Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6934, del 02-01-2013 (2012/11791)

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU l'autorització administrativa per a la construcció de la nova línia aèria de transport secundari d'energia elèctrica a 220 kV, doble circuit, ST la Vall d'Uixó-ST Moncofa, en els termes municipals de la Vall d'Uixó, Xilxes i Nules, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública. Expedient número ATLINE/2011/4/12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6934

Data del DOGV
:   02-01-2013

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2012/11791

CVE


Data del document
:   09-07-2012

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SAU l'autorització administrativa per a la construcció de la nova línia aèria de transport secundari d'energia elèctrica a 220 kV, doble circuit, ST la Vall d'Uixó-ST Moncofa, en els termes municipals de la Vall d'Uixó, Xilxes i Nules, s'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública. Expedient número ATLINE/2011/4/12. [2012/11791]  
Vist l'escrit presentat per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions a 48950 Erandio (Biscaia), c/ Ribera de Axpe, núm. 5, en data 4 de gener de 2011, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, en el qual sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a la construcció de la nova línia aèria de transport secundari d'energia elèctrica a 220 kV, doble circuit, entre la ST la Vall d'Uixó-ST Moncofa, en els termes municipals de la Vall d'Uixó, Xilxes i Nules, província de Castelló, s'aprove el projecte tècnic d'execució i se'n declare, en concret, la utilitat pública. (ATLINE/2011/4/12).  
Al mencionat escrit s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per un tècnic competent.  
Vist que, d'acord amb el que establixen l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta Direcció General d'Energia va sol·licitar a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, un informe a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.   
  
A este efecte, amb data 13 de maig de 2011 consta un informe per mitjà del qual s'indica que vist el document de planificació dels sectors d'electricitat i gas 2008-2016, aprovat per Acord del Consell de Ministres, de data 30 de maig de 2008, s'emet un informe favorable als efectes previstos en l'article 36.3 de la Llei 54/1997, del Sector Elèctric, i en l'article 114 del Reial Decret 1.955/2000, respecte a la instal·lació sol·licitada.  
Vist que es va realitzar la informació pública de la mencionada sol·licitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 6 de maig de 2011; en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 7 de maig de 2011; en el diari Levante El Mercantil Valenciano de data 9 de maig de 2011, i en el tauler d'anuncis dels ajuntaments de la Vall d'Uixó, Xilxes i Nules, municipis afectats pel projecte, als efectes previstos en l'article 9 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril; en l'article 144 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia; en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental; en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la instal·lació projectada.  
Vist que de conformitat amb el que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
  
Vist que de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar als ajuntaments de la Vall d'Uixó, Xilxes i Nules la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa entitat, als efectes que hi prestaren la seua conformitat o oposició, i simultàniament es va traslladar als indicats ajuntaments, d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, ambdós de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, la sol·licitud d'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga aplicable.  
- L'Ajuntament de la Vall d'Uixó manifesta que la instal·lació projectada no interferix en el Pla General d'Ordenació Urbana vigent i en el planejament de desenrotllament d'este.  
- L'Ajuntament de Xilxes emet informe favorable a la instal·lació projectada.  
- L'Ajuntament de Nules manifesta que la instal·lació projectada transcorre per sòl no urbanitzable comú i es requerix, per a la seua execució, l'obtenció de llicència d'obres prèvia, així com la reposició dels béns del domini públic.  
Els informes presentats es van traslladar a l'empresa sol·licitant, que va manifestar-hi la seua conformitat.   
Vist que d'acord amb el que establix el Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi de que emeteren, si corresponia, els oportuns condicionats, concretament als següents:  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer, emet un informe favorable a la instal·lació projectada amb les condicions particulars i generals que en l'esmentat informe es contenen.  
- Telefónica de España, SAU, manifesta la seua conformitat amb l'execució dels treballs, amb els condicionats genèrics que es contenen en l'informe emés.  
- Vies pecuàries de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge no compareix a pesar de la reiteració efectuada.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, manifesta la seua conformitat amb la instal·lació d'acord amb allò que s'ha disposat en el projecte i atenent la reglamentació vigent.  
- Servici Territorial de Carreteres de Castelló de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, se li reitera la petició d'informe respecte de l'encreuament amb la CV-230, sense s'hi hagen presentat observacions.  
- Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), emet informe favorable a la instal·lació projectada, amb els condicionants que es contenen en l'informe emés.  
- Gas Natural SDG, SA, informa respecte de les possibles xarxes de distribució de gas, així com dels condicionants d'execució d'obres pròximes a xarxes de distribució de gas.  
- Unitat de Carreteres a Castelló del Ministeri de Foment, després d'emetre informe desfavorable sobre la instal·lació projectada, ja que el traçat de la nova línia no complix el que establixen les condicions per a l'atorgament d'autoritzacions per a línies aèries de conformitat amb el Reglament de Carreteres, es va traslladar a l'empresa sol·licitant l'informe emés, i se'n va procedir a l'aclariment; resultat d'això, la Unitat de Carreteres del Ministeri de Foment emet informe favorable a la instal·lació projectada.   
Traslladats els informes contestats a l'empresa sol·licitant, esta hi manifesta la seua conformitat.   
Vist que el Servici Territorial d'Energia de Castelló ha emés informe favorable sobre la instal·lació sol·licitada.  
Atés que amb data 13 de febrer de 2012 el director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient va dictar declaració d'impacte ambiental que estima acceptable, als efectes ambientals únicament, i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte d'execució de la línia de transport d'energia elèctrica a 220 kV, doble circuit, ST la Vall d'Uixó-ST Moncofa, promogut per Red Eléctrica de España, SAU, en els termes municipals de la Vall d'Uixó, Xilxes i Nules, província de Castelló, sempre que este es desenrotlle amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient, i amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva d'esta resolució.   
Vist que el projecte presentat compta entre la seua documentació amb els plans pertinents a escala adequada, està suficientment detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
Atés que la sol·licitud i la documentació adjunta reunix una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen una seguretat més gran i una millor funcionalitat de la instal·lació projectada, i són estos els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que puguen representar a tercers, i això sense perjuí d'indemnitzar-les adequadament.  
Atés que d'acord amb la sol·licitud i el projecte presentats la construcció de la instal·lació sol·licitada està motivada per la necessitat d'atendre les necessitats actuals i de futur de demanda elèctrica d'esta zona geogràfica, així com disposar de les infraestructures elèctriques necessàries que puguen garantir els subministraments sol·licitats.  
  
Atés que és aplicable el que disposen els articles 73, 74 i 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana.  
  
Atés que esta instal·lació està ubicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada dins de les previstes en l'article 3.2.a) de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que corresponen a l'Administració general de l'Estat, la competent per a la seua tramitació i autorització és la Generalitat Valenciana.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Atés que esta direcció general és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció que en fa el Decret 122/2011, de 16 de setembre.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, l'autorització administrativa per a la construcció de la nova línia aèria de transport secundari d'energia elèctrica a 220 kV, doble circuit, ST la Vall d'Uixó-ST Moncofa, en els termes municipals de la Vall d'Uixó, Xilxes i Nules, província de Castelló, les característiques tècniques principals de la qual són les següents:  
  
· Origen de la línia: subestació ST la Vall d'Uixó.  
· Fi de la línia: subestació ST Moncofa.  
· Tensió nominal: 220 kV (categoria especial).  
· Freqüència: 50 Hz.  
· Tipologia constructiva: aèria.  
· Nombre de circuits: dos.  
· Nombre de conductors per fase: dos.  
· Conductors: d'alumini - acer, tipus CÒNDOR AW, de secció total 454,2 mm².  
· Potència màxima de transport: 894 MVA per circuit.  
· Cables de terra: en tota la seua longitud porta dos cables de terra de fibra òptica OPGW-25/48 de 17,5 mm de diàmetre.  
· Aïllament: cadena d'aïlladors de compòsit (tant suspensió com amarratge).  
· Suports: en total 25, segons la distribució de la taula següent, tipus metàl·lics de perfils angulars de costats iguals galvanitzats en calent i acer S275JR i S355J0/S355J2G3, organitzats en forma de gelosia doble. Forma troncopiramidal des de la base al braç inferior, així com des d'este fins al superior, i dos castellets en la part superior per als cables a terra. Els suports 4 i 5 (per a encreuament amb la línia de 400 kV ST l'Eliana-ST la Plana II, titularitat de Red Eléctrica de España, SAU) seran de tipus pòrtic, formats per tres fustos de suports tipus HAYA 1200 amb bigues de 16 metres de longitud  
· Longitud total: 6.834 m.   
· Longituds parcials:  
  
  
Llegenda: (1) la Vall d'Uixó (2) Xilxes (3) Nules.  
  
· Pressupost total: tres milions huit-cents huitanta-cinc mil tres-cents dos euros amb setanta-cinc cèntims d'euro (3.885.302,75 €).  
  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució, firmat per un tècnic competent, per a la construcció de la instal·lació esmentada en el punt primer d'esta resolució.  
Esta autorització i l'aprovació de projecte queden sotmeses a les condicions següents:  
a) D'acord amb el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'atorgament es fa sense perjudici de les concessions i autoritzacions que calguen, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
  
b) Les instal·lacions hauran d'executar-se segons el projecte aprovat, i en tot cas hauran de complir les prescripcions tècniques establides en el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d'Alta Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. En cas que calga introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular d'esta autorització haurà de sol·licitar-ne a esta Direcció General la corresponent aprovació.  
  
c) El termini d'execució de l'obra serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què s'obtinga la disponibilitat legal per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Red Eléctrica de España, SAU podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu.   
d) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló, als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'haurà d'adjuntar un certificat de direcció i final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu competent, que acreditarà que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
e) L'Administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.  
f) Les d'orde mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental, de 13 de febrer de 2012, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient següents:  
1. L'accés al suport 10 des del camí pròxim es farà aprofitant la cota del terreny i s'evitarà, d'esta manera, la realització de pistes amb pendents elevades que requerisquen talussos i rebaixos.  
2. La neteja de vegetació davall de la línia, en l'entorn dels suports 9 a 11, es realitzarà aplicant les prescripcions del Decret 150/2010, de 24 de setembre.  
3. Per a reduir el risc d'incendis, en els trams en què la línia circula pròxima a terreny forestal, hauran d'adoptar-se durant les obres i els treballs de manteniment les prescripcions del Decret 7/2004, de 23 de gener, en el qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
4. D'acord amb l'informe emés pel Servici de Gestió d'Espais Naturals:  
a. Durant les obres hauran de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, i s'haurà de procedir a la terminació de les obres, a la restauració del terreny i de la coberta vegetal.  
b. Es dotarà a la línia de dispositius encaminats a impedir la col·lisió o electrocució d'aus.  
c. Atés que circula parcialment per terrenys naturals i seminaturals de Castelló, en els quals hi poden haver tolls temporals i altres punts d'aigua no permanent, coves i avencs (estiguen o no catalogats), o altres elements de particular interés per a la conservació de la biodiversitat, ha d'evitar-se qualsevol afecció directa o indirecta sobre els dits enclavaments singulars.  
5. Amb relació a l'afecció sobre vies pecuàries, caldrà ajustar-se a la instrucció de 13 de gener de 2012, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural.  
6. Les obres s'adaptaran a l'informe que haja emés la Direcció General de Gestió del Medi Cultural, atenent el resultat de la prospecció realitzada. En tot cas, l'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afecció i enviat la notificació immediatament a l'òrgan competent.  
7. Es procedirà a la correcta gestió dels residus generats. En este sentit, queda totalment prohibida la crema de matèria vegetal (tant vegetació ruderal com cultius afectats).  
8. Es restauraran a les seues condicions inicials les àrees que hagen resultat alterades per les obres. En particular, qualsevol infraestructura de reg que resulte afectada per les obres serà restaurada com més prompte millor.  
9. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
10. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat haurà de ser comunicada a l'òrgan ambiental competent, que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer d'esta resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats i n'implica la urgent ocupació, als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, que es concreta en una afecció a les finques particulars incloses en la relació de l'annex I, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, i informar que la publicació d'esta es farà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, tot i haver-se intentat la notificació, no s'haguera pogut efectuar.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 9 de juliol de 2012.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: Línia de transport d'energia elèctrica DC 220 kV, ST la Vall d'Uixó-ST Moncofa   
Termes municipals de la Vall d'Uixó, Xilxes, Nules, província de Castelló  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1Les finques amb valor nul significa que només tenen afecció per servitud discontínua (desviació per vent) i/o per ocupació temporal   
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
Anexo I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: línea de transporte de energía eléctrica DC 220 kV, ST Vall d'Uixó-ST Moncofar.   
Términos municipales de La Vall d'Uixó, Xilxes, Nules, provincia de Castellón.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1Las fincas con valor nulo significa que solo tienen afección por servidumbre discontinua (desviación por viento) y/o por ocupación temporal



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6934, del 02-01-2013 (2012/11791)

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga, autorización administrativa para la construcción de la nueva línea aérea de transporte secundario de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, ST Vall d'Uixó-ST Moncofar, en los términos municipales de La Vall d'Uixó, Xilxes, y Nules, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2011/4/12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6934

Fecha DOGV
:   02-01-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/11791

CVE


Fecha del documento
:   09-07-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga, autorización administrativa para la construcción de la nueva línea aérea de transporte secundario de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, ST Vall d'Uixó-ST Moncofar, en los términos municipales de La Vall d'Uixó, Xilxes, y Nules, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2011/4/12. [2012/11791]  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), c/ Ribera de Axpe, número 5, en fecha 4 de enero de 2011, ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa para la construcción de la nueva línea aérea de transporte secundario de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, entre la ST Vall d'Uixó-ST Moncofar, en los términos municipales de La Vall d'Uixó, Xilxes y Nules, provincia de Castellón, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATLINE/2011/4/12).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 13 de mayo de 2011 consta informe mediante el que se indica que visto el documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 30 de mayo de 2008, se informa favorablemente a los efectos previstos en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, respecto a la instalación solicitada.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 6 de mayo de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 7 de mayo de 2011, en el diario Levante El Mercantil Valenciano de fecha 9 de mayo de 2011 y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de La Vall d'Uixó, Xilxes y Nules, municipios afectados por el proyecto, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado a los ayuntamientos de La Vall d'Uixó, Xilxes y Nules de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado a los referidos ayuntamientos de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
- El Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, manifiesta que la instalación proyectada no interfiere en el Plan General de Ordenación Urbana vigente y con el planeamiento de desarrollo del mismo.  
- El Ayuntamiento de Xilxes informa favorablemente a la instalación proyectada.  
- El Ayuntamiento de Nules manifiesta que la instalación proyectada transcurre por suelo no urbanizable común, requiriéndose, para su ejecución, la previa obtención de licencia de obras, así como la reposición de los bienes del dominio público.  
De los informes presentados se dio traslado a la empresa solicitante, que vino a manifestar su conformidad a los mismos.   
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Confederación Hidrográfica del Júcar informa favorablemente a la instalación proyectada con las condiciones particulares y generales que en el citado informe se contienen.  
- Telefónica de España, SAU, manifiesta su conformidad a la ejecución de los trabajos, con los condicionados genéricos que se contienen en el informe emitido.  
- Vías Pecuarias de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda no comparece pese a la reiteración efectuada.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, manifiesta su conformidad con la instalación conforme a lo dispuesto en proyecto y atendiendo a la reglamentación vigente.  
- Servicio Territorial de Carreteras de Castellón de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, se le reitera la petición de informe respeto del cruzamiento con la CV-230, sin llegar que se presenten observaciones.  
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informa favorablemente a la instalación proyectada, con los condicionantes que se contienen en el informe emitido.  
- Gas Natural SDG, SA, informa respecto de las posibles redes de distribución de gas, así como de los condicionantes de ejecución de obras próximas a redes de distribución de gas.  
- Unidad de carreteras en Castellón del Ministerio de Fomento tras informar desfavorablemente a la instalación proyectada, en tanto en cuanto el trazado de la nueva línea no cumple lo establecido en las condiciones para el otorgamiento de autorizaciones para tendidos aéreos de conformidad con el Reglamento de Carreteras, se trasladó a la empresa solicitante el informe emitido, procediendo a su aclaración, resultado del cual se emite, por parte de la unidad de carreteras del Ministerio de Fomento, informe favorable a la instalación proyectada.   
Trasladados los informes contestados a la empresa solicitante, manifiesta su conformidad con los mismos.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, ha informado favorablemente la instalación solicitada.  
Considerando que con fecha 13 de febrero de 2012 el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, ST Vall d'Uixó-ST Moncofar, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, en los términos municipales de La Vall d'Uixó, Xilxes y Nules, provincia de Castellón, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.   
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la instalación proyectada, siendo estos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado la construcción de la instalación solicitada viene motivada por la necesidad de atender las necesidades actuales y de futuro de demanda eléctrica de esta zona geográfica, así como disponer de las infraestructuras eléctricas necesarias que puedan garantizar los suministros solicitados.  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.  
Considerando que la presente instalación al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la construcción de la nueva línea aérea de transporte secundario de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, ST Vall d'Uixó-ST Moncofar, en los términos municipales de La Vall d'Uixó, Xilxes y Nules, provincia de Castellón y cuyas características técnicas principales, son las siguientes:  
· Origen de la línea: subestación ST Vall d'Uixó.  
· Fin de la línea: subestación ST Moncofar.  
· Tensión nominal: 220 kV (Categoría especial).  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Tipología constructiva: aérea.  
· Número de circuitos: dos.  
· Número de conductores por fase: dos.  
· Conductores: de aluminio - acero, tipo CONDOR AW, de sección total 454,2 mm².  
· Potencia máxima de transporte: 894 MVA por circuito.  
· Cables de tierra: En toda su longitud lleva dos cables de tierra de fibra óptica OPGW-25/48 de 17'5 mm de diámetro.  
· Aislamiento: Cadena de aisladores de composite (tanto suspensión como amarre).  
· Apoyos: en total 25 según la distribución tabla siguiente, tipo metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente y acero S275JR y S355J0/S355J2G3, organizados en forma de celosía doble. Forma troncopiramidal desde la base al brazo inferior así como desde este hasta al superior y dos castilletes en la parte superior para los cables a tierra. Los apoyos 4 y 5 (para cruzamiento con la línea de 400 kV ST La Eliana-ST La Plana II, titularidad de Red Eléctrica de España, SAU) serán de tipo pórtico, formados por tres fustes de apoyos tipo HAYA 1200 con vigas de 16 metros de longitud  
· Longitud total: 6.834 m.   
· Longitudes parciales:  
  
  
  
Leyenda: (1) La Vall d'Uixó; (2) Xilxes; (3)Nules.  
  
· Presupuesto total: tres millones ochocientos ochenta y cinco mil trescientos dos euros con setenta y cinco céntimos de euro (3.885.302,75 €).  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución, firmado por técnico competente, para la construcción de la instalación citada en el punto primero de la presente resolución.  
La presente autorización y aprobación de proyecto queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Conforme el Titulo VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto aprobado, y en todo caso cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
c) El plazo de ejecución de la obra será de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo.   
d) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
e) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
f) Las de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, de 13 de febrero de 2012, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente siguientes:  
1. El acceso al apoyo 10 desde el camino próximo, se realizará aprovechando la cota del terreno, evitando de este modo la realización de pistas con pendientes elevadas que requieran taludes y desmontes.  
2. La limpieza de vegetación bajo la línea en el entorno de los apoyos 9 a 11 se realizará aplicando las prescripciones del Decreto 150/2010, de 24 de septiembre.  
3. Para reducir el riesgo de incendios, en los tramos en que la línea discurre próxima a terreno forestal, deberán adoptarse durante las obras y trabajos de mantenimiento las prescripciones del Decreto 7/2004, de 23 de enero, en el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
4. De acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales:  
a. Durante las obras, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar la destrucción de la cubierta vegetal, debiéndose proceder a la terminación de las obras, a la restauración del terreno y de la cubierta vegetal.  
b. Se dotará a la línea de dispositivos encaminados a impedir la colisión o electrocución de aves.  
c. Dado que discurre parcialmente por terrenos naturales y seminaturales de Castellón, sobre lo que pueden existir charcas temporales y otros puntos de agua no permanente, cuevas y simas (estén o no catalogadas) u otros elementos de particular interés para la conservación de la biodiversidad, debe evitarse cualquier afección directa o indirecta sobre dichos enclaves singulares.  
5. Con relación a la afección sobre vías pecuarias, deberá atenderse la instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural.  
6. Las obras se adaptarán a lo que informe la Dirección General de Gestión del Medio Cultural, atendiendo al resultado de la prospección realizada. En cualquier caso, la aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente al órgano competente.  
7. Se procederá a la correcta gestión de los residuos generados. En este sentido, queda totalmente prohibida la quema de materia vegetal (tanto vegetación ruderal como cultivos afectados).  
8. Se restaurarán a sus condiciones iniciales las áreas que se hayan visto alteradas por las obras. En particular, cualquier infraestructura de riego que se vea afectada por las obras será restaurada a la mayor brevedad.  
9. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
10. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente, que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del Anexo I, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 9 de julio de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: Línia de transport d'energia elèctrica DC 220 kV, ST la Vall d'Uixó-ST Moncofa   
Termes municipals de la Vall d'Uixó, Xilxes, Nules, província de Castelló  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1Les finques amb valor nul significa que només tenen afecció per servitud discontínua (desviació per vent) i/o per ocupació temporal   
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
Anexo I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: línea de transporte de energía eléctrica DC 220 kV, ST Vall d'Uixó-ST Moncofar.   
Términos municipales de La Vall d'Uixó, Xilxes, Nules, provincia de Castellón.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1Las fincas con valor nulo significa que solo tienen afección por servidumbre discontinua (desviación por viento) y/o por ocupación temporal



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML