Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4391, del 03-12-2002 (2002/13285)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2002, del Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, per a la construcció de la línia aereosubterrània de mitjana tensió a 20 kV, quàdruple circuit, ET Rojales-D/C Benijófar-Almoradí, als termes municipals de Rojales, Algorfa i Los Montesinos, s'aprova el seu projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4391

Data del DOGV
:   03-12-2002

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2002/13285

CVE


Data del document
:   13-11-2002

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Rojales](javascript:void(0))
    * [Algorfa](javascript:void(0))
    * [Montesinos, los](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2002, del Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, per a la construcció de la línia aereosubterrània de mitjana tensió a 20 kV, quàdruple circuit, ET Rojales-D/C Benijófar-Almoradí, als termes municipals de Rojales, Algorfa i Los Montesinos, s'aprova el seu projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. [2002/F13285]
  
Expedient número JUEXPR/2001/14 (ATLINE/2001/341)
  
Mitjançant la Resolució del Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, de data 12 de novembre de 2001, es va sotmetre a informació pública l'aprovació del projecte d'execució, autorització administrativa, declaració en concret d'utilitat pública i relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats per la indicada línia elèctrica, després de la petició prèvia, a l'empara de l'article 5 del Reglament d'Expropiació Forçosa, de l'entitat beneficiària, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, i es publicaren anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb data 19 de desembre de 2001, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant amb data 12 de desembre de 2001 i en el periòdic La Verdad amb data 7 de desembre de 2001. Com a conseqüència de la inclusió d'un nou afectat en la relació de béns i drets es publicaren novament anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb data 24 de juny de 2002 i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant amb data 26 de juny de 2002.
  
Durant el període d'informació pública presentaren al·legacions: Antonio García Rodríguez, acredità ser propietari de la finca número 6 del pla parcel·lari i sol·licità que es modificara el traçat de la línia aèria per ubicar-se en els terrenys de la seua propietat, setmanalment, un mercat de venda ambulant al qual es perjudicaria greument i perquè considera incompatible el traçat de la línia amb el desenvolupament del sector urbanístic pel qual circula; Eduardo López Pérez, en nom i representació de la mercantil Torrevieja Distribuciones, SL, propietària de la finca número 4 del pla parcel·lari, al terme municipal de Los Montesinos, i la finca número 5 del pla parcel·lari, al terme municipal d'Algorfa, sol·licità que es realitzara una alternativa del traçat a fi d'evitar el greu perjudici que s'ocasionaria als terrenys de la seua propietat en circular el traçat projectat per sòl urbanitzable terciari, corresponent al sector VIII El Zoco; l'Ajuntament d'Algorfa va sol·licitar que es modificara el traçat del projecte entre els suports 6 i 10 per evitar que afectara el sector VIII classificat com a sòl urbà terciari i les obres d'urbanització del qual estan a punt de començar. Igualment, manifestà que el suport número 9 i els seus trams de vol afectarien una parcel·la sobre la qual es tramita la declaració d'interés comunitari per a mercat de venda ambulant; Antonio Redondo Vicente, propietari de la finca número 7 del pla parcel·lari, sol·licità que la línia fóra enterrada o que circulara per un lateral en lloc de fer-ho pel centre de la seua finca, ja que esta serà inclosa dins d'un pla parcial i, en conseqüència, el seu valor es reduiria per la instal·lació; José Antonio Quesada Quesada, en nom i representació de la mercantil Quesada y Quesada, SA, propietària de la finca 13 del pla parcel·lari manifestà: a) que sobre la finca de la seua representada s'ha presentat un avantprojecte d'urbanització del sector davant l'Ajuntament de Rojales, mitjançant el qual, una vegada aprovat, el sòl passarà a ser urbà, per la qual cosa la línia elèctrica serà incompatible amb la futura urbanització; b) que la legislació sectorial i la normativa urbanística prohibix la instal·lació de línies aèries sobre complexos urbans; c) que en el supòsit que s'optara per una línia subterrània tampoc seria una solució apropiada, per la qual cosa allò adequat seria que el projecte es fera circular a través de la línia aèria ja existent en la finca; d) que el projecte té la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental; Miguel López Pertusa i Mª Ángeles López Pertusa, manifestaren ser propietaris de les finques números 2 i 3 del terme municipal de Los Montesinos i sol·licitaren que se'ls considerara compareguts en l'expedient i se'ls donara trasllat de tota la documentació existent en l'expedient, amb concessió de termini previst per a al·legacions, per a així evitar indefensió. Este servici territorial contestà amb ofici de data 11 de setembre de 2002 que trametia els plans corresponents a la finca de la seua titularitat i comunicava que la resta de projecte podria veure's en estes oficines. Com a conseqüència presentaren noves al·legacions i sol·licitaven: a) la modificació de la línia d'acord amb el pla que s'adjunta al seu escrit; b) autorització expressa per a la instal·lació d'un transformador elèctric de mitjana tensió en la finca de la seua propietat; c) el compromís de l'entitat beneficiària per a procedir a l'enterrament de les línies elèctriques quan el sòl es classifique com a urbanitzable.
  
Les al·legacions foren contestades per l'entitat beneficiària que posava de manifest el següent: respecte dels afectats Antonio Rodríguez García i Eduardo López Pérez, Iberdrola Distribución Eléctrica va arribar a un acord, de forma que s'evita circular pels terrenys afectats pel mercat i es modifica la línia elèctrica de manera que s'ajuste al futur desenvolupament urbanístic del sector VIII El Zoco; en contestació a les al·legacions de l'Ajuntament d'Algorfa, Iberdrola Distribución Eléctrica manifesta que ha arribat a un acord amb els propietaris de les finques afectades entre els suports números 6 i 10 de forma que es fa compatible la línia elèctrica amb el sòl urbanitzable terciari i el mercat de venda ambulant; en contestació a les al·legacions d'Antonio Redondo Vicente, Iberdrola Distribución Eléctrica manifestà que en estar la finca de l'al·legador classificada en les normes subsidiàries de planejament d'Algorfa com a sòl rústic, no és possible l'aprovació d'un pla parcial que afecte l'esmentada finca i, en conseqüència, no és procedent enterrar la línia elèctrica, i tampoc no es pot fer circular pel lateral de la finca ja que el traçat d'una línia elèctrica ha de realitzar-se evitant en allò possible angles pronunciats, tant en planta com en alçat; en contestació a les al·legacions de José Antonio Quesada Quesada, Iberdrola Distribución Eléctrica manifestà que en no estar classificada la finca del al·legador com a sòl urbà ni haver-hi cap tipus de construcció sobre el terreny, no és procedent la modificació ni l'enterrament de la línia elèctrica i tampoc no és possible accedir a la modificació del traçat plantejada perquè implicaria realitzar una variant de traçat superior al 10% establit en l'article 161.b) del Reial Decret 1.955/2000. Finalment assenyalà que d'acord amb la legislació aplicable el present projecte no requerix la tramitació d'un estudi d'impacte ambiental; en contestació a les al·legacions de Miguel López Pertusa i Mª Ángeles López Pertusa, Iberdrola Distribución Eléctrica manifestà que es consideren compareguts els al·legadors en l'expedient d'expropiació, que no poden al·legar indefensió ja que el projecte ha sigut sotmés a informació pública i que tota la informació del projecte es troba per a la seua consulta al Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant. Respecte a la variació del traçat que sol·liciten els al·legadors, esta excedix el 10% establit en l'article 161 del Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre. Quant a la petició d'instal·lar un transformador elèctric de mitjana tensió, este no és el tràmit procedimental oportú. Finalment, no és procedent establir un compromís per a l'enterrament de la línia en el moment que el sòl es classifique com a urbanitzable.
  
Atés que s'han respectat en la mesura que ha sigut possible els drets dels particulars, fent-los compatibles en els aspectes tècnics, econòmics i mediambientals amb un traçat racional de les instal·lacions, i sense perjudici de les corresponents indemnitzacions que hauran de ser determinats per mutu acord o mitjançant el corresponent expedient de preu just pel Jurat Provincial d'Expropiacions.
  
En virtut d'això, de conformitat amb el que s'ha disposat en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediment d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i en els articles 53 i 54 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre (BOE de 28 de novembre de 1997), este Servici Territorial d'Indústria i Energia ha resolt aprovar el projecte d'execució i autoritzar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, la instal·lació de la línia aereosubterrània de mitjana tensió a 20 kV, quàdruple circuit, ET Rojales-D/C Benijófar-Almoradí, als termes municipals de Rojales, Algorfa i Los Montesinos, i declarar, al mateix temps, la seua utilitat pública, en concret; i s'hi establixen, en tot cas, les següents prescripcions:
  
Primera
  
En tot moment haurà de complir-se el que s'establix en el Reial Decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats del transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en la Llei 54/1997, del Sector Elèctric.
  
Segona
  
El termini d'execució de les obres i instal·lacions serà de sis mesos a partir de l'ocupació real de les finques afectades.
  
Tercera
  
Les instal·lacions que s'autoritzen per la present resolució hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte i la resta de documentació tècnica presentada, que quedaran especificats en les següents dades bàsiques: la longitud total de la línia serà de 2.189,63 ml, composta de tres trams, dos aeris i un subterrani, amb un total de 14 suports. La línia entronca des de dos suports a l'estació transformadora de Rojales, al terme municipal de Rojales (Alacant) i creua pel terme municipal de Los Montesinos fins a l'encreuament amb la línia D/C Benijófar-Almoradí, al terme municipal d'Algorfa (Alacant).
  
Quarta
  
Els encreuaments especials i altres afeccions de béns de domini públic es realitzaran de conformitat amb les condicions imposades pels organismes competents en cada cas.
  
Cinquena
  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, donarà compte de l'acabament de les instal·lacions a este servici territorial per al seu reconeixement definitiu i alçament de l'acta de posada en servici de les instal·lacions; sense el dit requisit no hi podran entrar en funcionament.
  
Sisena
  
L'administració es reserva el dret a deixar sense efecte la present autorització en el moment en què es demostre l'incompliment de les condicions indicades, per la declaració inexacta de les dades subministrades o un altra causa excepcional que ho justifique.
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia de la Generalitat Valenciana (c/ Colom, núm. 32, 46004 València), en el termini d'un mes a partir del dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'ha disposat en els articles 114 i 115 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992).



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4391, del 03-12-2002 (2002/13285)

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2002, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, para la construcción de la línea aérea-subterránea de media tensión a 20 kV, cuádruple circuito, ET Rojales-D/C Benijófar-Almoradí, en los términos municipales de Rojales, Algorfa y Los Montesinos, se aprueba su proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4391

Fecha DOGV
:   03-12-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/13285

CVE


Fecha del documento
:   13-11-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Energía

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Rojales](javascript:void(0))
    * [Algorfa](javascript:void(0))
    * [Montesinos, los](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2002, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, para la construcción de la línea aérea-subterránea de media tensión a 20 kV, cuádruple circuito, ET Rojales-D/C Benijófar-Almoradí, en los términos municipales de Rojales, Algorfa y Los Montesinos, se aprueba su proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. [2002/F13285]
  
Expediente número JUEXPR/2001/14 (ATLINE/2001/341)
  
Por Resolución de este Servicio Territorial de Industria y Energía, de fecha 12 de noviembre de 2001, se sometió a información pública la aprobación del proyecto de ejecución, autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la referida línea eléctrica, previa petición, al amparo del artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de la entidad beneficiaria, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, publicándose anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana con fecha 19 de diciembre de 2001, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con fecha 12 de diciembre de 2001 y en el periódico La Verdad con fecha 7 de diciembre de 2001. Como consecuencia de la inclusión de un nuevo afectado en la relación de bienes y derechos se publicaron nuevamente anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana con fecha 24 de junio de 2002 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con fecha 26 de junio de 2002.
  
Durante el periodo de información pública se presentaron alegaciones: Antonio García Rodríguez, acreditó ser propietario de la finca número 6 del parcelario y solicitó que se modificase el trazado de la línea aérea por ubicarse en los terrenos de su propiedad, semanalmente, un mercadillo de venta ambulante al que se perjudicaría gravemente y porque considera incompatible el trazado de la línea con el desarrollo del sector urbanístico por el que discurre; Eduardo López Pérez, en nombre y representación de la mercantil Torrevieja Distribuciones, SL, propietaria de la finca número 4 del parcelario en el término municipal de Los Montesinos y la finca número 5 del parcelario en el término municipal de Algorfa solicitó que se realizase una alternativa del trazado con el fin de evitar el grave perjuicio que se ocasionaría a los terrenos de su propiedad al discurrir el trazado proyectado por suelo urbanizable terciario, correspondiente al sector VIII El Zoco; el Ayuntamiento de Algorfa solicitó que se modificase el trazado del proyecto entre los apoyos 6 y 10 para evitar que afectase al sector VIII clasificado como suelo urbano terciario y cuyas obras de urbanización están a punto de comenzar. Igualmente, manifestó que el apoyo número 9 y sus tramos de vuelo afectarían a una parcela sobre la que se está tramitando la declaración de interés comunitario para mercadillo de venta ambulante; Antonio Redondo Vicente, propietario de la finca número 7 del parcelario solicitó que la línea fuera soterrada o que discurriera por un lateral en lugar de hacerlo por el centro de su finca, ya que ésta va a ser incluida dentro de un plan parcial y, en consecuencia, su valor se reduciría por la instalación; José Antonio Quesada Quesada, en nombre y representación de la mercantil Quesada y Quesada, SA, propietaria de la finca 13 del parcelario manifestó: a) que sobre la finca de su representada se ha presentado un anteproyecto de urbanización del sector ante el Ayuntamiento de Rojales, mediante el cual, una vez aprobado, el suelo pasará a ser urbano por lo que la línea eléctrica será incompatible con la futura urbanización; b) que la legislación sectorial y la normativa urbanística prohibe la instalación de líneas aéreas sobre complejos urbanos; c) que en el supuesto de que se optase por una línea subterránea tampoco sería una solución apropiada por lo que lo adecuado sería que el proyecto se hiciera discurrir a través de la línea aérea ya existente en la finca; d) que el proyecto precisa de necesidad de evaluación de impacto ambiental; Miguel López Pertusa y Mª Ángeles López Pertusa, manifestaron ser propietarios de las fincas números 2 y 3 del término municipal de Los Montesinos y solicitaron se les tuviera por personados en el expediente y se les diese traslado de toda la documentación obrante en el mismo, con concesión de plazo previsto para alegaciones, para así evitar indefensión. Este Servicio Territorial contestó con oficio de fecha 11 de septiembre de 2002 remitiendo los planos correspondientes a la finca de su titularidad y comunicando que el resto de proyecto podrían verse en estas oficinas. Como consecuencia presentaron nuevas alegaciones y solicitan: a) la modificación de la línea de acuerdo con el plano que se adjunta a su escrito; b) autorización expresa para la instalación de un transformador eléctrico de media tensión en la finca de su propiedad; c) el compromiso de la entidad beneficiaria para proceder al soterramiento de las líneas eléctricas cuando el suelo se clasifique como urbanizable.
  
Las alegaciones fueron contestadas por la entidad beneficiaria poniendo de manifiesto lo siguiente: respecto a los afectados Antonio Rodríguez García y Eduardo López Pérez, Iberdrola Distribución Eléctrica llegó a un acuerdo, de forma que se evita discurrir por los terrenos afectados por el mercadillo y se modifica la línea eléctrica de forma que se ajuste al futuro desarrollo urbanístico del sector VIII El Zoco; en contestación a las alegaciones del Ayuntamiento de Algorfa, Iberdrola Distribución Eléctrica manifiesta que ha llegado a un acuerdo con los propietarios de las fincas afectadas entre los apoyos números 6 y 10 de forma que se hace compatible la línea eléctrica con el suelo urbanizable terciario y el mercadillo de venta ambulante; en contestación a las alegaciones de Antonio Redondo Vicente, Iberdrola Distribución Eléctrica manifestó que al estar la finca del alegante clasificada en las normas subsidiarias de planeamiento de Algorfa como suelo rústico, no es posible la aprobación de un plan parcial que afecte a la precitada finca y en consecuencia no procede enterrar la línea eléctrica y que tampoco se puede hacer discurrir por el lateral de la finca ya que el trazado de una línea eléctrica debe realizarse evitando en lo posible ángulos pronunciados tanto en planta como en alzado; en contestación a las alegaciones de José Antonio Quesada Quesada, Iberdrola Distribución Eléctrica manifestó que al no estar clasificada la finca del alegante como suelo urbano ni existir ningún tipo de construcción sobre el terreno, no procede la modificación ni el soterramiento de la línea eléctrica y que tampoco es posible acceder a la modificación del trazado planteada porque implicaría realizar una variante de trazado superior al 10% establecido en el artículo 161.b) del Real Decreto 1.955/2000. Por último señaló que de acuerdo con la legislación aplicable el presente proyecto no requiere la tramitación de un estudio de impacto ambiental; en contestación a las alegaciones de Miguel López Pertusa y Mª Ángeles López Pertusa, Iberdrola Distribución Eléctrica manifestó que se tiene por personados a los alegantes en el expediente expropiatorio, que no pueden alegar indefensión por cuanto el proyecto ha sido sometido a información pública y que toda la información del proyecto obra para su consulta en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante. Respecto a la variación del trazado que solicitan los alegantes, ésta excede del 10% establecido en el artículo 161 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre. En cuanto a la petición de instalar un transformador eléctrico de media tensión, éste no es el trámite procedimental oportuno. Por último, no procede establecer un compromiso para el soterramiento de la línea en el momento de que el suelo se clasifique como urbanizable.
  
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las instalaciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiaciones.
  
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (BOE de 28 de noviembre de 1997), este Servicio Territorial de Industria Energía ha resuelto aprobar el proyecto de ejecución y autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, la instalación de la línea aérea-subterránea de media tensión a 20 kV, cuádruple circuito, ET Rojales-D/C Benijófar-Almoradí, en los términos municipales de Rojales, Algorfa y Los Montesinos, y declarar, al propio tiempo, su utilidad pública en concreto, estableciéndose en todo caso las siguientes prescripciones:
  
Primera
  
En todo momento deberá cumplirse lo que se establece en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.
  
Segunda
  
El plazo de ejecución de las obras e instalaciones será de seis meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas.
  
Tercera
  
Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto y demás documentación técnica presentada, quedándose especificados en los siguientes datos básicos: la longitud total de la línea será de 2.189,63 ml, compuesta de tres tramos, dos aéreos y uno subterráneo con un total de 14 apoyos. La línea entronca desde dos apoyos en la estación transformadora de Rojales, en el término municipal de Rojales (Alicante), y cruza por el término municipal de Los Montesinos hasta el cruce con la línea D/C Benijófar-Almoradí, en el término municipal de Algorfa (Alicante).
  
Cuarta
  
Los cruzamientos especiales y otras afecciones de bienes de dominio público se realizarán de conformidad con los condicionados impuestos por los organismos competentes en cada caso.
  
Quinta
  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este servicio territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
  
Sexta
  
La administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de azada ante la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de la Generalitat Valenciana (c/ Colón, nº 32, 46004 Valencia), en el plazo de un mes a partir del día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992).



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML