Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5916, del 18-12-2008 (2008/14599)

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació de la línia elèctrica aèria d'alta tensió, a 132 kV, Sagunt-Museros, entre els suports núm. 10139 i el núm. 10144, al terme municipal de Sagunt, província de València. ATLINE/2007/669/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5916

Data del DOGV
:   18-12-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2008/14599

CVE


Data del document
:   23-10-2008

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Sagunt](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la modificació de la línia elèctrica aèria d'alta tensió, a 132 kV, Sagunt-Museros, entre els suports núm. 10139 i el núm. 10144, al terme municipal de Sagunt, província de València. ATLINE/2007/669/46. [2008/14599]  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2007/669/46, incoat pel Servici Territorial d'Energia de València a instàncies d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ de Menorca, 19, 46023 València, relatiu a la sol·licitud de 31 d'agost de 2007 sobre l'autorització administrativa i l'aprovació de projecte d'execució, per a la modificació de la línia elèctrica aèria d'alta tensió, a 132 kV Sagunt-Museros, entre el suport núm. 10139 i el núm. 10144, al terme municipal de Sagunt, província de València.  
A la mencionada petició s'adjunta el projecte d'execució firmat per l'enginyer competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 14 d'agost de 2007.  
Vist que el dia 12 de juny de 2008 es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la informació pública prevista en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, per a ser examinat el projecte de la instal·lació i formular les al·legacions que s'estimaren oportunes.  
D'acord amb la documentació que està en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.  
Vist que de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va traslladar a l'Ajuntament de Sagunt la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada, ja que la instal·lació afecta béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa administració, a l'efecte de donar la seua conformitat o l'oposició.  
L'Ajuntament de Sagunt manifesta la conformitat amb la instal·lació projectada que forma part del projecte d'urbanització de la unitat d'execució núm. 4, del Macrosector I, del Pla General d'Ordenació Urbana de Sagunt, i està autoritzada l'execució per l'aprovació de l'esmentat projecte d'urbanització de data 24 de març de 2004.  
El mencionat escrit es va traslladar a l'empresa peticionària, que va donar la conformitat amb este.  
Vist que de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005, es va traslladar la separata corresponent perquè en donaren la conformitat o l'oposició i, si és el cas, les condicions tècniques procedents a l'autorització sol·licitada, als diferents organismes afectats per la instal·lació, concretament a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, per encreuament sobre llit públic (barranc del Cano) al terme municipal de Sagunt, i va contestar la sol·licitud de l'informe referit manifestant la conformitat amb l'encreuament exposat, amb les condicions generals i particulars que s'hi contenen.  
El mencionat informe es va traslladar a l'empresa peticionària, que va donar la conformitat amb el contingut de les condicions referides.  
Vist que consta en l'expedient la Resolució de data 10 de gener de 2008, de la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per mitjà de la qual no es considera sotmesa a avaluació d'impacte ambiental la modificació proposada, que consistix en la modificació de la línia a 132 kV Sagunt-Museros entre els suports 10139 i 10144 a l'efecte de soterrar-la, en una zona urbanitzada, sota els vials asfaltats.  
Vist que, d'acord amb la sol·licitud i el projecte d'execució presentats, la finalitat que es perseguix amb la instal·lació sol·licitada és adequar l'actual línia en servici, a fi d'adaptar-la a les necessitats derivades d'actuacions urbanístiques de l'execució de la UE4-nord de Palància situada al terme municipal de Sagunt.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.  
Vist que consta com a antecedent la Resolució de 27 d'abril de 1995 d'autorització d'explotació de la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria i Energia de la línia elèctrica a 132 kV Sagunt-Museros.  
Així mateix, dels suports que s'han de modificar, una part d'estos es compartixen amb els de la línia elèctrica a 220 kV Sagunt-la Plana-Belcaire actualment en explotació.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1.997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els requisits que establix la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Autoritzar administrativament a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la modificació de la línia elèctrica aèria a 132 kV, Sagunt-Museros entre els suports núm. 10139 i núm. 10144, al terme municipal de Sagunt, província de València i les característiques principals de la qual són les següents:  
- Traçat: entre els suports núm. 10139 al núm. 10144 de la línia elèctrica a 132 kV Sagunt-Museros que compartix suports amb la línia elèctrica a 220 kV Sagunt-Belcaire, amb soterrament del tram comprés entre els nous suports núm. 10140.1 i núm. 10143.1.  
- Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).  
- Freqüència: 50 Hz.  
- Potència màxima que cal transportar: 131,33 MVA.  
- Tipologia constructiva:  
a) Tram subterrani.  
Inici de la línia: nou suport núm. 10340.1 de la línia de 132 kV Sagunt-Museros.  
Final de la línia: nou suport núm. 10343.1 de la línia a 132 kV Sagunt-Museros. La canalització independent, en la qual s'ubica este tram en simple circuit, realitza el seu traçat en paral·lel al de la línia esmentada Sagunt-Belcaire, propietat de Red Eléctrica de España, SA, a una distància aproximada de 3,75 m.  
Conductors: un cable per fase, d'aïllament sec tipus XLPE de polietilé reticulat i diàmetre 106 mm, amb una secció de 2000 mm² de coure, dotat de pantalla semiconductora interna i externa, de diàmetres respectius 23,6 mm i 109,7 mm.  
Portarà en tota la seua longitud un cable de fibra òptica, de diàmetre 16,7 mm.  
En els suports de transició aerosubterranis, s'instal·laran sis terminals exteriors unipolars a 132 kV (un per fase), amb aïllador tipus compòsit i un parallamps d'òxid metàl·lic (sense explosors per fase).  
Longitud: 745 m.  
b) Tram aeri.  
Inici de la línia: des del suport existent núm. 10139 i des del suport existent núm. 10144 de la línia a 132 kV Sagunt-Museros.  
Final de la línia: respectivament fins al nou suport núm. 10140.1 i fins al nou suport núm. 10143.1 de la línia a 132 kV Sagunt-Museros.  
Es desmantellen els suports núm. 10140, 10141, 10142 i 10143.  
El nou va entre els suports núm. 10139 (existent) i el núm. 10140.1 (nou) té una longitud de 223,58 m. Igualment, el nou va entre els suports núm. 10144 (existent) i el núm. 10143.1 (nou), té una longitud de 348,22 m, i queden, en conseqüència, separats els circuits de les línies respectives a 132 kV i a 220 kV.  
Conductors: tipus dúplex Hen d'alumini-acer, amb seccions respectives de 337,3 mm² i 43,7 mm², amb aïlladors, de material compòsit, amb una longitud total de 1.390 mm.  
Suports de transició, final de línia, en una quantitat de dos, són del tipus 22S190, metàl·lics de perfils angulars de costats iguals, galvanitzats en calent, d'acer S275JR i organitzats en gelosia simple. Disposa d'una banya en la part superior per al cable de terra i cable de fibra òptica.  
La fonamentació és independent, de formigó en massa i qualitat HM-20/P/40.  
Preses de terra: sistema mixt de piques i anelles.  
- Pressupost total: 1.773.443,76 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució referit a la modificació de la línia autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat pel tècnic competent i visat en el col·legi oficial corresponent amb data 14 d'agost de 2007, i sotmetre'l a les condicions següents:  
1. La instal·lació s'haurà de realitzar d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de la instal·lació serà de quatre mesos comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final de l'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és de conformitat amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
4. En el cas que per a finalitzar l'execució de la instal·lació objecte del projecte, es requerisca posar una part d'esta en tensió, s'haurà de sol·licitar al Servici Territorial d'Energia de València, que establirà, si és el cas, les condicions que se li aplicaran. No obstant això, transcorregut un mes des de l'obtenció del certificat d'acabament parcial de l'obra, sense que per part del peticionari s'haja sol·licitat l'autorització d'explotació, es paralitzarà l'execució de la part d'instal·lació que se sol·licitava posar en tensió, i es procedirà a la desconnexió en el cas que ja estiguera en funcionament.  
5. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
6. La present resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 23 d'octubre de 2008.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5916, del 18-12-2008 (2008/14599)

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 132 kV, Sagunto-Museros, entre los apoyos número 10139 y número 10144, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. ATLINE/2007/669/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5916

Fecha DOGV
:   18-12-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/14599

CVE


Fecha del documento
:   23-10-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Sagunto](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 132 kV, Sagunto-Museros, entre los apoyos número 10139 y número 10144, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. ATLINE/2007/669/46. [2008/14599]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2007/669/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 46023 Valencia, c/ Menorca, 19, relativo a la solicitud de 31 de agosto de 2007 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, para la modificación de la Línea eléctrica aérea de alta tensión, a 132 kV Sagunto-Museros, entre el apoyo nº 10139 y nº 10144, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia.  
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por ingeniero competente y visado por el colegio oficial correspondiente con fecha 14 de agosto de 2007.  
Resultando que el día 12 de junio de 2008 se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la información pública prevista en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, para ser examinado el proyecto de la instalación y formular las alegaciones que se estimaran oportunas.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que conforme al Decreto 88/2005 de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se dio traslado al Ayuntamiento de Sagunto de la separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar la instalación a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa Administración, a efectos de prestar su conformidad u oposición.  
El Ayuntamiento de Sagunto informa manifestando su conformidad con la instalación proyectada que forma parte del proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución nº 4, del Macrosector I, del Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto, encontrándose autorizada su ejecución por la aprobación del citado proyecto de urbanización de fecha 24 de marzo de 2004.  
Del mencionado escrito se dio traslado a la empresa peticionaria, manifestando su conformidad con el mismo.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, se dio traslado de la separata correspondiente para que prestaran su conformidad u oposición y en su caso el condicionado técnico procedente a la autorización solicitada, a los diferentes Organismos afectados por la instalación, concretamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por cruzamiento sobre cauce público (Barranco del Cano) en el término municipal de Sagunto, habiendo contestado a la solicitud del informe referido manifestando su conformidad con el cruzamiento expuesto, con las condiciones generales y particulares que en el mismo se contienen.  
Del mencionado informe se dio traslado a la empresa peticionaria, manifestando su conformidad con el contenido de los condicionados referidos.  
Resultando que consta en el expediente Resolución de fecha 10 de enero de 2008 de la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda mediante la que no se considera sometida a evaluación de impacto ambiental la modificación propuesta, consistente en la modificación de la Línea a 132 kV Sagunto-Museros entre los apoyos 10139 y 10144 al efecto de proceder a su soterramiento en una zona urbanizada bajo viales asfaltados.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es adecuar la actual Línea en servicio, a fin de adaptarla a las necesidades derivadas de actuaciones urbanísticas de la ejecución de la U.E.4-Norte de Palancia sita en el término municipal de Sagunto.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Resultando que consta como antecedente la Resolución de 27 de abril de 1995 de autorización de explotación de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de la Línea eléctrica a 132 kV Sagunto-Museros.  
Así mismo, de los apoyos que se van a modificar, parte de ellos se comparten con los de la Línea eléctrica a 220 kV Sagunto-La Plana-Belcaire actualmente en explotación.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.   
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la modificación de la Línea eléctrica aérea a 132 kV, Sagunto-Museros entre los apoyos nº 10139 y nº 10144, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
- Trazado: entre los apoyos nº 10139 al nº 10144 de la línea eléctrica a 132 kV Sagunto-Museros que comparte apoyos con la línea eléctrica a 220 kV Sagunto-Belcaire, soterrándose el tramo comprendido entre los nuevos apoyos nº 10140.1 y nº 10143.1.  
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Potencia máxima a transportar: 131'33 MVA.  
- Tipología constructiva:  
a) Tramo subterráneo.  
Inicio de la línea: nuevo apoyo nº 10340.1 de la línea de 132 kV Sagunto-Museros.  
Final de la línea: nuevo apoyo nº 10343.1 de la línea a 132 kV Sagunto-Museros. La canalización independiente, en la que se ubica este tramo en simple circuito, realiza su trazado en paralelo al de la Línea citada Sagunto-Belcaire, propiedad de Red Eléctrica de España, SA., a una distancia aproximada de 3'75 m.   
Conductores: un cable por fase, de aislamiento seco tipo XLPE de polietileno reticulado y diámetro 106 mm, con una sección de 2000 mm² de cobre, dotado de pantalla semiconductora interna y externa, de diámetros respectivos 23'6 mm y 109'7 mm.  
Llevará en toda su longitud un cable de fibra óptica, de diámetro 16,7 mm.  
En los apoyos de transición aéreo-subterráneo, se instalarán seis terminales exteriores unipolares a 132 kV (uno por fase), con aislador tipo composite y un pararrayos de óxido metálico (sin explosores por fase).  
Longitud: 745 m.l.  
b) Tramo aéreo.  
Inicio de la línea: desde el apoyo existente nº 10139 y desde el apoyo existente nº 10144 de la Línea a 132 kV Sagunto-Museros.  
Final de la línea: respectivamente hasta el nuevo apoyo nº 10140.1 y hasta el nuevo apoyo nº 10143.1 de la Línea a 132 kV Sagunto-Museros.  
Se desmantelan los apoyos nos 10140, 10141, 10142 y 10143.  
El nuevo vano entre los apoyos nº 10139 (existente) y el nº 10140.1 (nuevo) tiene una longitud de 223'58 m.l. Igualmente, el nuevo vano entre los apoyos nº 10144 (existente) y el nº 10143.1 (nuevo), tiene una longitud de 348'22 m.l., quedando en consecuencia, separados los circuitos de las líneas respectivas a 132 kV y a 220 kV.  
Conductores: tipo duplex Hen de aluminio-acero, con secciones respectivas de 337'3 mm² y 43'7 mm², con aisladores, de material composite con longitud total de 1390 mm.  
Apoyos de transición, final de línea, en número de dos, son del tipo 22S190, metálicos de perfiles angulares de lados iguales, galvanizados en caliente, de acero S275JR y organizados en celosía simple. Dispone de un cuerno en la parte superior para el cable de tierra y cable de fibra óptica.  
La cimentación es independiente, de hormigón en masa y calidad HM-20/P/40.  
Tomas de tierra: sistema mixto de picas y anillos.  
- Presupuesto total: 1.773.443'76 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la modificación de la línea autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado en el Colegio Oficial correspondiente en fecha 14 de agosto de 2007, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de cuatro meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. En el caso de que para finalizar la ejecución de la instalación objeto del proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, deberá ser solicitado al Servicio Territorial de Energía de Valencia, que establecerá, en su caso, las condiciones que le sean de aplicación. No obstante lo anterior, transcurrido un mes desde la obtención del certificado de finalización parcial de obra, sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión, procediendo a su desconexión en el caso de que ya estuviera en funcionamiento.  
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
6. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 23 de octubre de 2008.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML