana, però connectat per una línia subterrània, tipus cable, al nou parc ST l'Eliana B.  
· Tres (3) posicions de línia, tipus cable, a les subestacions de:  
ST Vallbona 1. Aquesta posició es denominarà VAB1, i s'ha d'instal·lar al carrer 15.  
ST Vallbona 2. Aquesta posició es denominarà VAB2, i s'ha d'instal·lar al carrer 16.  
ST Beniferri. Aquesta posició es denominarà BEF, i s'ha d'instal·lar al carrer 17.  
· Una (1) posició per a enllaç o acoblament de barres. Aquesta posició es denominarà ACP, i s'ha d'instal·lar al carrer 11.  
La posicions autoritzades s'equiparan d'acord amb els requisits establits en el punt 4.2.1.3, aplicable a subestacions de configuració de doble barra amb acoblament, del procediment d'operació 13.3 recollit en els fonaments de dret de la present resolució, en funció de la seua tipologia com a posició d'acoblament, aparellatge de barres i de carrer (equivalent a les posicions d'autotransformador o de línia en aquesta resolució).  
A més es deixarà espai de reserva per a la instal·lació en el futur de cinc (5) posicions.  
3. Instal·lació al parc de 220 kV de la ST l'Eliana B d'una reactància sèrie de posada a terra, a fi de permetre el control de tensió compensant l'energia reactiva capacitiva que generen els cables aïllats que hi connecten a causa de les futures línies Vallbona 1, Vallbona 2 i Beniferri, de les següents característiques:  
- Tipus: Reactància trifàsica.  
- Potència a tensió nominal: 100 Mvar.  
- Tensió nominal: 230 kV.  
- Tensió suportada nominal a curta duració a freqüència industrial: 460 kV.  
- Tensió suportada a impulsos tipus rac: 950 kV.  
- Refrigeració: ONAN.  
- Proteccions: Dotada amb un interruptor. S'ha previst un bastidor de relés equipat amb dos sistemes de protecció independents amb les funcions de protecció de principi diferencial (87), sobreintensitat temporitzada, de fase i de neutre (51-51N), que protegeixen la característica tèrmica admissible enfront de sobreintensitats i oscil·lografia. A més, la reactància inclourà les seues pròpies proteccions contra curtcircuits i defectes interns: relés Buchholz, vàlvules de sobrepressió, imatges tèrmiques, temperatura de l'oli i indicador del nivell d'oli.  
- Fonamentació: tipus bancada amb fossat per a recollida d'oli.  
S'instal·larà al carrer 12, i la seua connexió amb la seua posició es realitzarà mitjançant fluoducte de les següents característiques:  
- Tipus: tecnologia blindada SF6.  
- Nombre de fases: 3.  
- Longitud per fase: 10 m.  
- Potència a tensió nominal: 100 Mvar.  
- Tensió nominal: 220 kV.  
4. Construcció d'una nova línia subterrània (cable), de 220 kV i doble circuit per a interconnectar les esmentades subestacions ST l'Eliana i ST l'Eliana B, de manera que ambdues que constituïsquen un nus doble des del punt de vista de l'operació del sistema elèctric. Els cables autoritzats tenen les següents característiques:  
Circuit 1  
- Origen: posició ELIG1 al carrer 2 del parc 220 kV, tipus AIS (Intempèrie), de la subestació ST l'Eliana.  
- Fi: posició ELI1 al carrer 9 del parc 220 kV, tipus GIS (blindat), de la subestació ST l'Eliana B.  
- Longitud autoritzada (m)/longitud en Planificació (km): 80 m / 0,1 km.  
- Tipus de cable: XLPE 220/127 kV, de 1x2500 mm² Cu + T 375 mm² Al (oxidat).  
- Capacitat de transport autoritzada (MVA): 670.  
- Capacitat de transport en Planificació hivern/estiu (MVA): 600 / 600.  
- Nombre de cables: 3 (trifàsic).  
- Manera d'instal·lació: Disposició a portell, en canal de cables enregistrable.  
- Connexió de pantalles: single point.  
Circuit 2  
- Origen: posició ELIG2 al carrer 1 del parc 220 kV, tipus AIS (Intempèrie), de la subestació ST l'Eliana.  
- Fi: posició ELI2 al carrer 10 del parc 220 kV, tipus GIS (blindat), de la subestació ST l'Eliana B.  
- Longitud autoritzada (m)/longitud en Planificació (km): 65 m / 0,1 km.  
- Tipus de cable: XLPE 220/127 kV, de 1x2500 mm² Cu + T 375 mm² Al (oxidat).  
- Capacitat de transport autoritzada (MVA): 670.  
- Capacitat de transport en Planificació hivern/estiu (MVA): 600 / 600.  
- Nombre de cables: 3 (trifàsic).  
- Manera d'instal·lació: Disposició a portell, en canal de cables enregistrable.  
- Connexió de pantalles: single point.  
5. Construcció d'una nova línia subterrània (cable), de 220 kV, circuit simple, perquè l'autotransformador de potència ATP-2, de tres debanaments 400/220/33 kV, actualment en servei des de la ST l'Eliana, passe a explotar-se des de la nova ST l'Eliana B.  
- Origen: posició ATP2 al carrer 14 del parc 220 kV, tipus GIS (blindat), de la subestació ST l'Eliana B.  
- Fi: autotransformador de potència ATP-2.  
- Longitud autoritzada (m)/longitud en Planificació (km): 130 m / - km.  
- Tipus de cable: XLPE 220/127 kV, de 1x2500 mm² Cu + T 375 mm² Al (oxidat).  
- Capacitat de transport autoritzada (MVA): 670.  
- Capacitat de transport en Planificació hivern/estiu (MVA): ?.  
- Potència nominal de l'autotransformador ATP-2: 375 MVA.  
- Nombre de cables: 3 (trifàsic).  
- Manera d'instal·lació: Disposició a portell, en canal de cables enregistrable.  
- Connexió de pantalles: single point.  
6. Modificació i ampliació de l'actual línia aèria, de 220 kV i simple circuit, ST Fira de Mostres - ST l'Eliana, a fi que aquesta puga connectar-se en la ST l'Eliana B, que passa a denominar-se ST Fira de Mostres - ST l'Eliana B, consistint la modificació i ampliació en la conversió aèria subterrània de l'actual arribada en aèria i la construcció de nou tram subterrani (cable) 220 kV fins a la mencionada ST l'Eliana B.  
  
- Origen: pòrtic actual de la ST l'Eliana d'arribada en aeri des de la ST Fira de Mostres.  
- Fi: posició FMU al carrer 13 del parc 220 kV, tipus GIS (blindat), de la subestació ST l'Eliana B.  
- Longitud autoritzada (m)/longitud en Planificació (km): 220 m / 2,2 km.  
- Tipus de cable: XLPE 220/127 kV, de 1x2500 mm² Cu + T 375 mm² Al (oxidat).  
- Capacitat de transport autoritzada (MVA): 670.  
- Capacitat de transport en Planificació hivern/estiu (MVA): 570 / 530.  
- Nombre de cables: 3 (trifàsic).  
- Manera d'instal·lació: Disposició a portell, en rasa sota tub.  
  
- Connexió de pantalles: single point.  
A més s'instal·laran els següents equips:  
- Instal·lació de nous quadres de serveis auxiliars en l'edifici GIS i equips de telecomunicacions en el nou edifici corresponents a les posicions ampliades.  
S'ampliarà el sistema de control integrat de protecció i control (SCI) que centralitza el comandament i protecció de tota la subestació instal·lant una miniunitat local del control (mULC) per cada nova posició, les quals es controlaran des del centre de control de subestació dual existent (CCS dual).  
- S'amplia el sistema de proteccions a les noves posicions a instal·lar.  
- Xarxa de terres. S'afig una punta Franklin al nou edifici (xarxa de terres superiors) i s'instal·la una xarxa de terres inferiors formada per una malla de cable de coure, enterrada en el terreny, formant reticles per tota la zona ocupada.  
Una vegada realitzades les instal·lacions autoritzades, els parcs de 220 kV de les dues subestacions que configuraran el nus doble de l'Eliana, quedaran de la següent manera:  
Subestació ST l'Eliana  
Parc 220 kV, AIS (aïllament en aire) d'Intempèrie, configuració en doble barra amb acoblament i les següents huit (8) posicions d'interruptor:  
- posició línia ELIG2 (a la ST l'Eliana B). Carrer 1.  
- posició línia ELIG1 (a la ST l'Eliana B). Carrer 2.  
- posició ATP1 autotransformador ATP1, 400/220/33 kV, 375 MVA. Carrer 3.  
- posició ACP (Acoblament transversal del joc de doble barra). Carrer 4.  
- posició ATP3 autotransformador ATP3, 400/132/11 kV, 175 MVA. Carrer 5.  
- posició ATP4 autotransformador ATP4, 400/132/11 kV, 175 MVA. Carrer 6.  
- posició línia MRB (a la ST Morvedre B). Carrer 7.  
- posició línia QDP (a la ST Quart de Poblet). Carrer 8.  
Subestació ST l'Eliana B  
Parc 220 kV, GIS (aïllament en SF6), configuració en doble barra amb acoblament, instal·lació en edifici, i les següents nou (9) posicions d'interruptor:  
- posició línia ELI1 (a la ST l'Eliana). Carrer 9.  
- posició línia ELI2 (a la ST l'Eliana). Carrer 10.  
- posició ACP (Acoblament transversal del joc de doble barra). Carrer 11.  
- posició REA, reactància 100 Mvar. Carrer 12.  
- posició línia FMU (a la ST Fira de Mostres). Carrer 13.  
- posició ATP2 autotransformador ATP2, 400/220/33 kV, 375 MVA. Carrer 14.  
- posició línia VAB1 (a la futura ST Vallbona). Carrer 15.  
- posició línia VAB2 (a la futura ST Vallbona). Carrer 16.  
- posició línia BEF (a la ST Beniferri). Carrer 17.  
A més, es reserva espai perquè, en el futur, es puguen instal·lar cinc (5) posicions de línia, tipus cable, sense equipar.  
El pressupost total de les instal·lacions autoritzades, d'acord amb el projecte presentat, és de deu milions dos-cents díhuit mil dos-cents cinquanta-huit euros (10.218.258,00 ?).  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 36.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtenir per part de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb el que es determina en l'últim paràgraf de l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, la present autorització s'atorga tenint en compte el que es disposa en l'informe de 15 de febrer de 2013, per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i la documentació que des d'aquest centre directiu es va remetre a aquest efecte.  
El titular de la present autorització seguirà subjecte a les condicions d'ordre mediambiental establides en la Resolució de data 15 d'abril de 2011 de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, en particular, les consistents en l'adopció de les mesures preventives i correctores necessàries durant l'execució del projecte.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i el seu desenvolupament reglamentari, i també les derivades de la nova regulació que l'ha substituïda (Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desenvolupament reglamentari). En tot cas, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució presentat, habilitant a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcció de les instal·lacions interessades relatives al projecte tècnic d'execució per a la modificació, per reconfiguració i ampliació, de les instal·lacions elèctriques de transport secundari de la subestació transformadora de 220 kV denominada ST l'Eliana, situada en la parcel·la amb referència cadastral 39159 del polígon 5, carrer de la Pobla Llarga, número 16, en el terme municipal de l'Eliana, província de València, les característiques de la qual són les esmentades en el punt primer d'aquesta resolució, i d'acord amb les següents condicions:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució hauria de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent aprovació. En particular complirà amb el que s'estableix en la resolució de data 15 d'abril de 2011 de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge:  
- Durant les obres s'adoptaran les mesures preventives i correctores, necessàries per a evitar molèsties a les edificacions pròximes, com controlar l'aixecament de pols i adaptar els horaris de treball per a evitar molèsties per soroll.  
- Tots els residus d'obra generats es gestionaran a través de gestors autoritzats.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries, i en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries, i especialment, la instrucció tècnica complementària ITC-LAT 06, Línies subterrànies amb cables aïllats, i les normes UNE, EN i CEI que s'han tingut en compte per a la redacció del projecte. Així mateix, el projecte s'executarà tenint en compte els procediments d'operació vigents i aplicables a la construcció i posada en servei d'instal·lacions de transport, especialment, el PO 13.1 i el PO 13.3.  
  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de dotze mesos des de l'endemà de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, per a la qual cosa caldrà adjuntar-hi la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs que cal per al nou termini sol·licitat.  
4. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, l'empresa peticionària comunicarà al Servei Territorial d'Energia de València el començament de les obres, que al seu torn ho ha de comunicar a l'òrgan ambiental en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució ha d'estar obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Energia de València.  
6. El titular de la present resolució vindrà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjudici del que estableix l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan concloguen aquestes, en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
8. Després de la conclusió de les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils ho ha de comunicar al Servei Territorial d'Energia de València a l'efecte de l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació establida en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'ha d'aportar conjuntament un certificat de direcció i de final d'obra, subscrit per una persona facultativa competent, on s'acredite que és conforme amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte de la present autorització administrativa i d'aprovació del projecte d'execució. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'haurà d'aportar, adjunta, l'oportuna declaració responsable tal com s'indica en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV número 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de deu dies, el Servei Territorial d'Energia de València, ho comunicarà a aquesta direcció general, i també a l'òrgan ambiental a l'efecte de l'article 18.2 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'aquesta direcció general com a òrgan substantiu.  
10. Aquesta direcció general, després del tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en aquesta.  
Les referències al Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'entenen sense perjudici del que es disposa en la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en particular del que es determina en la disposició transitòria primera i la disposició final onzena.  
  
Tercer  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificació de la present resolució a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervenir, en el procediment d'autorització, les que han emés, o haurien d'haver emés, el condicionat tècnic al projecte d'execució. Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
- Remetre la present resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.  
Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que siguen competència de la Generalitat.  
Es remarca que l'esmentada publicació es realitzarà, a més, a l'efecte de notificació de la present resolució als interessats en aquesta que siguen desconeguts, s'ignore el lloc o domicili de la notificació d'aquests o el mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per aquells o els seus representants, tot això d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Energia d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que s'estableix en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
  
València, 21 de maig de 2014.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.»  
  
València, 8 d'octubre de 2018.- La directora general d'Indústria i Energia: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8548, del 15-05-2019 (2019/4806)

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se da publicidad a la Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Energía. Expediente ATASCT/2011/261/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8548

Fecha DOGV
:   15-05-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2019/4806

CVE


Fecha del documento
:   08-10-2018

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se da publicidad a la Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Energía. Expediente ATASCT/2011/261/46.  
 [2019/4806]  
Con fecha 21 de mayo de 2014 se dictó resolución de la Dirección General de Energía, cuyo contenido íntegro se inserta a continuación:  
«Resolución de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa para la modificación del parque de 220 kV de la actual subestación transformadora denominada ST L'Eliana, ubicada en el municipio de L'Eliana (Valencia), la construcción dentro del mismo recinto en la que se encuentra esta de una nueva subestación transformadora, de tecnología GIS, denominada ST L'Eliana B, incluyendo una reactancia en 220 kV y de 100 Mvar, una nueva línea subterránea (cable), de 220 kV y doble circuito para interconectar ambas subestaciones que constituirán un binudo, otra nueva línea subterránea (cable), de 220 kV y simple circuito, para que el autotransformador de potencia ATP-2, actualmente en servicio desde la ST L'Eliana, pase a explotarse desde la nueva ST L'Eliana B y la modificación y ampliación de la actual línea aérea, de 220 kV y simple circuito, ST Feria de Muestras - ST L'Eliana, pueda conectarse en la ST L'Eliana B, pasando a denominarse ST Feria de Muestras - ST L'Eliana B, consistiendo la modificación y ampliación en la conversión aéreo-subterránea de la actual llegada en aéreo y nuevo tramo subterráneo (cable) 220 kV hasta la citada ST L'Eliana B, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de las anteriores instalaciones, todas ellas titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal. (Expediente ATASCT/2011/261/46).  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 18 de octubre de 2011, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa para la reconfiguración del actual parque de 220 kV de la subestación transformadora denominada ST L'Eliana, la construcción del nuevo parque GIS (Gas Insulated System) 220 kV, la línea de doble circuito de interconexión entre el actual parque AIS (Air Intemperie System) 220 kV y el nuevo parque GIS 220 kV, la conversión aérea-subterránea y tramo subterráneo de la línea de 220 kV L'Eliana - Feria de Muestras en el interior de la subestación hasta su nueva posición de 220 kV GIS, la interconexión del transformador ATP2 con su nueva posición de 220 kV GIS y la instalación de reactancia de 100 Mvar y 220 kV, aprobación del proyecto técnico de ejecución.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de las citadas instalaciones, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente.  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico para:  
· El Ayuntamiento de L'Eliana.  
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
- Copia del citado proyecto técnico de ejecución, en CD-ROM, para su remisión a la Dirección General de Política Energética y Minas del entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a los efectos de la evacuación del informe preceptivo y previo, previsto en la legislación vigente para las instalaciones de transporte de energía eléctrica.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2011/261/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
La subestación transformadora ST L'Eliana fue autorizada originariamente por Resolución de la Dirección General de Energía de la Administración General del Estado, de fecha 4 de mayo de 1965, habiéndose realizado posteriormente varias ampliaciones y modificaciones.  
Realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del día 8 de agosto de 2012, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de L'Eliana, que en su informe de fecha 13 de diciembre de 2012 comunicó su conformidad con el proyecto.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, la cual mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2013 manifiesta que no existen alegaciones al proyecto por no existir afecciones que impidan en desarrollo del proyecto.  
Mediante resolución, de fecha 15 de abril de 2011, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, se estableció no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de reconfiguración y equipamiento de nuevas posiciones en la subestación transformadora de 400/220/132/20 kV L'Eliana, consistente en la instalación de un nuevo sistema de 220 kV en el interior del edificio y una nueva reactancia de 100 Mvar, en el interior del recinto vallado de la misma, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos de conformidad con la normativa sectorial de aplicación, y sin perjuicio de la adopción de las medidas preventivas y correctoras necesarias durante la ejecución del proyecto.  
Mediante escrito del 26 de julio de 2012, esta dirección general remitió solicitud de informe, acompañada del proyecto técnico de ejecución en el que constaban todas las instalaciones de transporte objeto de la presente resolución, a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que fue recibido el 1 de agosto siguiente, con objeto de que este consignase las posibles afecciones de las proyectadas instalaciones a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
Mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2012, la Dirección General de Política Energética y Minas emitió informe desfavorable a las mencionadas instalaciones al no estar recogida estas en la planificación vigente en esa fecha.  
Posteriormente, mediante Resolución, de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, se aprobó el Programa anual de instalaciones de las redes de transporte (BOE 10, 11.01.2013), en la que se incluyeron las siguientes nuevas instalaciones vinculadas al presente procedimiento administrativo, con las características técnicas que se detallan:  
- Nueva Línea-Cable, 220 Kv:  
· subestación origen: L'Eliana B.  
· subestación final: Feria de Muestras.  
· Número del circuito: 1.  
· km de longitud total (km cable): 13 (2,2).  
· Capacidad de transporte invierno/verano (MVA): 570/530.  
- Nueva Línea-Cable, 220 kV:  
· subestación origen: L'Eliana.  
· subestación final: L'Eliana B.  
· Número del circuito: 1.  
· km de longitud total (km cable): 0,1 (0,1).  
· Capacidad de transporte invierno/verano (MVA): 600/600.  
- Nueva Línea-Cable, 220 kV:  
· subestación origen: L'Eliana.  
· subestación final: L'Eliana B.  
· Número del circuito: 2.  
· km de longitud total (km cable): 0,1 (0,1).  
· Capacidad de transporte invierno/verano (MVA): 600/600.  
Con fecha 28 de diciembre de 2012, el Consejo de Ministros acordó habilitar a la Dirección General de Política Energética y Minas para la autorización o la emisión de informes favorables a los que hace referencia el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, para determinadas instalaciones de la red de transporte de electricidad de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Real decreto ley 13/2012, de 30 de marzo.  
Conocido el citado acuerdo gubernativo por este centro directivo, mediante escrito de 17 de enero de 2013 este se dirigió a la Dirección General de Política Energética y Minas, con objeto de que por esta fueran emitidos los informes solicitados por esta comunidad autónoma sobre instalaciones de transporte de energía que estuvieran afectados por aquel.  
Con fecha 22 de enero de 2013, mediante la Orden IET/18/2013, de 17 de enero, se dio publicidad en el BOE número 19 al precitado acuerdo del ejecutivo, constando en el anexo de la mencionada orden la relación de instalaciones que se consideraban críticas, y que pueden ser informadas favorablemente por la Dirección General de Política Energética y Minas. En el citado listado se incluyeron las siguientes instalaciones (literalmente):  
- SE L'Eliana B 220 kV (binudo).  
- Nueva L/D-C L'Eliana - L'Eliana B 220 Kv.  
- Nueva L-C/ L'Eliana B - Feria de Muestras.  
Objeto todas ellas de la presente resolución.  
Con fecha 15 de febrero de 2013, en respuesta a la solicitud que se formuló por esta dirección general el 26 de julio de 2012, con base al proyecto técnico de ejecución presentado, la Dirección General de Política Energética y Minas, informó favorablemente la instalación de transporte secundario denominada «Reconfiguración de la subestación transformadora a 220 kV denominada ST L'Eliana».  
Red Eléctrica de España, SA Unipersonal tiene la doble condición de gestor de la red de transporte y de transportista único, derivadas del artículo 35.2, de la disposición adicional vigésimo tercera y disposición transitoria novena de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, así como habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
De acuerdo con el Programa anual de instalaciones de las redes de transporte, aprobado por la Resolución, de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, esta actuación está motivada por el mallado de la red de transporte, siendo una actuación de tipo A, esto es, no sometida a ningún tipo de condicionante, y con una función de tipo estructural. En la planificación se hace constar, además, como justificación de esta nueva actuación, la inviabilidad de ampliar la subestación existente ST L'Eliana para poder tender el cable desde esta a la subestación ST Beniferri, por lo que se precisa la construcción de nueva subestación ST L'Eliana B, dentro del recinto de la actual ST L'Eliana, constituyendo así un binudo de la red de transporte.  
Para llevar a cabo esta ampliación se ha proyectado la reconfiguración del parque actual de 220 kV de la subestación ST L'Eliana, con tecnología convencional Intemperie (AIS), y la construcción de un nuevo parque, con tecnología de aislamiento en SF6 (GIS), al que se conectarán el autotransformador de potencia ATP-2, 400/220/33 kV, y la línea de 220 kV que viene desde la ST Feria de Muestras, ambos actualmente conectados al parque intemperie de la ST L'Eliana, constituyendo así una nueva subestación transformadora, denominada ST L'Eliana B, viniendo interconectadas ambas por dos líneas subterráneas, que se conectarán en las actuales posiciones de interruptor de las citadas instalaciones ATP2 y línea ST Feria de Muestras del parque AIS, configurando así el citado binudo. El transformador ATP2 y la línea Feria de Muestras pasarán, de ese modo, al nuevo parque GIS.  
Además, en la nueva subestación ST L'Eliana B se instalarán tres nuevas posiciones de 220 kV para las líneas a las subestaciones ST Beniferri (actualmente en explotación, con objeto de mallarla) y ST Vallbona (prevista en la planificación, con el fin de su integración en la red de transporte). La nueva subestación, asimismo, facilitará las ampliaciones previstas actualmente y futuras, al disponerse de espacio libre en el sistema GIS proyectado.  
La reconfiguración, desde el punto de vista técnico y de la explotación, responde, además, por un lado, a la posibilidad de operar el binudo de forma independiente, o como un único parque, y también a la necesidad de conseguir un binudo operable que reduzca la intensidad de cortocircuito del nudo de la ST L'Eliana y los nudos conectados, incrementada por la proximidad de generación y a la ejecución mediante cables soterrados de los nuevos desarrollos previstos.  
Finalmente, los estudios de la red en el punto de esta instalación han determinado la necesidad de instalar una reactancia de 220 kV y 100 Mvar al objeto de compensar la reactancia capacitiva que generan los cables aislados que conectan en ella debido a las futuras líneas Vallbona 1, Vallbona 2 y Beniferri, que necesariamente deben acceder en subterráneo.  
El parque de 220 kV de la nueva subestación solicitada L'Eliana B está proyectada en configuración de doble barra con acoplamiento, siendo esta una configuración preferente para las nuevas subestaciones, admitiéndose que el número total de entradas o salidas sea superior a cinco al tratarse de una actuación que mallará la red de transporte, además de interconectar esta con la red de distribución.  
Los puntos de conexión, origen y final de la instalación proyectada son de titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal y todas las actuaciones del proyecto se ejecutarán dentro de los terrenos de la actual subestación ST L'Eliana.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Energía de Valencia, como órgano encargado de la instrucción del expediente y propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas, de fecha del 15 de mayo de, adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 18 del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de la red de transporte secundario de energía eléctrica.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, el artículo 121 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, sin perjuicio de la exención que contempla este último para las empresas que vengan ejerciendo la actividad de transporte, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten.  
De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, ampliación y modificación de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de instalaciones de la red de transporte precisa de aprobación de proyecto de ejecución.  
De acuerdo con el artículo 7.2.e del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, es obligación de los titulares de las instalaciones de transporte, equipar sus instalaciones de acuerdo con los requisitos contenidos en los procedimientos de operación sobre conexión a las redes y cumplir lo establecido en los procedimientos de operación sobre los criterios generales de protección, medida y control a aplicar a las instalaciones.  
A estos efectos es de aplicación el Procedimiento de operación del sistema, P.O. 13.3, Instalaciones de la red de transporte: criterios de diseño, requisitos mínimos y comprobación de su equipamiento y puesta en servicio, aprobado por la Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría General de la Energía, por la que se aprueba un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del sistema eléctrico.  
De acuerdo con el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y con el artículo 9.6 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, la autorización de instalaciones de transporte requiere informe previo de la Administración General del Estado (actualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
De acuerdo con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, las instalaciones objeto del presente procedimiento están sometidas a evaluación de impacto ambiental. No obstante, al consistir la actuación en una modificación de una instalación existente, de acuerdo con el artículo 3.2.a, concordado con el inciso k del grupo 9 del anexo II del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, solo deberá someterse a la evaluación prevista en esa ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, porque la mencionada modificación pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, atendiendo a la producción de las incidencias que se recogen en mencionado inciso k.  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4 del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias y el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, y en especial, la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados. Asimismo, al exceder las líneas subterráneas objeto de la presente resolución de las tensiones nominales de 18/30 kV, son también de aplicación las normas europeas (EN o HD) y las CEI, conforme los apartados 3.1 y 4 de la citada ITC-LAT 06, y los artículos 6, 8 y 12 del mencionado Real decreto 223/2008.  
Los solicitantes de autorizaciones de las instalaciones de transporte deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
En virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, autorización administrativa para:  
1. La modificación, por reconfiguración, de ciertas instalaciones eléctricas de transporte secundario del parque Intemperie (AIS) de 220 kV de la subestación transformadora denominada ST L'Eliana.  
2. La construcción de una nueva subestación transformadora, de tecnología GIS, denominada ST L'Eliana B.  
3. La instalación en la ST L'Eliana B de una reactancia en 220 kV y de 100 Mvar.  
4. La construcción de una nueva línea subterránea (cable), de 220 kV y doble circuito para interconectar las citadas subestaciones ST L'Eliana y ST L'Eliana B, de forma que ambas que constituyan un binudo desde el punto de vista de la operación del sistema eléctrico.  
5. La construcción de una nueva línea subterránea (cable), de 220 kV, simple circuito, para que el autotransformador de potencia ATP-2, actualmente en servicio desde la ST L'Eliana, pase a explotarse desde la nueva ST L'Eliana B.  
6. La modificación y ampliación de la actual línea aérea, de 220 kV y simple circuito, ST Feria de Muestras - ST L'Eliana, con objeto de que esta pueda conectarse en la ST L'Eliana B, pasando a denominarse ST Feria de Muestras - ST L'Eliana B, consistiendo la modificación y ampliación en la conversión aéreo-subterránea de la actual llegada en aéreo y la construcción de nuevo tramo subterráneo (cable) 220 kV hasta la citada ST L'Eliana B.  
Todas estas actuaciones se llevarán acabo dentro del actual recinto de la subestación denominada ST L'Eliana, ubicada en la parcela con referencia catastral 39159 del polígono 5, calle Pobla Llarga, número 16, en el término municipal de L'Eliana, provincia de Valencia.  
El alcance y características técnicas principales, de acuerdo a la documentación que obra en el expediente, son las siguientes:  
1. Modificación, por reconfiguración, del actual parque convencional Intemperie (AIS) de 220 kV de la subestación transformadora ST L'Eliana, consistente en:  
- Reconversión de la actual posición línea Feria de Muestras, ubicada en la calle 2, como celda de línea (tipo cable) de interconexión con la posición correspondiente de línea de la nueva subestación ST L'Eliana B. De esta posición se reutilizarán el transformador de intensidad y el de tensión, reubicándolos de sitio, manteniendo el interruptor y el seccionador de puesta a tierra. Esta posición pasará a denominarse ELIG1.  
- Reconversión de la actual posición autotransformador ATP2, ubicada en la calle 1, como celda de línea (tipo cable) de interconexión con la posición correspondiente de línea de la nueva subestación ST Eliana B. De esta posición se reutilizarán el transformador de intensidad, el de tensión y el interruptor reubicándolos de sitio, manteniendo el seccionador de puesta a tierra. Esta posición pasará a denominarse ELIG2.  
Además, en el actual parque se desmontarán un seccionador de barras por cada posición y un aislador soporte por cada posición.  
2. Construcción de una nueva subestación transformadora, de tecnología GIS (aislamiento en SF6), denominada ST L'Eliana B, consistente en:  
- Nuevo edificio prefabricado, sobre rasante (35.150 m x 11.400 m) más sótano (30.000 m x 11.400 m), formado por dos zonas diferenciadas, una destinada a albergar las celdas de AT de 220 kV blindadas tipo GIS (aislamiento en SF6) y otra para servicios auxiliares y comunicaciones. Dotado de sistemas de iluminación, contraincendios y antiintrusismo.  
- Nuevo parque 220 kV GIS (aislamiento en SF6), instalación de interior, con configuración en doble barra con acoplamiento transversal, con nueve (9) nuevas posiciones, siete de ellas tipo cable, una de fluoducto y la otra de acoplamiento de barras, conforme al siguiente detalle:  
· Dos (2) posiciones de línea (doble circuito), tipo cable, para la interconexión con el parque intemperie de 220 kV de la subestación ST L'Eliana. La posición del circuito 1 se denominará ELI1, se instalará en la calle 9, y la posición del circuito 2 se denominará ELI2, se instalará en la calle 10.  
· Una (1) posición para reactancia con salida en fluoducto. Esta posición se denominará REA, y se instalará en la calle 12.  
· Una (1) posición de línea, tipo cable, a la subestación ST Feria de Muestras. Esta posición se denominará FMU, y se instalará en la calle 13.  
· Una (1) posición, tipo cable, para el autotransformador de potencia ATP-2. Esta posición se denominará ATP2, y se instalará en la calle 14. El autotransformador seguirá ubicándose en el parque de 220 kV de la ST L'Eliana, pero conectado por una línea subterráne, tipo cable, al nuevo parque ST L'Eliana B.  
· Tres (3) posiciones de línea, tipo cable, a las subestaciones de:  
ST Vallbona 1. Esta posición se denominará VAB1, y se instalará en la calle 15.  
ST Vallbona 2. Esta posición se denominará VAB2, y se instalará en la calle 16.  
ST Beniferri. Esta posición se denominará BEF, y se instalará en la calle 17.  
· Una (1) posición para enlace o acoplamiento de barras. Esta posición se denominará ACP, y se instalará en la calle 11.  
La posiciones autorizadas se equiparán conforme a los requisitos establecidos en el punto 4.2.1.3, aplicable a subestaciones de configuración de doble barra con acoplamiento, del procedimiento de operación 13.3 recogido en los fundamentos de derecho de la presente resolución, en función de su tipología como posición de acoplamiento, aparamenta de barras y de calle (equivalente a las posiciones de autotransformador o de línea en esta resolución).  
Además se dejará espacio de reserva para la instalación en el futuro de cinco (5) posiciones.  
3. Instalación en el parque de 220 kV de la ST L'Eliana B de una reactancia serie de puesta a tierra, con objeto de permitir el control de tensión compensando la energía reactiva capacitiva que generan los cables aislados que conectan en ella debido a las futuras líneas Vallbona 1, Vallbona 2 y Beniferri, de las siguientes características:  
- Tipo: Reactancia trifásica.  
- Potencia a tensión nominal: 100 Mvar.  
- Tensión nominal: 230 kV.  
- Tensión soportada nominal a corta duración a frecuencia industrial: 460 kV.  
- Tensión soportada a impulsos tipo rayo: 950 kV.  
- Refrigeración: ONAN.  
- Protecciones: Dotada de interruptor. Se ha previsto un bastidor de relés equipado con dos sistemas de protección independientes con las funciones de protección de principio diferencial (87), sobreintensidad temporizada, de fase y de neutro (51-51N), que protegen la característica térmica admisible frente a sobreintensidades y oscilografía. Además, la reactancia incluirá sus propias protecciones contra cortocircuitos y defectos internos: relés Buchholz, válvulas de sobrepresión, imágenes térmicas, temperatura del aceite e indicador del nivel de aceite.  
- Cimentación: tipo bancada con foso para recogida de aceite.  
Se instalará en la calle 12, y su conexión con su posición se realizará mediante fluoducto de las siguientes características:  
- Tipo: tecnología blindada SF6.  
- Número de fases: 3.  
- Longitud por fase: 10 m.  
- Potencia a tensión nominal:100 Mvar.  
- Tensión nominal: 220 kV.  
4. Construcción de una nueva línea subterránea (cable), de 220 kV y doble circuito para interconectar las citadas subestaciones ST L'Eliana y ST L'Eliana B, de forma que ambas que constituyan un binudo desde el punto de vista de la operación del Sistema Eléctrico. Los cables autorizados tienen las siguientes características:  
Circuito 1  
- Origen: posición ELIG1 en la calle 2 del parque 220 kV, tipo AIS (Intemperie), de la subestación ST L'Eliana.  
- Fin: posición ELI1 en la calle 9 del parque 220 kV, tipo GIS (blindado), de la subestación ST L'Eliana B.  
- Longitud autorizada (m)/longitud en Planificación (km): 80 m / 0,1 km.  
- Tipo de cable: XLPE 220/127 kV, de 1x2500 mm² Cu + T 375 mm² Al (oxidado).  
- Capacidad de transporte autorizada (MVA): 670.  
- Capacidad de transporte en Planificación invierno/verano (MVA): 600 / 600.  
- Número de cables: 3 (trifásico).  
- Modo de instalación: Disposición en tresbolillo, en canal de cables registrable.  
- Conexión de pantallas: single point.  
Circuito 2  
- Origen: posición ELIG2 en la calle 1 del parque 220 kV, tipo AIS (Intemperie), de la subestación ST L'Eliana.  
- Fin: posición ELI2 en la calle 10 del parque 220 kV, tipo GIS (blindado), de la subestación ST L'Eliana B.  
- Longitud autorizada (m)/longitud en Planificación (km): 65 m / 0,1 km.  
- Tipo de cable: XLPE 220/127 kV, de 1x2500 mm² Cu + T 375 mm² Al (oxidado).  
- Capacidad de transporte autorizada (MVA): 670.  
- Capacidad de transporte en Planificación invierno/verano (MVA): 600 / 600.  
- Número de cables: 3 (trifásico).  
- Modo de instalación: Disposición en tresbolillo, en canal de cables registrable.  
- Conexión de pantallas: single point.  
5. Construcción de una nueva línea subterránea (cable), de 220 kV, simple circuito, para que el autotransformador de potencia ATP-2, de tres devanados 400/220/33 kV, actualmente en servicio desde la ST L'Eliana, pase a explotarse desde la nueva ST L'Eliana B.  
- Origen: posición ATP2 en la calle 14 del parque 220 kV, tipo GIS (blindado), de la subestación ST L'Eliana B.  
- Fin: autotransformador de potencia ATP-2.  
- Longitud autorizada (m)/longitud en Planificación (km): 130 m / - km.  
- Tipo de cable: XLPE 220/127 kV, de 1x2500 mm² Cu + T 375 mm² Al (oxidado).  
- Capacidad de transporte autorizada (MVA): 670.  
- Capacidad de transporte en Planificación invierno/verano (MVA): ?.  
- Potencia nominal del autotransformador ATP-2: 375 MVA.  
- Número de cables: 3 (trifásico).  
- Modo de instalación: Disposición en tresbolillo, en canal de cables registrable.  
- Conexión de pantallas: single point.  
6. Modificación y ampliación de la actual línea aérea, de 220 kV y simple circuito, ST Feria de Muestras - ST L'Eliana, con objeto de que esta pueda conectarse en la ST L'Eliana B, pasando a denominarse ST Feria de Muestras - ST L'Eliana B, consistiendo la modificación y ampliación en la conversión aéreo-subterránea de la actual llegada en aéreo y la construcción de nuevo tramo subterráneo (cable) 220 kV hasta la citada ST L'Eliana B.  
- Origen: pórtico actual de la ST L'Eliana de llegada en aéreo desde la ST Feria de Muestras.  
- Fin: posición FMU en la calle 13 del parque 220 kV, tipo GIS (blindado), de la subestación ST L'Eliana B.  
- Longitud autorizada (m)/longitud en Planificación (km): 220 m / 2,2 km.  
- Tipo de cable: XLPE 220/127 kV, de 1x2500 mm² Cu + T 375 mm² Al (oxidado).  
- Capacidad de transporte autorizada (MVA): 670.  
- Capacidad de transporte en Planificación invierno/verano (MVA): 570 / 530.  
- Número de cables: 3 (trifásico).  
- Modo de instalación: Disposición en tresbolillo, en zanja bajo tubo.  
- Conexión de pantallas: single point.  
Además se instalarán los siguientes equipos:  
- Instalación de nuevos cuadros de servicios auxiliares en el edificio GIS y equipos de telecomunicaciones en el nuevo edificio correspondientes a las posiciones ampliadas.  
Se ampliará el sistema de control integrado de protección y control (SCI) que centraliza el mando y protección de toda la subestación instalando una mini unidad local del control (mULC) por cada nueva posición, las cuales se controlarán desde el centro de control de subestación dual existente (CCS dual).  
- Se amplia el sistema de protecciones a las nuevas posiciones a instalar.  
- Red de tierras. Se añade una punta Franklin al nuevo edificio (red de tierras superiores) y se instala una red de tierras inferiores formada por una malla de cable de cobre, enterrada en el terreno, formando retículas por toda la zona ocupada.  
Una vez realizadas las instalaciones autorizadas, los parques de 220 kV de las dos subestaciones que configurarán el binudo L'Eliana, quedarán del siguiente modo:  
Subestación ST L'Eliana  
Parque 220 kV, AIS (aislamiento en aire) de Intemperie, configuración en doble barra con acoplamiento y las siguientes ocho (8) posiciones de interruptor:  
- posición línea ELIG2 (a la ST L'Eliana B). Calle 1.  
- posición línea ELIG1 (a la ST L'Eliana B). Calle 2.  
- posición ATP1 autotransformador ATP1, 400/220/33 kV, 375 MVA. Calle 3.  
- posición ACP (Acoplamiento transversal del juego de doble barra). Calle 4.  
- posición ATP3 autotransformador ATP3, 400/132/11 kV, 175 MVA. Calle 5.  
- posición ATP4 autotransformador ATP4, 400/132/11 kV, 175 MVA. Calle 6.  
- posición línea MRB (a la ST Morvedre B). Calle 7.  
- posición línea QDP (a la ST Quart de Poblet). Calle 8.  
Subestación ST L'Eliana B  
Parque 220 kV, GIS (aislamiento en SF6), configuración en doble barra con acoplamiento, instalación en edificio, y las siguientes nueve (9) posiciones de interruptor:  
- posición línea ELI1 (a la ST L'Eliana). Calle 9.  
- posición línea ELI2 (a la ST L'Eliana). Calle 10.  
- posición ACP (Acoplamiento transversal del juego de doble barra). Calle 11.  
- posición REA, reactancia 100 Mvar. Calle 12.  
- posición línea FMU (a la ST Feria de Muestras). Calle 13.  
- posición ATP2 autotransformador ATP2, 400/220/33 kV, 375 MVA. Calle 14.  
- posición línea VAB1 (a la futura ST Vallbona). Calle 15.  
- posición línea VAB2 (a la futura ST Vallbona). Calle 16.  
- posición línea BEF (a la ST Beniferri). Calle 17.  
Además, se reserva espacio para en el futuro poder instalar cinco (5) posiciones de línea, tipo cable, sin equipar.  
El presupuesto total de las instalaciones autorizadas, de acuerdo al proyecto presentado, es de diez millones doscientos dieciocho mil doscientos cincuenta y ocho euros (10.218.258,00 ?).  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 36.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
De acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe de 15 de febrero de 2013, por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la documentación que desde este centro directivo se remitió al efecto.  
El titular de la presente autorización seguirá sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la Resolución de fecha 15 de abril de 2011 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en particular, las consistentes en la adopción de las medidas preventivas y correctoras necesarias durante la ejecución del proyecto.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y su desarrollo reglamentario, así como las derivadas de la nueva regulación que la ha sustituido (Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y su desarrollo reglamentario). En todo caso, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución presentado, habilitando a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcción de las instalaciones interesadas relativas al proyecto técnico de ejecución para la modificación, por reconfiguración y ampliación, de las instalaciones eléctricas de transporte secundario de la subestación transformadora de 220 kV denominada ST L'Eliana, ubicada en la parcela con referencia catastral 39159 del polígono 5, calle Pobla Llarga, número 16, en el término municipal de L'Eliana, provincia de Valencia, cuyas características son las citadas en el punto primero de esta resolución, y de acuerdo con las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación. En particular cumplirá con lo establecido en la resolución de fecha 15 de abril de 2011 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda:  
- Durante las obras se adoptarán las medidas preventivas y correctoras, necesarias para evitar molestias a las edificaciones próximas, como controlar el levantamiento de polvo y adaptar los horarios de trabajo para evitar molestias por ruido.  
- Todos los residuos de obra generados se gestionarán a través de gestores autorizados.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias, y en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, y en especial, la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados, y las normas UNE, EN y CEI que han sido tenido en cuenta para la redacción del proyecto. Asimismo, el proyecto se ejecutará teniendo en cuenta los procedimientos de operación vigentes y aplicables a la construcción y puesta en servicio de instalaciones de transporte, en especial, el P.O. 13.1 y el P.O. 13.3.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de doce meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
  
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, la empresa peticionaria comunicará al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de diez días, el Servicio Territorial de Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
Las referencias al Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
- Dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
  
València, 21 de mayo de 2014.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.»  
  
València, 8 de octubre de 2018.- La directora general de Industria y Energía: Maria Empar Martínez Bonafé.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML