Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9959, del 17-10-2024 (2024/10609)

RESOLUCIÓ de 26 de septiembre de 2024, de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual s’atorga a ES Generación Verde 1, SL, les autoritzacions administratives prèvia i de construcció i s’aprova el pla de desmantellament i restauració, per a la central fotovoltaica PSF Serol, situada a Salinas, Elda i Petrer, de potència 45,04 MW, inclosa la seua infraestructura d’evacuació exclusiva, així com de la compartida amb la central PSF El Lobo, promoguda per Preval Renewable 2, SL, i es declara, en concret, la utilitat pública de la infraestructura d’evacuació (ATALFE/2020/95).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9959

Data del DOGV
:   17-10-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2024/10609

CVE
:   DOGV-V-2024-10609

Data del document
:   26-09-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

Correcció d'errades

*Antecedents*

Primer. Sol·licitud.

ES Generación Verde 1, SL, mitjançant un representant degudament acreditat, va presentar instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 18 de novembre de 2020, amb núm. de registre GVRTE/2020/1732497, en la qual sol·licita les autoritzacions administratives prèvia i de construcció, relatives a una instal·lació de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, denominada PSF SEROL, de potència nominal 43,2 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 49,9554 MWp, per a situar en el terme municipal de Salinas (Alacant), inclosa la seua infraestructura d’evacuació que discorre pels municipis de Salinas, Petrer i Elda (Alacant) fins al punt de connexió amb la xarxa de distribució en l’ST PETREL, titularitat d’I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU (d’ara en avant I-DE REDES), així com sol·licita la declaració d’utilitat pública, en concret, d’esta instal·lació.

La sol·licitud inicial incloïa l’evacuació compartida amb la central fotovoltaica PSF EL LOBO II (expedient ATALFE/2020/120).

D’acord amb les característiques i la ubicació de la instal·lació sol·licitada, esta està sotmesa al procediment integrat d’autorització de centrals fotovoltaiques que s’hagen d’ubicar sobre sòl no urbanitzable, de conformitat amb el que establix el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent (d’ara en avant, Decret llei 14/2020). Per a la tramitació d’esta s’incoa per part del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant l’expedient ATALFE/2020/95.

Segon. Admissió a tràmit.

Amb data 23 de desembre de 2020, en vista de la documentació presentada, s’acorda pel Servici Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant l’admissió a tràmit de la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de producció d’energia elèctrica de 43,2 MW de potència instal·lada, únicament als efectes del que s’estipula en l’article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

Tercer. Primera informació pública.

La sol·licitud de les autoritzacions administratives prèvia i de construcció de la instal·lació, de declaració d’utilitat pública, en concret, d’ocupació de vies pecuàries, així com de l’avaluació d’impacte ambiental ordinària, juntament amb la documentació presentada, van ser objecte d’informació pública durant el termini de trenta (30) dies, als efectes previstos en l’article 23 del Decret llei 14/2020, en l’article 144 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, en l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental, i la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 28 de febrer de 2022,

– el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, de data 16 de febrer de 2022 i

– el diari Información, de data 16 de març de 2022.

En virtut de l’article 23 del Decret llei 14/2020, es va remetre als ajuntaments de Salinas, Elda i Petrer a fi que s’exposara en el tauler d’anuncis, i pel mateix període de temps, la sol·licitud d’autorització i la de reconeixement, en concret, de la utilitat pública que s’ha mencionat, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel projecte a l’efecte de poder iniciar posteriorment el procediment d’expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d’energia elèctrica i servicis complementaris, i es va requerir que remeteren una diligència acreditativa de l’exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l’expedient.

De la mateixa manera, es va traslladar esta sol·licitud de reconeixement, en concret, d’utilitat pública, a les persones que consten com a titulars dels béns i els drets afectats. Encara que es va intentar notificar a algunes de les persones afectades, este fet no es va poder portar a la pràctica, per la qual cosa, de conformitat amb el que es disposa en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va publicar la notificació en extracte d’este acte administratiu mitjançant un anunci en el *Boletín Oficial del Estado*, de data 17 de març de 2022.

Així mateix, la documentació es va posar a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià) i

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà).

D’acord amb la documentació que hi ha en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública s’han presentat al·legacions, les quals han sigut contestades per escrit i enviades les notificacions als al·legants, interessats o no en el procediment, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quart. Informes de la primera informació pública.

De conformitat amb el procediment reglamentàriament establit segons els articles 24 i 25 del Decret llei 14/2020, a fi que en el termini de trenta (30) dies presentaren la seua conformitat o oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general, amb béns o drets a càrrec seu que pogueren ser afectats per esta; es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

1. Informe condicionat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Salinas de data 15 de març de 2022, en què sol·licita el canvi d’ubicació de la subestació i que se soterre la totalitat de la línia d’evacuació, utilitzant camins municipals.

El promotor aporta objeccions a l’informe en data 31 de març de 2022, que són traslladats en data 6 d’abril de 2022 a l’Ajuntament de Salinas.

2. Resolució del regidor-delegat d’Urbanisme Sostenible i Activitats de l’Ajuntament d’Elda, per la qual s’oposa a l’autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció de la línia d’evacuació de la central, de conformitat amb l’informe emés pels servicis tècnics i jurídics municipals (informe del cap de la Secció de Medi Ambient, de data 1 de març de 2022, de l’arquitecta municipal, de data 28 de març de 2022, del director de l’Àrea d’Urbanisme, Protecció del Medi Ambient i Animals, de data 29 de març de 2022).

El promotor respon a l’informe en data 2 de maig de 2022 i rebat les conclusions de la resolució de l’Ajuntament d’Elda.

3. Informe de l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Petrer, de data 18 de febrer de 2022, així com informe de la cap del Departament de Medi Ambient.

El promotor manifesta la seua conformitat amb els dos informes en data 19 d’abril de 2022.

4. Informe de la Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de data 24 de març de 2022, en què indica deficiències en la documentació de l’afecció a l’A-31, que han de ser esmenades.

El promotor contesta en data 3 de maig de 2022 i indica que es realitzaran modificacions en el projecte.

5. Informe favorable condicionat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), de data 23 de febrer de 2022. El promotor aporta objeccions en data 28 de març de 2022, que són traslladades en data 12 d’abril del 2022 a l’organisme mencionat.

6. Informe favorable condicionat de l’entitat pública empresarial Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES), de data 23 de març de 2022. El promotor mostra la seua conformitat en data 29 d’abril de 2022.

7. Informes favorables condicionats de l’entitat pública empresarial Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) de dates 3, 30 de març i 6 d’abril de 2022. El promotor mostra la seua conformitat en dates 24 de març, 22 d’abril, i 9 i 25 de maig de 2022.

8. Informe condicionat de Red Eléctrica de España, SAU (REE), de data 25 de maig de 2022. El promotor aporta objeccions en data 27 de juny de 2022, i indica que es modificarà el projecte constructiu.

9. I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, no ha contestat a la consulta efectuada, per la qual cosa transcorregut el termini concedit s’entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

10. Telefónica de España, SAU, en data 7 de març de 2022, indica que no té cap objecció a l’execució del projecte, sempre que es complisca la normativa vigent. El promotor mostra la seua conformitat en data 31 de març de 2022.

11. Informe de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, de data 14 de març de 2022, favorable condicionat. El promotor aporta objeccions en data 31 de març de 2022, que són traslladades en data 11 d’abril de 2022.

Informe favorable condicionat de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, de data 6 de maig de 2022. El promotor mostra la seua conformitat en data 27 de juny de 2022.

12. Informe de data 9 de març de 2022, de la Secció d’Expropiacions i Gestió Patrimonial de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. El promotor aporta objeccions en data 1 d’abril de 2022, que són traslladades a la secció citada.

Consta l’informe favorable condicionat de data 27 d’abril de 2022 de la secció mencionada; el promotor presenta conformitat a este en data 25 de maig de 2022.

13. Informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de data 12 d’abril del 2022, pel qual es ratifica en el seu informe de data 5 de maig de 2021, en el qual s’informa favorablement a efectes patrimonials, sempre que es complisquen els condicionants establits.

El promotor contesta en data 25 de maig de 2022 i indica que implementarà les mesures en el moment oportú, tal com sol·licita la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

14. Informe favorable condicionat de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de data 22 de març de 2022, quant a les vies pecuàries afectades. El promotor presta la seua conformitat en data 4 de maig de 2022.

Informe favorable condicionat de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de data 23 de gener de 2023, en el qual s’indica la necessitat de plantejar una alternativa del traçat de la línia d’evacuació per a minimitzar l’afecció al terreny forestal.

15. Informe del Servici de Gestió Territorial de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, de data 19 de desembre de 2022, en el qual considera compatible la ubicació dels mòduls fotovoltaics, condicionat a la valoració del risc d’inundació (no disponible en eixe moment), però informa desfavorablement sobre la línia d’evacuació.

En data 18 de gener de 2023 emet un informe complementari, en el qual establix «este servici emet informe desfavorable de l’estudi d’inundabilitat de la instal·lació de la planta solar PSF SEROL i es pot considerar viable condicionada, atenent les consideracions finals, per estar afectada puntualment per perillositat d’inundació, atenent les determinacions del PATRICOVA i les consideracions i normatives aplicable, així com les cartografies oficials d’ordenació del territori».

El promotor aporta objeccions als dos informes anteriors en data 23 de gener de 2023.

16. Informe del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, de data 23 de juny de 2022, en el qual indica que han d’esmenar-se els requeriments exposats. El promotor aporta objeccions el 10 d’agost de 2022 i el 7 d’octubre de 2022, les quals no són acceptades pel servici citat, segons informes de data 6 de setembre de 2022 i 18 de novembre de 2022, respectivament.

Aportada la documentació pel promotor en data 5 de desembre de 2022, s’emet l’informe favorable del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge, en data 16 de gener de 2023, condicionat a la implantació de les mesures d’integració paisatgística plantejades, entre altres qüestions. Aportades les objeccions per part del promotor el 24 de gener de 2023, s’emet l’informe favorable condicionat a la línia d’evacuació el 23 de març de 2023, en què es reitera en els condicionants de l’informe anterior. El promotor mostra la seua conformitat en data 27 de març de 2023.

Quint. Procediment de determinació d’afeccions ambientals.

Consta la Resolució, de data 22 de novembre 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual s’inadmet a tràmit la sol·licitud de tramitació de procediment de determinació d’afeccions ambientals per no complir el projecte de la central fotovoltaica els requisits previstos en l’article 19.bis.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, i en conseqüència ordena l’arxivament de les actuacions. En l’informe adjunt a esta s’indica que el projecte està inclòs en l’epígraf b i i del grup 4 de l’annex II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

Sext. Modificació de la instal·lació per adaptació a condicionants.

A causa dels condicionants indicats pels diferents organismes, el promotor presenta projectes modificats de la planta generadora, així com de la subestació i de la línia d’evacuació, de dates 18 de novembre de 2022, 23 de novembre de 2022 i 22 de novembre de 2022, respectivament. Pel fet que les modificacions es consideren substancials, de conformitat amb l’article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, per modificació de les afeccions pel canvi del traçat de la línia d’evacuació, s’ha de fer una nova informació pública del projecte, a més de les consultes corresponents als òrgans afectats per a la modificació realitzada.

El desembre de 2022 presenta documentació, després del requeriment oportú.

Sèptim. Informe d’impacte ambiental

Per la Resolució, de data 24 de gener 2023, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, emet l’informe d’impacte ambiental del projecte de parc solar fotovoltaic de 49,99 MWp i infraestructures d’evacuació (PSF SEROL), determinant que el projecte ha de sotmetre’s a una avaluació d’impacte ambiental ordinària perquè podria tindre efectes significatius sobre el medi ambient (publicada en el DOGV núm. 9569 / 05.04.2023).

Octau. Tramitació d’urgència.

Amb sol·licitud prèvia per part de l’interessat, s’emet l’Acord per part del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant, de data 21 de febrer de 2023, de tramitació d’urgència del procediment, pel qual es reduïxen a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.

Nové. Segona informació pública.

Després de la presentació de documentació el febrer de 2023, es va realitzar un nou tràmit d’informació pública, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 3 de març de 2023,

– el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, de data 3 de març de 2023 i

– el diari Información, de data 6 de març de 2023.

Es va remetre als ajuntaments de Salinas, Elda i Petrer per a la seua exposició en el tauler d’anuncis; consten en l’expedient els certificats d’exposició al públic en els períodes següents:

– de l’Ajuntament de Salinas, des del 7 de març de 2023 fins al 28 de març de 2023.

– de l’Ajuntament d’Elda, des del 15 de març de 2023 fins al 4 d’abril de 2023.

– de l’Ajuntament de Petrer, des del 7 de març de 2023 fins al 28 de març de 2023.

Es va traslladar esta sol·licitud de declaració, en concret, d’utilitat pública, a les persones que consten com a titulars dels béns i drets afectats, així com publicació en el *Boletín Oficial del Estado*, de data 31 de maig de 2023, per haver-se intentat la notificació a algunes de les persones afectades i no haver-se pogut practicar.

Així mateix, la documentació es va posar a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat.

D’acord amb la documentació que hi ha en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública s’han presentat al·legacions, les quals han sigut contestades per escrit i enviades les notificacions, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als al·legants foren o no interessats en el procediment.

Dècim. Informes segona informació pública.

Consten els informes següents:

1. Informe de l’Ajuntament de Salinas, de data 21 de març de 2023, en el qual es reitera en el seu informe anterior.

El promotor respon el 27 de març de 2023, i indica que cap de les al·legacions està dirigida de manera expressa i concreta a la modificació operada en el traçat de la línia objecte del present tràmit, i aporta la resposta a l’informe anterior.

2. Ajuntament d’Elda: Resolució de data 24 de març de 2023, del regidor delegat d’Urbanisme Sostenible i Activitats, per la qual s’oposa a les autoritzacions administratives prèvia i de construcció, acompanyada dels informes següents: informe de l’arquitecta municipal d’Elda, de data 17 de març de 2023, desfavorable al nou traçat de línia proposat. Informe de la Secció de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Elda, de data 20 de març de 2023, desfavorable a efectes ambientals. Informe de data 20 de març de 2023, de la Secció Tècnica d’Obres i Infraestructures de l’Ajuntament d’Elda, desfavorable al projecte i inclou condicionats a este. Informe de data 24 de març de 2023, de la Secció de Patrimoni Històric. Informe de data 29 de març de 2023, del Servici de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament d’Elda, en el qual s’informa dels béns inscrits en l’Inventari de Béns i Drets Municipal. Informe de data 24 de març de 2023, de l’Àrea d’Urbanisme Sostenible i Activitats, en el qual conclou que la línia d’evacuació no és compatible amb les previsions del planejament municipal, ja que discorre per sòls i espais protegits.

El promotor aporta documentació i al·legacions el 27 de març de 2023, i respon al que s’exposa en els informes indicats.

3. Informe favorable condicionat de l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Petrer, de data 27 de març de 2023. El promotor mostra la seua conformitat en data 30 de març de 2023.

4. Informes desfavorables, de dates 27 de març de 2023 i 23 de maig de 2023, de la Unitat de Carreteres d’Alacant de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana. En data 1 de juny de 2023, el promotor presenta objeccions per considerar que el suport núm. 2 complix amb les distàncies de seguretat, que s’envien a la demarcació mencionada en data 5 de juny de 2023.

5. Informe favorable condicionat de la CHX, de data 27 de març de 2023. El promotor presenta la seua conformitat el 4 d’abril de 2023.

6. Informes favorables condicionats d’ADIF, de dates 21 i 28 de març de 2023, acceptats pel promotor en dates 23 de març i 4 d’abril de 2023.

7. Informe favorable condicionat d’REE, de data 13 d’abril de 2023, acceptat pel promotor l’11 de maig de 2023.

8. I-DE REDES no ha contestat a la sol·licitud efectuada, per la qual cosa transcorregut el termini concedit s’entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

9. Informe de Telefónica, de data 17 de març de 2023, que indica que no té cap objecció a l’execució del projecte, sempre que es complisca la normativa vigent. El promotor mostra la seua conformitat en data 23 de març de 2023.

10. Informe favorable condicionat de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, de data 28 d’abril de 2023. El promotor presenta la seua conformitat en data 11 de maig de 2023.

11. Informe de la Direcció Territorial de Cultura d’Alacant, de data 8 de març de 2023, en què indica que en l’informe emés anteriorment no estava inclosa la parcel·la 67 del polígon 7 del terme municipal de Salinas.

Mitjançant escrits de data 16 i 22 de març de 2023, el promotor mostra conformitat amb este informe, i indica que esta parcel·la no serà usada per a la implantació de la planta.

12. Informe favorable condicionat de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de data 24 de març de 2023, en què indica la necessitat de modificar el traçat de la línia d’evacuació. El promotor accepta el condicionant en data 27 de març de 2023.

13. Informe del Servici de Gestió Territorial de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, de data 27 de març de 2023, en el qual indica:

«Per tot el que s’ha exposat, el Servici de Gestió Territorial, d’acord amb les consideracions i conclusions emeses en el present informe, i en els emesos en dates 19 de desembre de 2022 i 17 de gener de 2023, la planta solar es troba afectada per perillositat d’inundació i es considera viable condicionada per no haver presentat un nou projecte amb la modificació de la distribució dels mòduls acordats, de conformitat amb les determinacions del Pla d’acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable tinguda en compte en l’elaboració de l’informe.

Respecte a la línia d’evacuació, este servici es ratifica en l’informe emés en data 30 de novembre, considerant-la viable condicionada amb la configuració actual, segons les consideracions finals emeses en este informe i en el present».

En data 5 d’abril de 2023, el promotor mostra la seua conformitat amb l’informe, amb l’única excepció que es durà a terme el soterrament del primer tram de la línia d’evacuació si, de conformitat amb l’article 8.3.g del Decret llei 14/2020, esta solució resulta viable tècnicament i econòmicament.

Onzé. Declaració d’impacte ambiental.

Consta la declaració d’impacte ambiental del projecte de parc solar fotovoltaic i infraestructura d’evacuació (PSF SEROL), promogut per Esparity Solar ES Generación Verde 1, SL, en els termes municipals de Salinas, Elda i Petrer, mitjançant la resolució, de data 30 de març de 2023, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental (exp. 56/2023-AIA), publicada el 8 de juny de 2023 (DOGV núm. 9613), i amb eficàcia retroactiva a data 27 de març de 2023. Els condicionants arreplegats en esta, s’indiquen en la part dispositiva de la present resolució.

Consta la resolució de correcció d’errades, de data 7 de juliol de 2023.

Dotzé. Modificació de la instal·lació per adaptació a condicionants.

A causa dels condicionants indicats pels diferents organismes, especialment per la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, el promotor presenta un nou projecte de la planta fotovoltaica i de la seua infraestructura d’evacuació en data 27 de juny de 2023.

S’advertix que les modificacions següents han de considerar-se com a substancials, de conformitat amb l’article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre; per tant, de conformitat amb l’article 23.5 del Decret llei 14/2020, es requerix un nou tràmit d’informació pública, a més de les consultes corresponents als òrgans afectats per la modificació indicada:

– augment del soterrament inicialment previst del traçat de la línia al seu pas pel terme municipal d’Elda, que resulta en un increment de la distància total corresponent al tram subterrani fins als 8,579 km en el traçat actual, la qual cosa suposa també la reducció de suports en el primer tram aeri, dels 14 inicialment previstos, als 11 que hi ha en el traçat modificat.

– modificació de la traça de la línia al seu pas pel terme municipal de Salinas, a fi d’evitar la zona de protecció de la zona humida de la llacuna de Salinas, que es traça per un nou tram de camí públic, i per la xarxa de camins agrícoles disponibles.

Tretzé. Tercera informació pública.

Es va realitzar un nou tràmit d’informació pública en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 25 d’agost de 2023,

– el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, de data 14 d’agost de 2023 i

– el diari Información, de data 6 de setembre de 2023.

Es va remetre als ajuntaments de Salinas, Elda i Petrer per a la seua exposició en el tauler d’anuncis; consten en l’expedient els certificats d’exposició al públic en els períodes següents:

– de l’Ajuntament de Salinas, des del 30 d’agost de 2023 fins al 20 de setembre de 2023,

– de l’Ajuntament d’Elda, des del 5 de setembre de 2023 fins al 26 de setembre de 2023 i

– de l’Ajuntament de Petrer, des del 24 d’agost de 2023 fins al 13 de setembre de 2023.

Es va traslladar esta sol·licitud de declaració, en concret, d’utilitat pública, a les persones que consten com a titulars dels béns i drets afectats, així com publicació en el *Boletín Oficial del Estado*, de data 23 de gener de 2024, per haver-se intentat la notificació a algunes de les persones afectades i no haver-se pogut practicar.

Així mateix, la documentació es va posar a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat.

D’acord amb la documentació que hi ha en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública s’han presentat al·legacions, les quals han sigut contestades per escrit i enviades les notificacions, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als al·legants foren o no interessats en el procediment.

Catorzé. Informes de la tercera informació pública.

Consten els informes següents:

1. Ajuntament de Salinas: mitjançant un escrit de 8 de setembre de 2023, es reitera en les al·legacions presentades en els informes anteriors, i afegix una nova quant a la línia d’evacuació. El promotor respon en data 27 de setembre de 2023, accepta l’al·legació sobre el compliment de la normativa urbanística municipal respecte a la subestació transformadora i rebat la resta.

2. Ajuntament d’Elda: Resolució de l’Ajuntament d’Elda, de data 23 d’octubre de 2023, per la qual s’oposa a les autoritzacions administratives. S’inclouen els informes desfavorables de l’arquitecta municipal i de la Secció de Medi Ambient, i l’informe favorable condicionat del Servici de Contractació i Patrimoni respecte al patrimoni municipal. Després de les objeccions presentades pel promotor en data 18 de març de 2024, s’emet una nova resolució de l’Ajuntament d’Elda, de data 9 d’abril de 2024, en què s’oposa a la instal·lació.

El promotor presenta de nou objeccions el 23 d’abril i 16 de maig de 2024; després d’això, l’Ajuntament presenta de nou la seua oposició el 10 de maig i 14 de juny, respectivament, i es basa novament en sengles informes desfavorables de l’arquitecta municipal.

3. Ajuntament de Petrer: el 23 d’octubre de 2023 manifesta que les modificacions no afecten el terme municipal de Petrer.

4. Informe amb caràcter vinculant de la Unitat de Carreteres d’Alacant de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana, de data 4 de setembre de 2023, desfavorable a l’execució de la central, i la seua infraestructura d’evacuació, degut fonamentalment al fet que la nova documentació reflectix que des del suport núm. 48, i mitjançant una línia subterrània de longitud 64,6 m, es connecta amb l’ampliació de la subestació ST Petrel. Esta ampliació no existix i no ha sigut sol·licitada l’autorització corresponent per a la seua construcció per part del titular d’esta ni es coneix un projecte que la definisca, de manera que el punt final de la línia d’evacuació no ve definit en el projecte presentat.

El promotor respon a l’informe en data 27 de setembre de 2023, i indica que es modificarà el traçat de la línia d’evacuació i es realitzarà un encreuament compartit amb un altre promotor i un accés diferent de l’ST Petrel.

5. Informe favorable condicionat de la CHX, de data 30 de gener de 2024. El promotor presenta la seua conformitat el 12 de setembre de 2024.

6. Informes favorables condicionats d’ADIF, de dates 18 i 23 d’agost de 2023, acceptats pel promotor en data 22 de setembre de 2023.

7. Informe favorable condicionat d’REE, de data 22 de setembre de 2023, que és acceptat pel promotor el 27 de setembre de 2023.

8. Informe favorable condicionat de la Direcció General d’Infraestructures i Projectes Urbans, de data 27 de desembre de 2023, respecte a la carretera CV-83, en què indica que els projectes constructius en les zones de domini públic i de protecció de la carretera, així com l’execució de les obres, hauran de ser autoritzats pel Servici Territorial d’Obres Públiques d’Alacant. El promotor presenta la seua conformitat en data 3 de gener de 2024.

9. Informe del Servici Territorial de Cultura i Esport d’Alacant, de data 5 de setembre de 2023, en el mateix sentit que l’anterior i en què se citen els informes previs favorables de la Direcció General de Cultura i Patrimoni. El promotor mostra conformitat amb este informe el 25 d’octubre de 2023, i indica que la parcel·la indicada no serà usada per a la implantació de la planta.

El 23 de desembre de 2023, el promotor aporta un informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de data 5 de maig de 2021, juntament amb la declaració responsable en què accepta el condicionant d’este.

10. Informe favorable condicionat de la Direcció General de Medi Natural i Animal, de data 1 de setembre de 2023. El promotor mostra la seua conformitat en data 22 de setembre de 2023.

11. Informe del Servici de Gestió Territorial, de data 19 de gener de 2024, que conclou que:

«la instal·lació de la planta solar fotovoltaica PSF SEROL es troba parcialment afectada per risc d’inundació, sent viable condicionada al compliment de les consideracions indicades en el present informe, mentres que la seua línia d’evacuació mixta es considera viable, de conformitat amb les determinacions normatives del Pla d’acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable tinguda en compte en l’elaboració de l’informe.»

Com a consideració final indica que:

«Per la seua part, d’acord amb la valoració del risc d’inundabilitat, la planta es troba parcialment afectada, sent viable condicionada, a deixar lliure de mòduls les línies principals d’escorrentia per a no interrompre el flux natural de les aigües».

A més, indica que:

«Este servici, una vegada revisada la nova distribució, es ratifica en l’informe de data 17 de gener de 2023, en què se li indicava al promotor que havia de deixar unes zones lliures d’instal·lacions per estar afectades per risc d’inundació (figura 6), i observar que estes zones continuen estant ocupades».

El promotor aporta escrit i documentació, en data 8 de febrer de 2024, que són remesos al servici citat.

Posteriorment, a la vista de tot l’anterior, l’informe del Servici de Gestió de Riscos en el Territori, de data 3 d’abril de 2024, conclou que:

«el Servici de Gestió de Riscos en el Territori, d’acord amb les consideracions i conclusions emeses en els informes d’incidències sobre l’ordenació del territori, de data 19 de desembre de 2022, del 17 de gener, 27 de març i 21 de setembre de 2023, 19 de gener de 2024 i les apreciacions realitzades en este informe, considera que la instal·lació de la planta solar fotovoltaica PSF SEROL és COMPATIBLE, de conformitat amb les determinacions normatives del Pla d’acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable tinguda en compte en l’elaboració de l’informe.

Quant a la línia d’evacuació mixta de 66 kV, este servici es ratifica en l’informe emés de data 19 de gener de 2024, sent esta viable.»

El promotor mostra la seua conformitat en data 9 d’abril de 2024.

12. Informe del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge, de data 17 de gener de 2024, que indica que:

«s’emet l’informe favorable a la planta fotovoltaica en matèria d’infraestructura verda i paisatge, condicionat al fet que es duguen a terme les MIP arreplegades en l’apartat 3.1.3 d’este informe i es corregisca el pla de desmantellament.

Estes condicions, d’acord amb el que indica l’apartat 4.2 de la Instrucció de 5 de desembre de 2022, de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, es faran constar en l’autorització corresponent de la instal·lació. A més, hauran d’arreplegar-se en el projecte corresponent a fi de garantir-ne l’execució.

En aplicació de l’apartat 1.e de l’article 30 del Decret llei 14/2020, del Consell, l’òrgan territorial competent en matèria d’energia aprovarà, si és el cas, el pla de desmantellament, i incorporarà a l’aprovació les condicions que arreplega l’informe de l’òrgan competent en ordenació del territori i paisatge. En este cas: cal arreplegar el pressupost del desmantellament de la línia d’evacuació validat per este servici en l’informe del 16-01-2023.

Vist el que s’ha exposat, s’emet informe favorable a la línia d’evacuació en matèria d’infraestructura verda i paisatge».

«Les MIP concretes i efectives per a la correcta integració de l’actuació en el paisatge seran:

– Es finalitzaran els vials interiors amb la tonalitat de les terres de la parcel·la.

– Les edificacions projectades tindran un acabat amb monocapa i pintura amb una tonalitat blanca o similar a la del terreny circumdant. L’altura màxima de cornisa serà de 3,5 m i la solució de coberta serà la mateixa per a totes les construccions; s’utilitzarà la solució característica de l’arquitectura rural tradicional de l’entorn.

– Es mantindrà tot l’arbratge fructícola en l’interior dels recintes tancats que no es vegen afectats per la implantació dels panells fotovoltaics (zones d’afecció de línia elèctrica existent, zones entre panells i tancat…), i es respectarà el marc de plantació (retícula) propi de l’arbratge fructícola. No s’accepta la disposició a portell plantejada».

El promotor mostra la seua conformitat en data 30 de gener de 2024.

13. Informe del Servici d’Avaluació d’Impacte Ambiental, de data 4 d’agost de 2023, que conclou que les modificacions del projecte o el seu canvi de configuració, en la mesura en què donen compliment a les condicions de la declaració d’impacte ambiental (DIA), no requerixen una nova avaluació d’impacte ambiental per ser la DIA emesa vàlida.

Les següents administracions públiques, organismes i empreses de servici públic o de servicis d’interés econòmic general no han contestat a la sol·licitud efectuada: Diputació d’Alacant, I-DE REDES i TELEFÓNICA, per la qual cosa transcorregut el termini concedit s’entén que no hi ha cap objecció a la modificació.

Quinzé. Modificació de la instal·lació per adaptació als condicionants.

A causa de l’informe desfavorable de la Unitat de Carreteres d’Alacant de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana, de data 4 de setembre de 2023, el promotor presenta una addenda al projecte de la instal·lació en data 27 de març de 2024, «Addenda al projecte d’execució de línia aerosubterrània 66 kV, simple circuit, subestació interna 30/66 kV – ST Petrel 66 kV». Pel fet que les modificacions es consideren substancials, de conformitat amb l’article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, per modificació del traçat del tram final de la línia d’evacuació que inclou un nou encreuament de l’autovia A-31 compartit amb el promotor del projecte PSF EL LOBO (expedient ATREGI/2020/101/03) i la nova entrada a l’ST PETREL, s’ha de fer una nova informació pública del projecte, a més de les consultes corresponents als òrgans afectats per a la modificació realitzada.

Setzé. Quarta informació pública.

Es va realitzar un nou tràmit d’informació pública, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 15 de maig de 2024,

– el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, de data 15 de maig de 2024 i

– el diari Información, de data 27 de maig de 2024.

Es va remetre als ajuntaments d’Elda i Petrer per a la seua exposició en el tauler d’anuncis; consten en l’expedient els certificats d’exposició al públic en els períodes compresos del 21 de maig de 2024 fins al 10 de juny de 2024 i del 22 de maig de 2024 fins al 13 de juny de 2024, respectivament.

Es va traslladar esta sol·licitud de declaració, en concret, d’utilitat pública a les persones que consten com a titulars dels béns i drets afectats.

Així mateix, la documentació es va posar a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat.

D’acord amb la documentació que apareix en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions.

Desseté. Informes de la quarta informació pública.

Consten els informes següents:

1. Resolució de l’Ajuntament d’Elda, de data 13 de juny de 2024, per la qual es considera favorable la modificació puntual proposada entre els suports núm. 47 i 48, però reitera l’oposició a la resta del traçat de la línia d’evacuació, segons un informe de l’arquitecta municipal de data 24 de maig de 2024. S’inclou l’informe favorable condicionat, de la Secció de Patrimoni Històric, de data 5 de juny de 2024.

El promotor mostra la seua conformitat en data 22 de juliol de 2024 a la part de l’informe que accepta la modificació de la línia informada i rebat novament la valoració negativa que fa l’Ajuntament de la resta de la línia d’evacuació.

2. Informe favorable condicionat de la Direcció General de Medi Natural i Animal, de data 9 de juny de 2024, favorable a la modificació proposada en la línia d’evacuació aerosubterrània de 66 kV, sempre que es tinguen en compte els condicionants exposats. Entre altres condicionants indica que el soterrament de la línia proposat entre les obertures 47 i 48 comporta afeccions directes sobre l’hàbitat protegit 1520 i que és necessari modificar el traçat i que discórrega per camins disponibles.

El promotor contesta en data 13 de juny de 2024 i indica que:

«este promotor, tal com s’ha indicat anteriorment, presta la seua conformitat a la proposta de la informant, per la qual cosa la línia discorrerà pel camí més pròxim als suports sempre que quede a suficient distància per a no envair la zona de domini públic de l’A-31, i en els trams en què això no siga realitzable, la línia discorrerà soterrada el més a prop possible d’este camí; tot l’anterior, per a respectar la petició de la informant sense infringir la normativa vigent dictada respecte a les zones de protecció d’este tipus de vies».

Respecte de la resta de mesures, presta també la seua conformitat.

3. Informe del Servici de Gestió de Riscos en el Territori i del Servici de Planificació Territorial i Infraestructura Verda, de data 20 de juny de 2024, que conclou que:

«es considera que la línia d’evacuació mixta de la planta solar fotovoltaica PSF SEROL és viable, de conformitat amb les determinacions normatives del Pla d’acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable tinguda en compte en l’elaboració de l’informe.

Respecte a la planta solar, esta direcció general es ratifica en les conclusions emeses en l’informe de data 3 d’abril de 2024 quant a la seua compatibilitat.»

El promotor mostra la seua conformitat en data 25 de juny de 2024.

4. Informe favorable del Servici de Paisatge, de data 21 de juny de 2024, a la modificació de la línia d’evacuació, en què es reitera en el favorable condicionat a la planta fotovoltaica, de data 17 de gener de 2024. El promotor mostra la seua conformitat en data 28 de juny de 2024.

5. Informe del Servici d’Avaluació d’Impacte Ambiental, de data 29 de maig de 2024, que conclou que la modificació del projecte no requerix la realització d’un nou procediment d’avaluació d’impacte ambiental ni la modificació de les condicions de la declaració d’impacte ambiental, de 30 de març de 2023.

Els organismes següents no han contestat a la sol·licitud efectuada: I-DE REDES, TELEFÓNICA i l’Ajuntament de Petrer, per la qual cosa transcorregut el termini concedit s’entén que no hi ha cap objecció a la modificació.

Dihuité. Modificació de la instal·lació per adaptació als condicionants.

A causa de l’informe favorable condicionat de la Direcció General de Medi Natural i Animal, de data 9 de juny de 2024, el promotor presenta una addenda al projecte de la instal·lació d’evacuació en data 8 d’agost de 2024, «Addenda al projecte d’execució de la línia aeosubterrània 66 kV, simple circuit, subestació interna 30/66 kV – ST Petrel 66 kV». Pel fet que les modificacions es consideren substancials, de conformitat amb l’article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, per modificació del traçat del tram comprés entre els suports 47 i 48 (en el terme municipal d’Elda), s’ha de fer una nova informació pública i consultes corresponents als òrgans afectats de la part modificada.

Denové. Quinta informació pública.

Es va realitzar un nou tràmit d’informació pública, en els mitjans següents:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 16 d’agost de 2024,

– el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, de data 19 d’agost de 2024 i

– el diari Información, de data 14 d’agost de 2024.

Es va remetre a l’Ajuntament d’Elda per a la seua exposició en el tauler d’anuncis; consten en l’expedient el certificat d’exposició al públic en el període comprés del 21 d’agost de 2024 fins al 10 de setembre de 2024.

Es va traslladar esta sol·licitud de declaració, en concret, d’utilitat pública a les persones que consten com a titulars dels béns i drets afectats.

Així mateix, la documentació es va posar a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat.

D’acord amb la documentació que apareix en l’expedient, durant el tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions.

Vinté. Informes de la quinta informació pública.

Consten els informes següents:

1. Informe de la Direcció General de Medi Natural i Animal, de data 29 d’agost de 2024, conclou que:

«Una vegada revisada la documentació presentada pel titular de la instal·lació i avaluats els canvis introduïts en la nova proposta de la línia d’evacuació, així com les mesures arreplegades en relació amb l’hàbitat protegit 1520, vegetació gipsícola ibèrica, esta direcció general mostra la seua conformitat amb la modificació proposada. Cal afegir, no obstant això, que s’haurà d’incloure en el pressupost una partida específica per a les actuacions de restauració que cal dur a terme en les àrees d’hàbitat gipsícola que puguen vore’s alterades durant l’execució de les obres.

Pel que fa al que s’ha exposat anteriorment, s’informa FAVORABLE la modificació presentada de la línia d’evacuació aerosubterrània de 66 kV associada al projecte PSF SEROL».

El promotor mostra la seua conformitat en data 3 de setembre de 2024.

2. Informe del Servici de Gestió de Riscos en el Territori i del Servici de Planificació Territorial i Infraestructura Verda de data 27 d’agost de 2024, en què es conclou:

«[…] d’acord amb les consideracions i conclusions emeses en els informes d’incidències sobre l’ordenació del territori de data 19 de desembre de 2022, del 17 de gener, 27 de març i 21 de setembre de 2023, 19 de gener, 3 d’abril i 20 de juny de 2024, i les apreciacions realitzades en este informe, es considera que la línia d’evacuació mixta de la planta solar fotovoltaica PSF SEROL és compatible, de conformitat amb les determinacions normatives del Pla d’acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable tinguda en compte en l’elaboració de l’informe.

Respecte a la planta solar, esta direcció general es ratifica en les conclusions emeses en l’informe de data 3 d’abril de 2024 quant a la seua compatibilitat.»

El promotor mostra la seua conformitat en data 3 de setembre de 2024.

3. Informe del Servici de Paisatge, de data 21 d’agost de 2024, en què conclou:

«Es reitera el favorable condicionat a la planta fotovoltaica de data 17-01-2024. Vist el que s’ha exposat, s’emet informe favorable a la modificació de la línia d’evacuació en matèria de paisatge.»

El promotor mostra la seua conformitat en data 30 d’agost de 2024.

4. Informe de la Secció d’Avaluació d’Impacte Ambiental, de data 29 d’agost de 2024, en la qual conclou que la modificació del projecte es considera que és una actuació dirigida al compliment del condicionant 2 de la declaració d’impacte ambiental, de 30 de març de 2023, i a elevar l’índex de protecció ambiental, per la qual cosa no és necessari realitzar cap tràmit addicional en matèria d’avaluació d’impacte ambiental.

5. Informe de l’arquitecta de l’Ajuntament d’Elda, de data 16 de setembre de 2024, en el qual conclou:

«No es justifica la impossibilitat de soterrar la resta de la línia d’alta tensió pel camí adjacent a pesar que, segons la memòria, preval esta opció excepte en els trams en què no siga realitzable a causa de les servituds generades per l’autovia A-31.

L’oposició al traçat aeri per este àmbit ja s’ha posat de manifest en els informes tècnics emesos amb data 28/3/2022, 17/3/2023, 19/09/2023, 8/04/2024 i 8/05/2024. Per tant, la tècnic que subscriu es reitera en el que es disposa en els informes emesos anteriorment.

Haurà de sol·licitar-se un informe a Patrimoni, a causa de l’afecció a béns i/o drets de titularitat municipal; a Medi Ambient i a Patrimoni (arqueologia). »

El promotor respon mitjançant escrit de data 24 de setembre de 2024, en el qual indica:

«la resta del traçat de la línia d’evacuació que ens ocupa no és objecte del present període d’informació pública, havent sigut dilucidades les qüestions relatives a esta en els quatre processos d’informació pública anteriors, per la qual cosa esta part es remet a les respostes donades als informes emesos per l’ens local informant en el 1r, 2n, 3r i 4t procés d’informació pública de la PSF Serol.

Sense perjuí de l’anterior, no podem més que remetre’ns al que s’ha indicat en les respostes donades a informes anteriors de l’ens local respecte al contingut dels informes dels servicis d’Infraestructura Verda i Paisatge i de Gestió Territorial, els quals, després d’un minuciós estudi del projecte: (i) constaten que les afeccions al territori són mínimes, d’acord amb les determinacions del TRLOTUP i les directrius de l’ETCV, i (ii) entenen justificada la impossibilitat de soterrar el primer tram aeri.»

Quant a la indicació de petició d’informes, respon que no està justificada i recorda l’informe del cap de la Secció de Patrimoni, de data 5 de juny de 2024, que establix que la modificació del traçat de la línia en els suports núm. 47 i 48 no afecta les zones d’interés arqueològic arreplegades en el Pla general d’ordenació urbana d’Elda. Cal indicar que el projecte compta amb l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge favorable i amb la declaració d’impacte ambiental favorable.

Els organismes següents no han contestat a la sol·licitud efectuada: I-DE REDES, el Servici d’Impacte Ambiental i la Unitat de Carreteres a Alacant del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual cosa transcorregut el termini concedit s’entén que no hi ha cap objecció a les modificacions.

Vint-i-uné. Compatibilitat urbanística.

Consta un informe de compatibilitat urbanística municipal favorable, emés el 29 de juliol de 2020 per l’Ajuntament de Salinas, en virtut de l’article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana, respecte a les parcel·les a on se situaran els grups generadors.

Consten en l’expedient informes favorables del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge i del Servici de Gestió Territorial, de dates 17 de gener de 2024 i 19 de gener de 2024, respectivament, els dos servicis dependents de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge. Els condicionants arreplegats en estos s’indiquen en la part dispositiva de la present resolució.

Vint-i-dosé. Evacuació compartida i accés i connexió a la xarxa.

L’evacuació de la central té el seu origen en la subestació ST SEROL 30/66 kV, que es troba dins del tancat de la central, des del qual partix discorrent en subterrani durant 6.011,80 m fins al suport núm. 1, en aeri durant 2.561,44 m fins al suport núm. 11, a on continua en subterrani durant 1.342,57 m fins al suport núm. 12. Des d’este punt torna a discórrer en aeri durant 1.866,44 m fins a arribar al suport núm. 19, des del qual continua en subterrani 1.137,88 m fins al suport núm. 20. L’últim tram aeri partix d’este suport fins al suport núm. 47 durant 5.027,70 m. El traçat continua en subterrani durant 207,9 m des del suport núm. 47 i acaba en el suport núm. 48, titularitat conjunta dels promotors de PSF SEROL i PSF EL LOBO. L’evacuació compartida, per tant, es compon del suport núm. 48 fins a l’entrada a l’ST PETREL, en aeri, a través d’un tram de 179,49 metres.

Consta la Resolució de la Direcció General d’Energia i Mines, de data 30 de febrer de 2024, per la qual s’atorga a PREVAL RENEWABLE 2, SL, l’autorització administrativa prèvia per a una central fotovoltaica denominada PSF El Lobo, de potència instal·lada 36,08 MWn que s’ha de situar a Elda, Novelda i Petrer (Alacant), i per a la seua infraestructura d’evacuació constituïda per l’ST El Lobo 30/66 kV i la línia d’evacuació 66 kV fins a l’ST Petrel (expedient ATREGI/2020/101/03). En esta resolució s’inclou l’autorització administrativa prèvia de la infraestructura d’evacuació compartida entre PSF SEROL i PSF EL LOBO, la qual es modifica i s’atorga autorització de construcció per la present.

Consta en l’expedient l’Acord, de data 3 de gener de 2024, entre ES GENERACIÓN VERDE 1, SL, promotor de la central PSF SEROL i PREVAL RENEWABLE 2, SL, promotor de la central PSF EL LOBO, per a l’ús compartit de la infraestructura comuna d’evacuació des del suport 48, del qual partirà una línia aèria que creuarà l’A-31 fins a l’ST PETREL, titularitat d’I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU.

Consta en l’expedient l’Acord, de data 13 de setembre de 2024, entre ES GENERACIÓN VERDE 1, SL, agent promotor de la central PSF SEROL i GREENALIA SOLAR POWER MOSEN, SLU, promotor de la central PSF CASA MOSEN per a l’ús compartit de la rasa per la qual discorre el tram subterrani núm. 1, en el terme municipal de Salinas, a on es realitza un paral·lelisme entre les dos instal·lacions de 4.670 metres.

Consta la Resolució de la Direcció General d’Energia i Mines, de data 7 de febrer de 2024, per la qual es confirma la presentació adequada de les garanties econòmiques números 032024V16 i 032024V26 depositades en data 10 de gener de 2024 per un import total d’1.801.600 euros, les quals han sigut constituïdes per ES GENERACIÓN VERDE 1, SL, per a una potència instal·lada total de 45,04 MW, després de l’autorització de la substitució de les garanties inicials per modificació de la ubicació geogràfica, en virtut de l’article 23 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica. La ubicació de la instal·lació finalment és en el polígon 12, parcel·les 129, 128, 153, 130, 127, 126, 125 i 154, i el polígon 7 parcel·la 11, del terme municipal de Salinas (Alacant).

El promotor disposa dels permisos d’accés i connexió atorgats per I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU, en data 26 d’agost de 2020, amb una potència d’accés concedida de 38,2 MW.

Tenint en compte el contingut i els pronunciaments d’estos permisos, s’ha de considerar que les instal·lacions no generaran incidències negatives en el sistema.

Com que la potència instal·lada (45,04 MW) és superior a la capacitat d’accés atorgada (38,2 MW), segons s’indica en la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, la instal·lació haurà de disposar d’un sistema de control coordinat per a tots els mòduls de generació que la integren que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d’accés.

Vint-i-tresé. Vies pecuàries.

El promotor de la instal·lació haurà d’obtindre la concessió temporal d’ocupació de les vies pecuàries afectades per la instal·lació, que són:

– Assagador de Pozo Hondo,

– Assagador dels Serranos i

– Canyada Real d’Andalusia a València.

Vint-i-quatré. Acreditacions prèvies a la resolució

L’agent promotor ha presentat la documentació per a acreditar els aspectes següents prèviament a la resolució del procediment:

– Disposar dels terrenys a on s’implantarà la instal·lació, a costa de l’obtenció de les concessions demanials de terrenys públics pertinents, després que s’atorgue esta autorització.

– Disposar dels permisos d’accés i connexió per a la instal·lació que s’han indicat anteriorment, sense menyscapte de la necessitat d’actuar per part d’este.

*Fonaments de dret*

Primer. La instrucció i la resolució d’este procediment administratiu correspon a la Generalitat Valenciana, perquè la instal·lació elèctrica objecte d’esta es troba íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana i no s’enquadra en les que preveu l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

Segon. La Direcció General d’Energia i Mines és competent per a resoldre d’acord amb el que es disposa en l’article 4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es té en consideració el que s’establix en l’article 8 de l’Orde 3/2024, de 16 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant la qual es desplega el Decret 226/2023, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, perquè la potència que s’instal·larà és superior a 10 MW.

Tercer. Segons l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 7 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica requerix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, i la tramitació i resolució han de fer-se de manera conjunta, segons establix l’article 21.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.

A més, d’acord amb l’article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les infraestructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d’energia elèctrica.

Quart. Com que es tracta d’una central fotovoltaica que s’implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que establix l’article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, és aplicable el procediment que determina el capítol II del títol III del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.

Quint. Segons el que s’indica en l’epígraf j de l’article 2 del Decret llei 14/2020, l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge és l’informe emés per l’òrgan competent de la Generalitat en estes matèries que avalua la compatibilitat territorial i paisatgística d’una instal·lació de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables i la seua integració en la infraestructura verda del territori; es pronuncia sobre els aspectes indicats en l’article 25.1, amb caràcter previ, preceptiu i vinculant per a les autoritzacions administratives prèvies i de construcció requerides per la legislació del sector elèctric. El caràcter vinculant d’este informe únicament es predica respecte dels aspectes enumerats en l’article 25.1. Si este informe és negatiu, no serà procedent sotmetre el projecte a avaluació d’impacte ambiental, i l’òrgan substantiu ha de resoldre la fi del procediment i l’arxivament de les actuacions.

Sext. De conformitat amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la instal·lació objecte d’este procediment constituïx un projecte sotmés a avaluació d’impacte ambiental ordinària.

Sèptim. D’acord amb l’article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l’autorització administrativa d’instal·lacions de generació no es podrà atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d’accés i de connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.

D’acord amb l’article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, per a obtindre l’autorització de la instal·lació serà un requisit previ indispensable l’obtenció dels permisos d’accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents pel total de la potència de la instal·lació, sense perjuí del fet que l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, dispose que les autoritzacions administratives d’instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d’accés que figure en el permís d’accés.

En este sentit, la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, establix que les instal·lacions de generació d’electricitat la potència total instal·lada de les quals supere la capacitat d’accés atorgada en el seu permís d’accés han de disposar d’un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d’emmagatzematge que la integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d’accés.

D’acord amb la redacció vigent de l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la inferior de les dos següents:

1. la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

2. la potència màxima de l’inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.

Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que hagen iniciat la tramitació i encara no hagen obtingut l’autorització d’explotació definitiva, segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

Octau. D’acord amb el que es disposa en l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, les persones sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i econòmica exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que es preveu en este últim en relació amb l’exempció d’acreditació d’estes capacitats que potestativament puga atorgar l’Administració per als qui estiguen exercint l’activitat.

Nové. D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

Dècim. D’acord amb l’article 53.1.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric, per a la sol·licitud de l’autorització administrativa de construcció el promotor presentarà un projecte d’execució amb una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable. D’acord amb l’article 53.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions de producció d’energia elèctrica s’hauran d’ajustar a les normes tècniques corresponents de seguretat i qualitat industrials, d’acord amb el que preveu la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i la resta de normativa que siga aplicable.

Com que esta sol·licitud es referix a una instal·lació elèctrica fotovoltaica que genera en baixa tensió i injecta a la xarxa elèctrica en alta tensió són aplicables els reglaments de seguretat industrial següents:

– Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

– Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

– Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

I la resta de disposicions tècniques que siguen aplicables.

Onzé. Les línies aèries es troben dins d’una zona definida com a àrea prioritària de reproducció, alimentació i dispersió de les aus, en virtut de la Resolució de 6 de juliol de 2021, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’amplien les zones de protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució (DOGV núm. 9138, 29.07.2021), per la qual cosa es troba en zona de protecció d’avifauna segons article 4.1.c del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, i, per tant, li són aplicables les prescripcions tècniques establides en este reial decret.

Dotzé. Segons el que s’establix en el capítol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i el seu entorn al finalitzar l’activitat, i ha de constituir una garantia econòmica a favor de l’òrgan competent en matèria d’energia per a autoritzar la instal·lació, l’import de la qual serà del 3 % del pressupost d’execució material, sempre que esta quantitat no siga inferior a 20.000 €/MWp. Si la quantia que resulta és inferior a eixa xifra, l’import de la garantia serà de 20.000 €/MWp. La duració mínima d’esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s’haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, almenys, dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys amb base al càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

Tretzé. D’acord amb l’article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les instal·lacions de generació d’energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d’utilitat pública, a l’efecte d’expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i l’exercici de la servitud de pas. Segons l’article 55.1 d’esta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les instal·lacions d’estes. Per a fer-ho, hauran d’incloure una llista concreta i individualitzada dels béns o els drets que consideren d’expropiació necessària.

Per a la sol·licitud de declaració d’utilitat pública, en concret, de la instal·lació que s’executarà, són aplicables el procediment i les disposicions que conté el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, segons preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

Segons l’article 27 del Decret llei 14/2020, per a la valoració del reconeixement o la declaració de la utilitat pública, en concret, de la instal·lació, es tindran en compte els aspectes següents, entre altres:

– Les infraestructures d’evacuació de les instal·lacions de producció es mantenen obertes perquè puguen ser objecte de cotitularitat per altres generadors, sense perjuí dels costos equitatius i raonables que estos hagen de sufragar per a fer-ho.

– El compromís, per part de la persona titular, que l’energia que produirà la central durant la vida útil i comercial d’esta s’oferirà al mercat organitzat de producció d’energia elèctrica en què es fixen els preus majoristes per als consumidors del sistema elèctric.

En virtut del que disposa l’article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i en el que resulte aplicable de l’article 162.3 del Reial decret 1955/2000, la servitud de pas aeri comprendrà, a més del vol sobre el predi servent, l’establiment de pals, torres o suports fixos per a sustentar cables conductors d’energia, amb l’increment en les distàncies de seguretat que s’establisquen reglamentàriament; a més, la servitud de pas subterrani comprén l’ocupació del subsol pels cables conductors a la profunditat i amb les altres característiques que assenyale la legislació urbanística aplicable. Comprendrà igualment el dret de pas o accés i l’ocupació temporal de terrenys o altres béns necessaris per a la construcció, la vigilància, la conservació i la reparació de les instal·lacions corresponents.

Que, en relació amb la utilitat pública, resulta aplicable l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre, amb l’abast i els efectes que preveu el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.

Catorzé. Consten en l’expedient administratiu tots els informes preceptius i vinculants en matèria de territori i paisatge, així com la compatibilitat urbanística emesa per l’Ajuntament de Salinas i la sol·licitud dels informes preceptius d’acord amb l’article 24, 25 i 30 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (en la versió anterior a l’entrada en vigor del Decret llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat).

D’acord amb la disposició transitòria quarta del Decret llei 14/2020 (instal·lacions d’energies renovables que es troben en tramitació), no caldrà reiterar la petició d’informes ja emesos o de tràmits que ja s’hagen dut a terme de conformitat amb el procediment regulat per la normativa anterior, en què s’inclou la resta dels aspectes que es troben en l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge de l’article 25.1. De la mateixa manera, no serà necessari emetre un nou certificat de compatibilitat urbanística en els procediments en tramitació en els quals ja s’haja emés este certificat amb caràcter favorable, de conformitat amb la regulació anterior. En este supòsit, tampoc es podrà exigir l’informe no vinculant sobre la valoració favorable o desfavorable que efectua l’Ajuntament, i que està regulat en l’article 19.1. En cap cas s’exigirà la tramitació d’una declaració d’interés comunitari per a instal·lar qualsevol projecte en tramitació a l’entrada en vigor d’este decret llei.

Quinzé. A este projecte li és aplicable la tramitació d’urgència prevista en l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i es reduïxen a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos, ja que consta en l’expedient un acord de data 21 de febrer de 2023 per a l’aplicació del procediment de la tramitació d’urgència, així que es reduiran a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos, de conformitat amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Setzé. Segons s’indica en l’article 45.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, haja de practicar-se en tauler d’anuncis o edictes, s’entendrà complida per la seua publicació en el diari oficial corresponent.

Dessetena. Les referències que s’efectuen en els diferents informes emesos als departaments del Consell actualment inexistents s’entendrà que es referixen als nous departaments, de conformitat amb les competències noves i l’organització derivada del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com les modificacions realitzades.

En consideració del que s’ha exposat, una vegada complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris que establix la legislació vigent aplicable, i en concret, d’acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i el Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, en la redacció vigent, en el moment de la sol·licitud, esta direcció general, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes,

RESOL

*Primer*

Atorgar l’autorització administrativa prèvia a la mercantil ES GENERACIÓN VERDE 1, SL, per a la central fotovoltaica PSF SEROL, inclosa la seua infraestructura d’evacuació exclusiva, així com modificar l’autorització administrativa prèvia atorgada mitjançant la resolució d’esta direcció general, de data 20 de febrer de 2024, i atorgar a la mercantils ES GENERACIÓN VERDE 1, SL, i PREVAL RENEWABLE 2, SL, l’autorització administrativa prèvia per a la part de la infraestructura d’evacuació que és compartida per les centrals fotovoltaiques PSF SEROL i PSF EL LOBO, des del suport núm. 48 (anteriorment suport núm. 2) fins a la subestació ST PETREL 66 kV, titularitat d’I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU.

1. La instal·lació de la central fotovoltaica PSF SEROL amb la seua evacuació exclusiva té les característiques següents:

DADES GENERALS DE LA CENTRAL ELÈCTRICA AUTORITZADA I L’ACCÉS D’ESTA A LA XARXA

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓ | PSF SEROL |
| TITULAR | ES GENERACIÓN VERDE 1, SL |
| TECNOLOGIA | FOTOVOLTAICA |
| TERMES MUNICIPALS GRUPS (PROVÍNCIA) | SALINAS (ALACANT) |
| TERMES MUNICIPALS D’EVACUACIÓ FINS AL PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA (PROVÍNCIA) | SALINAS, PETRER i ELDA (ALACANT) |
| POTÈNCIA NOMINAL INVERSORS (MWn) | 45,04 (10 inversors de 4.504 kW) |
| POTÈNCIA PIC DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS (MWp) | 49,98 (57,52 considerant un guany del 15 %) |
| POTÈNCIA INSTAL·LADA (MW) (segons l’art. 3 de l’RD 413/2014) | 45,04 |
| CAPACITAT D’ACCÉS A LA XARXA CONCEDIDA (MW) | 38,2 |
| NECESSITAT D’UN SISTEMA DE CONTROL COORDINAT DE POTÈNCIA (segons DA 1a, RD 1183/2020) | Sí, perquè la capacitat d’accés concedida és inferior a la potència instal·lada |
| XARXA A LA QUAL ES CONNECTA | Distribució |
| PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA | ST PETREL 66 – titularitat d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU |

  

EMPLAÇAMENT DE LA PART DE LA CENTRAL AMB TANCAT PERIMETRAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipi: Salinas (Alacant) | Polígon: 7 | Parcel·la: 11 |
| Polígon: 12 | Parcel·les: 129, 128, 153, 130, 127, 126, 125 i 154 |
| Nre. de zones | 4 | |
| Àrea de la superfície del tancat (m²) | Superfície per zona:  Zona 1: 16.254  Zona 2: 382.277  Zona 3: 35.206  Zona 4: 152.477  TOTAL: 586.214 | |
| Àrea de la superfície ocupada per mòduls (m²) | 217.130,40 | |

  

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DINS DEL TANCAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAMP GENERADOR – MÒDULS | | |
| Nre. de mòduls FV | 81.936 | |
| Àrea unitària del mòdul (m²) | 2,65 | |
| Potència unitària màxima (Wp) | 610 (702 considerant un guany del 15 %) | |
| Potència total mòduls (kWp) | 49,98 (57,52 considerant un guany del 15 %) | |
| Tipus de cèl·lules | N type monocristal·lí | |
| Cares actives dels mòduls | Bifacial | |
| Pitch (m) | 9 | |
| Inclinació | +55 º / -55 º | |
| Orientació | Sud | |
| Estructura | Seguiment a un eix 2V (1540 de 24 panells i 334 de 48 panells) | |
| Ancoratge de l’estructura al terreny | Clavat directe al terreny, sense fonamentació | |
| INVERSORS | | |
| Nre. d’inversors | 10 | |
| Potència unitària nominal (kWn) | 4.504 | |
| Potència total nominal (MWn) | 45,04 | |
| CONNEXIÓ MÒDULS – INVERSORS | | |
|  | Tipus 1 | Tipus 2 |
| Nre. de mòduls | 8.208 | 8.136 |
| Nre. d’inversors | 8 | 2 |
| Nre. mòduls/string | 24 | 24 |
| Nre. strings/inversor | 342 | 339 |
| Nre. caixes string/inversor | (14 x 18 strings) + (6 x 15 strings) | (13 x 18 strings) + (7 x 15 strings) |
| Cablejat | DC string-CB: 4 i 6 mm² de Cu  CB-inversor: 150, 240 i 300 mm² d’Al | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| CENTRES DE TRANSFORMACIÓ | |
| Nre. total | 5 |
| Tipus | Exterior |
| Potència trafo (kVA) ONAN | 9.008 |
| Tensions nominals (kV) | 0,66/30 |
| Tipologia | Cel·les SF6 Una/dos cel·les de línia i una cel·la de protecció |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LÍNIES 30 kV INTERCONNEXIÓ INTERNA FINS A ST SEROL 30/66 kV | | |
| Tipologia de les línies | Subterrànies, en rasa davall de tub | |
| Tensió nominal cable U0/Un (kV) | 18/30 | |
| Característiques interconnexió entre centres de transformació i tipus de cable | Circuit 1:  Tram 1 (inici CT-02, fi CT-05): 548 m cable XLPE 18/30 3 x 120 mm² Al  Tram 2 (inici CT-05, fi ST): 875 m, cable XLPE 18/30 3 x 300 mm² Al  Circuit 2:  Tram 1 (inici CT-01, fi CT-03): 340 m, cable XLPE 18/30 3 x 120 mm² Al  Tram 2 (inici CT-03, fi CT-04): 670 m, cable XLPE 18/30 3 x 300 mm² Al  Tram 3 (inici CT-04, fi ST): 161 m, cable XLPE 18/30 3x (2 x 240 mm²) Al | |
| SUBESTACIÓ – ST SEROL 30/66 kV | | |
| Municipi: Salinas | Polígon: 7 | Parcel·la: 11 |
| Relació de transformació | 30/66 kV | |
| Tecnologia | Cel·les prefabricades amb aïllament i tall en SF6 (part 30 kV); en intempèrie (part de 66 kV) | |
| Nre. transformadors | 1 | |
| Transformador de potència (MVA) | 45/50 MVA (ONAN/ONAF) | |
| Esquema | Barra simple | |
| Posiciones sistema 30 kV | – Dos (2) cel·les de línies col·lectores.  – Una (1) cel·la protecció i control, de reserva.  – Una (1) cel·la acoblament i mesura.  – Una (1) cel·la protecció i control del primari (30 kV) del transformador intempèrie 30/66 kV.  – Una (1) cel·la protecció del transformador de servicis auxiliars.  – Un (1) transformador de servicis auxiliars (SA) de 100 kVA de potència aparent i relació de transformació 30±(2 x 2,5 %) / 0,400-0,231kV, amb connexió Dyn11. | |
| Posicions sistema 66 kV | – Posició de transformador de potència relació 66±10 x 1,5 % / 30kV, amb regulació en càrrega.  – Posició de línia d’eixida. | |
| Reactància trifàsica | 1.000 A durant 10 s | |
| LÍNIA AEROSUBTERRÀNIA 66 kV | | |
| Municipi: Salinas | Polígon: 7 | Parcel·les: 11, 9007, 13, 14, 29, 36, 37, 38, 9004, 73, 79, 72, 50, 9001, 51, 9015, 52, 60, 56, 9003, 9013 i 58 |
| Municipi: Elda | Polígon: 12 | Parcel·les: 84, 83, 82, 9009, 81, 80, 92, 91, 76, 74, 72, 63, 64, 69, 9013, 9014 i 9012 |
| Polígon: 11 | Parcel·les: 17, 18, 9009, 1, 9001 i 9002 |
| Polígon: 14 | Parcel·les: 51 i 50 |
| Polígon: 10 | Parcel·les: 9002, 48, 49, 41, 11, 12, 9006, 16, 15 i 103 |
| Polígon: 9 | Parcel·les: 9005, 176, 10, 186, 31, 32, 36, 9016, 118, 9023, 128 i 129 |
| Polígon: 8 | Parcel·les: 9014, 370, 103, 9009, 9012, 53, 108, 9030, 52, 54, 9015, 55, 121, 9033, 57, 9028, 376, 69, 70 i 9011 |
| Polígon: 7 | Parcel·les: 9006, 9008, 2, 3, 4, 144, 152, 67, 139, 142, 136, 141, 21, 23, 146, 153, 77, 9017, 48, 49, 51, 52, 53, 9002, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 i 63 |
| Nre. línies (cable) evacuació | 1 | |
| Categoria (segons el Reial decret 223/2008) | Segona | |
| Zona aplicada | A | |
| Tipologia | Aerosubterrània | |
| Sistema | Corrent altern trifàsic | |
| Freqüència (Hz) | 50 | |
| Tensió nominal (kV eficaç) | 66 | |
| Origen | ST SEROL 30/66 kV | |
| Final | Suport 48 | |
| Longitud (m) | Total: 18.124 m  Tram 1: 6.011,80 m (subterrània) des d’ST SEROL a suport núm. 1  Tram 2: 2.561,44 m (aèria) des de suport núm. 1 a núm. 11  Tram 3: 1.342,57 m (subterrània) des de suport núm. 11 a núm. 12  Tram 4: 1.866,44 m (aèria) des de suport núm. 12 a núm. 19  Tram 5: 1.137,88 m (subterrània) des de suport núm. 19 a núm. 20  Tram 6: 5.027,70 m (aèria) des de suport núm. 20 a núm. 47  Tram 7: 207,90 m (subterrània) des de suport núm. 47 a núm. 48 | |
| Tensions nominals del cable (U0/Un) kV | 36/66 | |
| Tipus de conductor | RHE-RA+2OL 36/66kV 1 x 1200 KAl+H135 (subterrània)  LA-280 HAWK (2 x 242-AL1/39-ST1A) (aèria) | |
| Configuració | A portell | |
| Tipus de cable de terra | OPGW 47F67s-24M | |
| Tipus canalització subterrània | Rasa entubada formigonada | |

  

2) La infraestructura d’evacuació compartida per PSF SEROL i PSF EL LOBO té les característiques següents:

INFRAESTRUCTURA D’EVACUACIÓ D’ÚS COMPARTIT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LÍNIA AÈRIA 66 kV | | |
| Municipi: Elda | Polígon: 7 | Parcel·les: 63, 9007 i 9003 |
| Municipi: Petrer | Polígon: 19 | Parcel·les: 9002 i 54 |
| Categoria (segons el Reial decret 223/2008) | Segona | |
| Zona aplicada | A | |
| Tipologia | Aèria | |
| Sistema | Corrent altern trifàsic | |
| Freqüència (Hz) | 50 | |
| Tensió nominal (kV eficaç) | 66 | |
| Nre. línies (cable) evacuació | 1 | |
| Origen | Suport núm. 48 | |
| Final | Pòrtic ST PETREL (suport núm. 49) | |
| Recorregut | Inici en el suport núm. 48 fins a suport 49 | |
| Tipus de conductor | LA-280 HAWK (242-AL1/39-ST1A) | |
| Longitud aèria (m) | 179,49 | |
| Configuració | A portell | |
| Tipus de cable de terra | OPGW 47F67s-24M | |
| Nre. suports total de la línia | 2 (sense comptar els pòrtics de les subestacions) | |
| Material dels suports | Metàl·lics, de gelosia | |

  

S’inclou el condicionat determinat en els informes en matèria de territori i paisatge, segons la redacció vigent de l’article 30.1 del Decret llei 14/2020.

Gestió de Riscos i Planificació Territorial

Segons el que s’arreplega en l’informe del Servici de Gestió Territorial de data 19 de desembre de 2022, el subsol a on es localitza la instal·lació se situa en àrees que cal millorar i d’escàs interés per a la recàrrega estratègica d’aqüífers. No obstant això, s’hauran de plantejar mesures correctores que incidisquen sobre la infiltració i la minimització de l’escorrentia i que se centren bàsicament en els aspectes següents:

1) Es mantindran les condicions d’infiltració amb els canvis de pendents, comptant amb una estratificació en forma de taules del terreny (nivells de topografia) entre zones de plaques solars i zones de pas, realitzades en sentit transversal al pendent que disminuïsquen l’escorrentia i augmenten la infiltració. És a dir, la disposició de les plaques solars haurà d’acompanyar les corbes de nivell.

2) S’hauran de plantar i conservar zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la infiltració disminuint les escorrenties.

3) S’hauran de fer labors del sòl que mantinguen la seua textura esponjosa perquè es facilite la infiltració o, si és el cas, desenrotllar tasques agrícoles com a activitats complementàries.

4) El tancament perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable al flux.

Paisatge:

Segons el que s’arreplega en l’informe del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge, de data 17 de gener de 2024, les mesures d’integració paisatgística concretes i efectives per a la integració correcta de l’actuació en el paisatge seran:

1) Es finalitzaran els vials interiors amb la tonalitat de les terres de la parcel·la.

2) Les edificacions projectades tindran un acabat amb monocapa i pintura amb una tonalitat blanca o similar a la del terreny circumdant. L’altura màxima de cornisa serà de 3,5 m i la solució de coberta serà la mateixa per a totes les construccions; s’utilitzarà la solució característica de l’arquitectura rural tradicional de l’entorn.

3) Es mantindrà tot l’arbratge fructícola en l’interior dels recintes tancats que no es vegen afectats per la implantació dels panells fotovoltaics (zones d’afecció de línia elèctrica existent, zones entre panells i tancat…), i es respectarà el marc de plantació (retícula) propi de l’arbratge fructícola. No s’accepta la disposició a portell.

Declaració d’impacte ambiental

Per a estes autoritzacions es compliran les determinacions reflectides en la declaració d’impacte ambiental, de data 30 de març de 2023:

«1. Instal·lació de producció:

a) Quedaran exemptes d’ús:

– Les parcel·les 115, 23 i 124 per tindre característiques similars a les incloses com a terreny forestal estratègic en PATFOR.

– Les zones inundables de les parcel·les 126, 128 i 129 del polígon 12 i part de la parcel·la 11 del polígon 7.

b) S’establiran els perímetres de protecció i les condicions de prevenció d’incendis que s’establisquen en la legislació vigent i que hauran de ser imposades per l’òrgan competent.

d) Amb la finalitat de no interferir en el règim hídric de la llacuna de Salinas, no s’actuarà sobre la normal inundació del terreny. Haurà de promoure’s la infiltració de les escorrenties generades pels panells solars en el terreny establint el promotor les mesures que considera oportunes com ara rases filtrants o semblant.

f) No podran realitzar-se clapers com a mesura correctora a causa de l’excés de conills en l’àrea de construcció de la planta i es vigilaran els moviments de terra en aplicació del que es disposa en l’Orde d’11 de juny de 2009, ja citada.

g) S’aplicaran bones tècniques ambientals en la realització de les obres per a evitar la neteja de formigoneres en la zona, es gestionaran els residus segons la seua naturalesa i es disposarà d’elements de neteja i arreplega de possibles abocaments.

h) Condicions en matèria de medi natural i biodiversitat:

Es compliran les condicions dels informes emesos en data de 19 de gener de 2023 i dels quals es destaca el següent:

– Minimització dels moviments de terra, conservació de l’horitzó superficial del sòl *in situ*. Després de la construcció, restauració fisiogràfica edàfica i vegetal, de manera diligent i progressiva segons la finalització. S’adoptaran mesures addicionals de conservació de sòls en superfícies en què es generaran nivells erosius superiors a 25 t/ha/any. Es corregiran els xaragalls i barrancs que es formen per pluges intenses. En este mateix sentit i per a evitar l’erosió, no es permetrà l’eliminació de bancals.

– Els camins es construiran mitjançant la millora del ferm natural i es minimitzarà el moviment de terres. Es dotarà la xarxa viària d’estructures de drenatge transversal i longitudinal dimensionades per als cabals màxims esperables.

– S’evitarà el pas de vehicles per zones de tàlvegs, excepte casos imprescindibles.

Després de la finalització de les obres, es prohibirà la circulació de vehicles fora dels camins definits.

– S’hauran de disposar els panells solars a manera d’illes en superfícies no superiors a 10 ha i es disposarà de corredors de vegetació entre estes que permeten el pas de fauna.

– Com a mesura compensatòria, el promotor haurà d’incorporar al projecte una superfície addicional almenys del 25 % de l’actual superfície afectada en la qual es mantindran, durant tota la vida del projecte, els cultius tradicionals que permeten les posades d’avifauna.

– S’instal·laran tolles per a amfibis.

– Es mantindrà una capa de cultiu herbaci en totes les instal·lacions.

– Es conservarà l’arbratge de més de 5 m d’altura.

– El tancat perimetral s’haurà d’ajustar al que es disposa en el Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen les condicions dels tancats en el medi natural i dels tancaments cinegètics. A més, per a evitar la col·lisió d’aus contra el tancat de la planta solar s’han de col·locar plaques metàl·liques o un material plàstic fabricat en poliestiré o similar, de color blanc i acabat mat de 25 x 25 cm.

– Amb la finalitat de protegir l’avifauna, les obres es realitzaran fora del període comprés entre l’1 d’abril i el 31 de juliol.

– Per a mantindre o limitar el creixement de vegetació en la planta solar no es podran utilitzar herbicides, i és recomanable la ramaderia extensiva o el desbrossament selectiu mecanitzat d’esta.

– En la fase de desmantellament es restituirà el relleu original i s’establiran mesures generals de protecció del sòl en zones amb pèrdues superiors a 10 t/ha/any o pendents de més del 10 %.

i) Condicions en matèria de paisatge: es compliran tots els condicionants de l’informe del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge de data 16 de gener de 2023, del qual es destaca el següent:

– Els vials interiors de la PSF tindran un acabat d’acord amb la tonalitat de les terres de la parcel·la.

– Les edificacions tindran un acabat monocapa i pintura amb colors similars al terreny circumdant.

– Es mantindran les plantacions de fruiteres en l’interior dels recintes que no es vegen afectats pels panells.

– S’evitarà l’efecte corredor en l’assagador del Pozo Hondo.

– Es mantindran les illes vegetals i els arbres forestals identificats i l’explotació agrícola de regadiu (pereres).

– Es fraccionarà el recinte més al nord-oest per a mantindre el camí rural tangent a la casa de Romualdo i el camí que va des l’assagador de Pozo Hondo i que connecta amb la bassa d’aigua.

– Es recularà 15 m el tancat pròxim a les cases de Romualdo i Nova i se circumscriurà a les zones ocupades pels panells.

– Es crearà un espai de transició d’almenys 25 m des del tancat a l’inici del terreny forestal estratègic i 50 m des de l’inici de la bassa existent.

j) Els panells fotovoltaics comptaran amb tractament antireflector.

2. Instal·lació d’evacuació:

a) El soterrament de la línia en l’àmbit de la llacuna de Salinas haurà de realitzar-se per la xarxa de camins agrícoles que hi ha fora de la zona humida i de la seua zona de protecció.

b) En el terme municipal d’Elda la línia s’ajustarà al que es proposa en els informes tècnics emesos. Es procedirà al soterrament de la línia per camins en la zona factible per a fer-ho indicada en l’informe de l’òrgan competent en ordenació territorial.

c) En la resta del traçat, de manera general i llevat que motius tècnics degudament justificats ho impedisquen, la línia haurà d’ajustar-se a camins o zones antropitzades evitant o minimitzant en la mesura que siga possible el seu pas per terreny forestal segons el que s’exposa en la part expositiva d’esta resolució.

c) En el cas que per motius tècnics justificats no puga excloure’s el traçat de la línia per zona forestal, amb presència dels hàbitats prioritaris 6220, 9560 i, especialment 1520, es realitzarà una prospecció prèvia a fi d’evitar que els suports de la línia afecten espècies pròpies dels hàbitats 6220, 9560, 1520. Es reduirà al màxim l’afecció a l’hàbitat 1520 i s’evitarà l’afecció a espècies integrants de l’hàbitat. En qualsevol cas, l’estesa de conductors i suports es dirigirà preferentment cap a zones antropitzades.

d) La línia d’evacuació projectada haurà de complir amb les prescripcions tècniques i mesures de prevenció descrites en l’article 6 i 7 del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, així com les que siguen aplicables en el cas que discórreguen per terreny forestal.

3. En matèria de patrimoni cultural:

a) Es realitzarà el seguiment arqueològic dels moviments de terra en la fase d’obres.

b) Amb la finalitat d’evitar qualsevol tipus d’afecció en la fase d’obres, s’abalisaran la casa bodega de Novelda i l’aljub adjacent, la vivenda, la caixa de l’aljub, el sifó i les escorrenties que l’alimenten i el descansador situats al costat de la cuneta del camí Nou de Monòver a Sax. També s’abalisarà l’entorn de la casa Nova.

c) Es conservaran les estructures de pedra seca. En el cas que resulte necessària la seua afecció, es reservaran les pedres per a reposicions posteriors. Els extrems d’estes estructures que queden afectades hauran de reposar-se. En el cas que l’escullera del barranc de la Penya haja de ser reforçada, s’atendrà estos mateixos criteris.

4. Vies pecuàries: es respectarà la funcionalitat ambiental i l’ample legal de les vies pecuàries que hi ha en l’àmbit de la PFS o la línia d’evacuació tant en la fase d’obres com de funcionament.

5. Prevenció de riscos: tant en fase de construcció com de funcionament o en treballs de manteniment de la línia que s’executen a menys de 500 m del terreny forestal s’aplicarà el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre mesures de seguretat i prevenció d’incendis forestals que s’han d’observar en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terrenys forestals o en els seus voltants.

6. Les accions incloses en el programa de vigilància i seguiment ambiental hauran de documentar-se a l’efecte d’acreditar l’adopció i l’execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia. La documentació estarà a la disposició de les autoritats competents.

7. En els termes que preveu l’article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, esta declaració d’impacte ambiental perdrà la vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no s’ha començat l’execució del projecte en el termini de quatre anys. A este efecte, el promotor notificarà a l’òrgan ambiental el començament de les obres».

Segons declara la part promotora, els condicionats que establixen els informes del Servici de Paisatge, del Servici de Planificació Territorial i del Servici de Gestió de Riscos en el Territori, així com la declaració d’impacte ambiental, s’arrepleguen en els projectes refosos que finalment s’han autoritzat.

En l’annex I es reflectix la zona delimitada per tancat per a ocupació pels grups convertidors d’energia solar a electricitat, així com les coordenades geogràfiques que la definixen, la disposició dels mòduls fotovoltaics, i la seua infraestructura d’evacuació.

PRESSUPOST DE LES INSTAL·LACIONS

|  |  |
| --- | --- |
| Pressupost total d’execució material (euros) | 29.798.832,87 euros  (FV 22.943.677,42 euros, ST SEROL 1.530.343,67 euros, LASAT 5.324.811,78 euros) |
| Pressupost de desmantellament i restauració (euros) | 1.930.933,10 euros |

  

Les autoritzacions referides s’atorguen condicionades al compliment de les determinacions que arrepleguen els condicionants imposats per les diferents administracions i organismes, i que han acceptat els titulars d’esta autorització.

La persona titular de l’autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari, i en particular els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l’activitat de producció d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits que establix l’autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s’atorgue podran ocasionar que es revoque.

D’acord amb el paràgraf segon de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d’obtindre necessàriament la part titular, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars. En concret, està afectada per les vies pecuàries de l’assagador dels Serranos i la Canyada Real d’Andalusia – València, per a les quals serà necessari l’obtenció de la corresponent concessió o autorització d’ocupació necessàries segons la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana.

Esta autorització quedarà condicionada a l’obtenció de l’autorització d’ocupació o concessió demanial pertinent, per part de les administracions corresponents, dels terrenys mencionats, en la mesura que són necessaris per a la implantació de la central autoritzada. En cas de no fer-ho, es perdrà la seua vigència.

Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica autoritzades hauran d’inscriure’s en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, amb una acreditació prèvia del compliment dels requisits i segons el procediment establit reglamentàriament.

*Segon*

Estimar la sol·licitud de declaració d’utilitat pública, en concret, de la línia d’evacuació des de l’ST SEROL 30/66 kV fins al punt de connexió amb l’ST PETREL.

Declarar, en concret, la utilitat pública de la línia d’evacuació en 66 kV des de la subestació ST SEROL 30/66 kV fins al punt de connexió amb l’ST PETREL, que afecta els termes municipals de Salinas, Elda i Petrer (Alacant) de la instal·lació autoritzada en el punt PRIMER de la present resolució.

S’inclou en l’annex II la relació de béns i drets afectats.

Esta declaració té implícita, en tot cas, la necessitat d’ocupació urgent dels béns o d’adquisició dels drets afectats, a l’efecte de l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre l’expropiació forçosa, de manera que la persona titular adquirix la condició de beneficiària en l’expedient expropiatori, que es concreta en una afecció a les finques particulars incloses en la relació que figura en l’annex II, amb l’abast i els efectes que preveu el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.

Igualment, porta implícita l’autorització per a l’establiment o el pas de la instal·lació elèctrica en terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l’Estat, o de les comunitats autònomes, o d’ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d’estos i zones de servitud pública.

*Tercer. Autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt primer*

Atorgar les autoritzacions administratives de construcció per a les instal·lacions que es descriuen en el punt primer  d’esta resolució, sobre la base dels projectes d’execució i els annexos d’estos que es detallen a continuació i que consten en l’expedient instruït:

– Projecte refós de planta fotovoltaica PSF SEROL, de data 8 d’agost de 2024, firmat per la persona tècnica projectista, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que posseïx la titulació indicada, no està inhabilitat i que complix els requisits legals per a l’exercici de la professió) i declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmada pel tècnic projectista de data 19 de setembre de 2024.

– Projecte refós de línia aerosubterrània 66 kV per a evacuació de l’energia generada en planta fotovoltaica connectada a la xarxa PSF SEROL, de data 8 d’agost de 2024, firmat per la persona tècnica projectista, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista i declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b), firmada pel tècnic projectista, de data 19 de setembre de 2024.

S’han presentat les addendes següents a este:

– Addenda firmada el 12/8/2024 (parts 1 i 2).

– Addenda firmada el 26/9/2024 per a adequar el projecte al Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

– Projecte d’ST SEROL per a evacuació d’energia de la planta solar fotovoltaica PSF SEROL de data 21 de juny de 2023, firmat per la persona tècnica projectista, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista i declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b), firmada pel tècnic projectista de data 19 de setembre de 2024.

Esta autorització habilita els titulars a la construcció d’estes instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d’acord amb les condicions següents:

1. Les instal·lacions s’han d’executar segons el/s projecte/s presentat/s, els annexos si és el cas, i d’acord amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general afectats per les instal·lacions presents i que han sigut acceptats pel sol·licitant.

En cas que fora necessari fer modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular d’esta autorització haurà de sol·licitar a este òrgan l’autorització corresponent prèviament a l’execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

1. Les instal·lacions que s’executaran han de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries. Així mateix, es complirà el que disposa el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen les mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

2. En els casos en els quals la potència total instal·lada i autoritzada siga superior a la capacitat d’accés a la xarxa concedida, s’haurà d’instal·lar el sistema de control coordinat per a tots els mòduls de generació autoritzats per mitjà d’este document de manera que impedisca que la potència activa que la instal·lació puga injectar a la xarxa supere la capacitat d’accés mencionada. Amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, serà un requisit imprescindible per a atorgar-la el fet que la persona titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la instal·lació del sistema de control en qüestió, amb la documentació justificativa, del fabricant, de les característiques del sistema mencionat i del compliment, per part d’este, de la funcionalitat limitadora del fet que en cap règim de funcionament de la central s’injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d’accés atorgada.

3. La central elèctrica objecte d’esta resolució, d’acord amb la potència que esta té instal·lada, ha de complir les prescripcions tècniques i d’equipament que, sobre esta qüestió, establix l’article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de la normativa de desplegament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesurament en temps real i la resta d’obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d’instal·lacions en què s’enquadren estes.

4. Segons el cronograma aportat pel sol·licitant, i segons establixen els articles 30.2 del Decret llei 14/2020 i l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, el període d’execució de les instal·lacions no serà superior a DOTZE (12) mesos, comptats des de la notificació de la present sol·licitud; este és el termini màxim per a sol·licitar l’autorització d’explotació provisional. Les autoritzacions objecte d’esta resolució caducaran si no se sol·licita l’autorització d’explotació en el termini establit, sense perjuí de la possibilitat de sol·licitar pròrrogues motivades de conformitat amb el règim regulat en el Decret 88/2005, de 29 d’abril.

Al superar este termini la data d’acreditació de la fita administrativa d’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva de la instal·lació, establit en l’article 1.1.b.5é del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, haurà de sol·licitar-se una pròrroga excepcional d’este de conformitat amb l’article 28 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera. Segons este article, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no superior a 3 mesos des de l’obtenció de la present autorització administrativa de construcció, l’extensió del termini per a complir amb la fita arreplegada en l’article 1.1.b.5é del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, d’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l’autorització administrativa d’explotació supere els 8 anys. En esta sol·licitud s’haurà d’indicar, com a mínim:

– el semestre de l’any natural en què la instal·lació obtindrà l’autorització administrativa d’explotació i

– el compromís d’acceptació expressa de la impossibilitat d’obtenció de l’autorització administrativa d’explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb anterioritat a l’inici del semestre indicat.

1. Pròrrogues del termini màxim per a sol·licitar l’autorització d’explotació provisional: de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d’abril, amb anterioritat a la finalització del termini establit per a la sol·licitud de l’autorització d’explotació provisional, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d’este mitjançant una sol·licitud motivada davant d’este òrgan, acompanyant a este efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

Les pròrrogues de dates o d’ampliacions de terminis s’atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards incorreguts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l’autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudique tercers.

En cap cas es podran atorgar pròrrogues o ampliacions de termini que vagen més enllà de les dates de caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d’impacte ambiental per a l’inici de les obres o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.

Tampoc es podran atorgar quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l’execució i la posada en marxa d’este, pel fet de no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a dur-lo a terme, o quan l’entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d’ajornar-se perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.

La caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s’hagen atorgat i la necessitat d’obtindre’n de noves per a estes instal·lacions, sense perjuí que es puguen convalidar certs tràmits, els quals només es podran tornar a atorgar després d’obtindre els nous permisos d’accés i de connexió per part dels agents gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.

Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol classe o denominació, vinculades a l’ocupació del sòl o d’edificacions.

En tot cas, s’haurà de complir el termini establit per a acreditar l’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva que arreplega l’article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

1. S’haurà de presentar davant del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant l’elevació a escriptura pública, amb la constància registral corresponent, dels contractes, els acords o qualsevol altre document presentat per a l’acreditació de la disponibilitat dels terrenys, abans de l’inici efectiu de la construcció de la instal·lació. En el cas que es constituïsca un dret de superfície, serà necessari, al seu torn, la inscripció en el registre de la propietat, d’acord amb l’article 53.2 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.

2. D’acord amb l’article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, l’agent promotor haurà de comunicar a l’òrgan ambiental la data de començament de l’execució del projecte.

3. Per als treballs que es facen en terreny forestal o a una distància inferior o igual a 100 metres d’este, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessari presentar davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb 20 dies naturals d’antelació a l’inici dels treballs, una declaració responsable, acompanyada de la documentació indicada en l’article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

4. La persona titular de l’activitat haurà de complir el que s’establix en el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’establix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

5. La persona titular d’esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l’execució al Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant.

6. La persona titular d’esta resolució ha de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

7. Sense perjuí del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, el personal tècnic en la matèria adscrit al servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d’energia podrà efectuar les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan estes finalitzen en relació amb l’adequació d’estes a la documentació tècnica presentada i amb el compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

8. Una vegada hagen finalitzat les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular sol·licitarà l’autorització d’explotació provisional per a proves, d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, i amb els termes que establix l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

A esta sol·licitud s’hauran d’adjuntar els certificats de direcció i final d’obra, subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que s’adeqüen als reglaments tècnics en la matèria, segons el que establix la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte d’esta autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats mencionats de direcció i final d’obra no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s’acompanyaran de la declaració responsable oportuna segons el que indica la Resolució de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de 3 de novembre de 2010.

Igualment, s’adjuntarà la documentació requerida segons l’ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió; l’ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.

Així mateix, es presentarà la cartografia de la instal·lació executada de manera efectiva, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obert i compatible amb la cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià, i segons el format establit per l’òrgan substantiu.

Es justificarà documentalment que el projecte executat s’ajusta als condicionants imposats en esta resolució i als indicats en la declaració d’impacte ambiental. Abans d’emetre l’informe previ a l’autorització d’explotació, el servici territorial sol·licitarà de les administracions i els organismes que els han emés la conformitat de l’obra executada respecte d’estos.

L’autorització d’explotació provisional no es podrà concedir si totes les instal·lacions d’evacuació, fins i tot les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució, no estan finalitzades i amb l’autorització d’explotació, de manera que l’entrada en servici de la central elèctrica puga ser efectiva. Tot això, sense perjuí del que preveu l’article 28.3 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera. De la mateixa manera, tampoc es podrà atorgar si no s’han actualitzat degudament els permisos d’accés i connexió de la instal·lació.

Les persones titulars d’esta autorització podran sol·licitar l’autorització d’explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d’obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per a la qual cosa és igualment aplicable el que s’indica en el paràgraf anterior.

1. La persona titular té l’obligació de constituir una garantia econòmica per al compliment de l’obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn, per un import d’1.150.400,00 euros (un milió cent cinquanta mil quatre-cents euros); ha d’acreditar-se la seua deguda constitució (amb aportació de la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional de la instal·lació, i és un requisit indispensable per a poder atorgar-se esta.

La garantia s’haurà de depositar en l’Agència Tributària Valenciana, amb l’òrgan competent en matèria d’energia que atorga l’autorització com a beneficiari, i hauran de constar en esta les dades de la instal·lació (el nom, la potència instal·lada, els municipis a on se situen els grups generadors i les infraestructures d’evacuació), així com el fet que es deposita per a complir l’obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l’entorn.

La duració mínima d’esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s’haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, almenys, dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys amb base al càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum.

Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

1. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació provisional, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l’article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica l’article 41 pel que fa a la caducitat i la cancel·lació d’esta inscripció.

D’acord amb el que indica l’article 39.6 del citat Reial decret 413/2014, la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d’esta.

1. Una vegada hagen finalitzat les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la persona titular sol·licitarà l’autorització d’explotació definitiva, d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, i d’acord amb el Decret 88/2005, de 29 d’abril. S’adjuntaran els certificats pertinents segons el que s’ha indicat en els punts anteriors.

Així mateix, d’acord amb la normativa específica aplicable, es duran a terme mesuraments dels nivells de soroll i camps electromagnètics generats pel funcionament de les instal·lacions, i s’hauran de presentar els resultats obtinguts.

1. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa haurà de presentar la documentació pertinent segons l’article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

2. S’advertix que si en el transcurs de l’execució del projecte i/o per a la connexió de la central fotovoltaica a la xarxa de distribució en servici és necessària la tramitació d’una modificació de les instal·lacions de la xarxa de distribució, haurà d’iniciar-se el corresponent procediment administratiu i serà l’empresa distribuïdora la que haurà de presentar la sol·licitud corresponent com a titular de la instal·lació.

3. La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia d’acord amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

4. La persona titular de la instal·lació té l’obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l’entorn afectat una vegada caduquen o es revoquen les autoritzacions o pel tancament definitiu de la instal·lació.

5. Tal com indica l’article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l’exacció dels tributs que legalment corresponga per la prestació del servici municipal o per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el respectiu cànon d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.

El respectiu cànon d’ús i aprofitament l’establirà l’ajuntament en la llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d’edificació i de les obres necessàries per a la implantació de la instal·lació.

1. Segons el que establix l’article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, els permisos d’accés i de connexió d’instal·lacions construïdes i en servici caducaran quan, per causes imputables a la persona titular de la instal·lació distintes del tancament temporal, finalitze l’abocament d’energia a la xarxa per un període superior a tres anys.

2. Per a les instal·lacions auxiliars que no formen part de la instal·lació de producció d’energia elèctrica s’haurà de presentar, a l’òrgan competent en seguretat industrial, la documentació i/o comunicació, segons siga procedent, previstes en la normativa aplicable.

*Quart. Aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l’entorn afectat.*

Aprovar el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l’entorn afectats referit a la instal·lació descrita en l’apartat primer, el pressupost de la qual ascendix a 1.930.933,10 euros (un milió nou-cents trenta mil nou-cents trenta-tres euros amb deu), amb els condicionants establits en la declaració d’impacte ambiental i en els informes emesos pel Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge, Servici de Gestió Territorial i la Direcció General de Medi Natural i Animal, que han sigut acceptats pel promotor.

La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l’autorització de construcció, prèviament a la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, segons el que indica el Decret llei 14/2020.

*Quint. Publicacions, notificacions i comunicacions que cal fer d’esta resolució.*

Ordenar, de conformitat amb el que disposa l’article 31 del Decret llei 14/2020:

– La publicació d’esta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, i es fa constar que la publicació s’efectuarà igualment als efectes que determina l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d’esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a les que s’ha intentat notificar, però no s’ha aconseguit.

– La publicació en el lloc d’internet de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l’apartat d’«Energia»

[https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er](https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er)  en castellà, i

[https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er](https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er)  en valencià.

– La notificació/comunicació de la present resolució a les mercantils ES GENERACIÓN VERDE 1, SL, i PREVAL RENEWABLE 2, SL, i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d’interés general que han intervingut, o hagut d’intervindre, en el procediment d’autorització, les que han emés, o degueren emetre, condicionat tècnic al projecte d’execució a les persones titulars de béns i drets afectats, així com a les restants parts interessades en l’expedient.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l’Institut Cartogràfic Valencià perquè incorporen les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el paràgraf segon de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d’obtindre el sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix la resolució actual, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d’esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l’incompliment o la inobservança de les condicions que s’expressen en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l’incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s’han tingut en compte per a l’atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d’accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s’atorguen en esta resolució.

Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta es podrà interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Indústria, Comerç i Consum en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que s’establix en l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

València, 26 de setembre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general d'Energia i Mines

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9959, del 17-10-2024 (2024/10609)

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la cual se otorga a ES Generación Verde 1, SL, las autorizaciones administrativas previa y de construcción y se aprueba el plan de desmantelamiento y restauración, para la central fotovoltaica PSF Serol, situada en Salinas, Elda y Petrer, de potencia 45,04 MW, incluida su infraestructura de evacuación exclusiva, así como de la compartida con la central PSF El Lobo, promovida por Preval Renewable 2, SL, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la infraestructura de evacuación (ATALFE/2020/95).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9959

Fecha DOGV
:   17-10-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2024/10609

CVE
:   DOGV-C-2024-10609

Fecha del documento
:   26-09-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

*Antecedentes*

Primero. Solicitud.

ES Generación Verde 1, SL, mediante representante debidamente acreditado, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 18 de noviembre de 2020, con n.º de registro GVRTE/2020/1732497, en la que solicita las autorizaciones administrativas previa y de construcción, relativas a una instalación de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada PSF SEROL, de potencia nominal 43,2 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 49,9554 MWp, a ubicar en el término municipal de Salinas (Alicante), incluida su infraestructura de evacuación que discurre por los municipios de Salinas, Petrer y Elda (Alicante) hasta el punto de conexión con la red de distribución en la ST PETREL, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (en adelante I-DE Redes), así como solicita la declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.

La solicitud inicial incluía evacuación compartida con la central fotovoltaica PSF El Lobo II (expediente ATALFE/2020/120).

Conforme a las características y ubicación de la instalación solicitada, esta está sometida al procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (en adelante Decreto ley 14/2020). Para la tramitación de la misma se incoa por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, el expediente ATALFE/2020/95.

Segundo. Admisión a trámite

Con fecha 23 de diciembre de 2020, en vista de la documentación presentada, se acuerda por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante la admisión a trámite de la solicitud de autorización para la instalación de producción de energía eléctrica de 43,2 MW de potencia instalada, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Tercero. Primera información pública

La solicitud de las autorizaciones administrativas previa y de construcción de la instalación, de declaración de utilidad pública, en concreto, ocupación de vías pecuarias, así como de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, junto con la documentación presentada, fueron objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del Decreto ley 14/2020, en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, y la Ley 3/2014, de 11 de julio, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 28 de febrero de 2022,

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 16 de febrero de 2022 y

– el diario Información de fecha 16 de marzo de 2022.

En virtud del artículo 23 del Decreto ley 14/2020, se remitió a los Ayuntamientos de Salinas, Elda y Petrer para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización y la de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública mencionada, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica y servicios complementarios, requiriendo de aquellos remitieran diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente.

De igual forma, se trasladó esta solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados. Habiéndose intentado la notificación a algunas de las personas afectadas, ésta no se pudo practicar, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se hizo pública la notificación en extracto de este acto administrativo mediante anuncio en el *Boletín Oficial del Estado*, de fecha 17 de marzo de 2022.

Asimismo, la documentación se puso a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano) y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valenciano).

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se han presentado alegaciones, las cuales han sido contestadas por escrito y enviadas las notificaciones a los alegantes, siendo o no interesados en el procedimiento, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Cuarto. Informes primera información pública

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido según los artículos 24 y 25 del Decreto ley 14/2020, al objeto de que en el plazo de treinta (30) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

1. Informe condicionado de Urbanismo del Ayuntamiento de Salinas de fecha 15 de marzo de 2022, solicitando el cambio de ubicación de la subestación y que se sotierre la totalidad de la línea de evacuación, utilizando caminos municipales.

El promotor aporta reparos al informe en fecha 31 de marzo de 2022 que son trasladados en fecha 6 de abril de 2022 al Ayuntamiento de Salinas.

2. Resolución del Concejal-Delegado de Urbanismo Sostenible y Actividades del Ayuntamiento de Elda por la que se opone a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la línea de evacuación de la central, de conformidad con el informe emitido por los servicios técnicos y jurídicos municipales (Informe del jefe de la Sección de Medio Ambiente de fecha 1 de marzo de 2022, de la arquitecta municipal de fecha 28 de marzo de 2022, del director del Área de Urbanismo, Protección del Medio Ambiente y Animales de fecha 29 de marzo de 2022).

El promotor responde al informe en fecha 2 de mayo de 2022 rebatiendo las conclusiones de la resolución del Ayuntamiento de Elda.

3. Informe del arquitecto municipal del Ayuntamiento de Petrer de fecha 18 de febrero de 2022 así como informe de la jefa de Departamento de Medio Ambiente.

El promotor manifiesta su conformidad a ambos informes en fecha 19 de abril de 2022.

4. Informe de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de fecha 24 de marzo de 2022, indicando deficiencias en la documentación de la afección a la A-31, que deben ser subsanadas.

El promotor contesta en fecha 3 de mayo de 2022 indicando que se van a realizar modificaciones en el proyecto.

5. Informe favorable condicionado de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de fecha 23 de febrero de 2022. El promotor aporta reparos en fecha 28 de marzo de 2022, que son trasladados en fecha 12 de abril del 2022 al citado Organismo.

6. Informe favorable condicionado de la entidad pública empresarial Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) de fecha 23 de marzo de 2022. El promotor muestra su conformidad en fecha 29 de abril de 2022.

7. Informes favorables condicionados de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de fechas 3, 30 de marzo y 6 de abril de 2022. El promotor muestra su conformidad en fechas 24 de marzo, 22 de abril y 9 y 25 de mayo de 2022.

8. Informe condicionado de Red Eléctrica de España, SAU (REE), de fecha 25 de mayo de 2022. El promotor aporta reparos en fecha 27 de junio de 2022, indicando que se va a modificar el proyecto constructivo.

9. I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU no ha contestado a la consulta efectuada, por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a las autorizaciones.

10. Telefónica de España, SAU, en fecha 7 de marzo de 2022, indica que no tiene objeción alguna a la ejecución del proyecto siempre y cuando se cumpla la normativa vigente. El promotor muestra su conformidad en fecha 31 de marzo de 2022.

11. Informe de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, de fecha 14 de marzo de 2022 favorable condicionado. El promotor aporta reparos en fecha 31 de marzo de 2022 que son trasladados en fecha 11 de abril de 2022.

Informe favorable condicionado de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, de fecha 6 de mayo de 2022. El promotor muestra su conformidad en fecha 27 de junio de 2022.

12. Informe de fecha 9 de marzo de 2022 de la Sección de expropiaciones y gestión patrimonial de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. El promotor aporta reparos en fecha 1 de abril de 2022 que son trasladados a la citada sección.

Consta Informe favorable condicionado de fecha 27 de abril de 2022 de la citada Sección, presentado el promotor conformidad al mismo en fecha 25 de mayo de 2022.

13. Informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, de fecha 12 de abril del 2022, por el que se ratifica en su informe de fecha 5 de mayo de 2021, en el que se informa favorablemente a los efectos patrimoniales siempre que se cumplan los condicionados establecidos.

El promotor contesta en fecha 25 de mayo de 2022 indicando que implementará las medidas en el momento oportuno, tal y como solicita la Dirección General de Cultura y Patrimonio.

14. Informe favorable condicionado de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fecha 22 de marzo de 2022, respecto a las vías pecuarias afectadas. El promotor presta su conformidad en fecha 4 de mayo de 2022.

Informe favorable condicionado de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fecha 23 de enero de 2023, y en el que se indica la necesidad de plantear una alternativa del trazado de la línea de evacuación para minimizar la afección a terreno forestal.

15. Informe del Servicio de Gestión Territorial de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, de fecha 19 de diciembre de 2022, en el que considera compatible la ubicación de los módulos fotovoltaicos, condicionado a la valoración del riesgo de inundación (no disponible en ese momento), pero informa desfavorablemente la línea de evacuación.

En fecha 18 de enero de 2023 emite informe complementario, en el que establece «este servicio emite informe desfavorable del estudio de inundabilidad de la instalación de la planta solar PSF SEROL y se puede considerar viable condicionada, atendiendo las consideraciones finales, al estar afectada puntualmente por peligrosidad de inundación, atendiendo la determinaciones del PATRICOVA y las consideraciones y normativas de aplicación así como las cartografías oficiales de ordenación del territorio».

El promotor aporta reparos a los dos informes anteriores en fecha 23 de enero de 2023.

16. Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, de fecha 23 de junio de 2022, en el que indica que deben subsanarse los requerimientos expuestos. El promotor aporta reparos el 10 de agosto de 2022 y el 7 de octubre de 2022, los cuales no son aceptados por el citado Servicio según informes de fecha 6 de septiembre de 2022 y 18 de noviembre de 2022, respectivamente.

Aportada documentación por el promotor en fecha 5 de diciembre de 2022, se emite informe favorable del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje en fecha 16 de enero de 2023, condicionado a la implantación de las medidas de integración paisajística planteadas, entre otras cuestiones. Aportados reparos por parte del promotor el 24 de enero de 2023, se emite informe favorable condicionado a la línea de evacuación el 23 de marzo de 2023, reiterándose los condicionados del anterior informe. El promotor muestra su conformidad en fecha 27 de marzo de 2023.

Quinto. Procedimiento de determinación de afecciones ambientales.

Consta resolución, de fecha 22 de noviembre 2022, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se inadmite a trámite la solicitud de tramitación de procedimiento de determinación de afecciones ambientales por no cumplir el proyecto de la central fotovoltaica los requisitos previstos en el artículo 19.bis 1 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto del Consell y en consecuencia ordenar el archivo de las actuaciones. En el informe adjunto a ésta se indica que el proyecto está incluido en el epígrafe b) e i) del grupo 4 del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Sexto. Modificación de la instalación por adaptación a condicionados.

Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos, el promotor presenta proyectos modificados de la planta generadora, así como de la subestación y de la línea de evacuación, de fechas 18 de noviembre de 2022, 23 de noviembre de 2022 y 22 de noviembre de 2022, respectivamente. Debido a que las modificaciones se consideran sustanciales, conforme al artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por modificación de las afecciones por el cambio del trazado de la línea de evacuación, se debe hacer nueva información pública del proyecto, además de las consultas correspondientes a los órganos afectados para la modificación realizada.

En diciembre de 2022 presenta documentación, tras oportuno requerimiento.

Séptimo. Informe de impacto ambiental

Por resolución, de fecha 24 de enero 2023, del director general de Calidad y Educación Ambiental, emite informe de impacto ambiental del proyecto de parque solar fotovoltaico de 49,99 MWp e infraestructuras de evacuación (PSF SEROL), determinando que el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente (publicada en el DOGV N.º 9569 / 05.04.2023).

Octavo. Tramitación de urgencia

Previa solicitud por parte del interesado, se emite acuerdo por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, de fecha 21 de febrero de 2023, de tramitación de urgencia del procedimiento, por la cual se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Noveno. Segunda información pública.

Tras presentación de documentación en febrero de 2023, se realizó nuevo trámite de información pública, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 3 de marzo de 2023,

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 3 de marzo de 2023 y

– el diario Información de fecha 6 de marzo de 2023.

Remitiéndose a los ayuntamientos de Salinas, Elda y Petrer para su exposición en el tablón de anuncios, constando en el expediente los certificados de exposición al público en los siguientes periodos:

– del Ayuntamiento de Salinas, desde el 7 de marzo de 2023 hasta el 28 de marzo de 2023.

– del Ayuntamiento de Elda, desde el 15 de marzo de 2023 al 4 de abril de 2023.

– del Ayuntamiento de Petrer, desde el 7 de marzo de 2023 hasta el 28 de marzo de 2023.

Se trasladó esta solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados, así como publicación en el *Boletín Oficial del Estado*, de fecha 31 de mayo de 2023, al haberse intentado la notificación a algunas de las personas afectadas y no haberse podido practicar.

Asimismo, la documentación se puso a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat.

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se han presentado alegaciones, las cuales han sido contestadas por escrito y enviadas las notificaciones, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento.

Décimo. Informes segunda información pública.

Constan los siguientes informes:

1. Informe del Ayuntamiento de Salinas, de fecha 21 de marzo de 2023, en el que se reitera en su informe anterior.

El promotor responde el 27 de marzo de 2023, indicando que ninguna de las alegaciones está dirigida de forma expresa y concreta a la modificación operada en el trazado de la línea objeto del presente trámite, y aportando la respuesta al informe anterior.

2. Ayuntamiento de Elda: Resolución de fecha 24 de marzo de 2023, del concejal delegado de Urbanismo Sostenible y Actividades por la que se opone a las autorizaciones administrativas previa y de construcción, acompañada de los siguientes informes: Informe de la Arquitecta Municipal de Elda, de fecha 17 de marzo de 2023, desfavorable al nuevo trazado de línea propuesto. Informe de la Sección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elda, de fecha 20 de marzo de 2023, desfavorable a efectos ambientales. Informe de fecha 20 de marzo de 2023 de la Sección técnica de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Elda desfavorable al proyecto e incluyendo condicionados al mismo. Informe de fecha 24 de marzo de 2023 de la Sección de Patrimonio Histórico. Informe de fecha 29 de marzo de 2023 del Servicio de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Elda en el que se informa de los bienes inscritos en el Inventario de Bienes y Derechos Municipal. Informe de fecha 24 de marzo de 2023 del Área de Urbanismo Sostenible y Actividades en el que concluye que la línea de evacuación no es compatible con las previsiones del planeamiento municipal, discurriendo por suelos y espacios protegidos.

El promotor aporta documentación y alegaciones el 27 de marzo de 2023, respondiendo a lo expuesto en los informes indicados.

3. Informe favorable condicionado del arquitecto municipal del Ayuntamiento de Petrer, de fecha 27 de marzo de 2023. El promotor muestra su conformidad en fecha 30 de marzo de 2023.

4. Informes desfavorables, de fechas 27 de marzo de 2023 y 23 de mayo de 2023, de la Unidad de Carreteras de Alicante de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana. En fecha 1 de junio de 2023 el promotor presenta reparos al considerar que el apoyo n.º  2 cumple con las distancias de seguridad, que se envían a la citada demarcación en fecha 5 de junio de 2023.

5. Informe favorable condicionado de la CHJ, de fecha 27 de marzo de 2023. El promotor presenta su conformidad el 4 de abril de 2023.

6. Informes favorables condicionados de ADIF, de fechas 21 y 28 de marzo de 2023, aceptados por el promotor en fechas 23 de marzo y 4 de abril de 2023.

7. Informe favorable condicionado de REE, de fecha 13 de abril de 2023, aceptado por el promotor el 11 de mayo de 2023.

8. I-DE REDES no ha contestado a la solicitud efectuada, por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a las autorizaciones.

9. Informe de Telefónica de fecha 17 de marzo de 2023 que indica que no tiene objeción alguna a la ejecución del proyecto siempre y cuando se cumpla la normativa vigente. El promotor muestra su conformidad en fecha 23 de marzo de 2023.

10. Informe favorable condicionado de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible de fecha 28 de abril de 2023. El promotor presenta su conformidad en fecha 11 de mayo de 2023.

11. Informe de la Dirección Territorial de Cultura de Alicante de fecha 8 de marzo de 2023 en la que indica que en el informe emitido anteriormente no estaba incluida la parcela 67 del polígono 7 del término municipal de Salinas.

Mediante escritos de fecha 16 y 22 de marzo de 2023, el promotor muestra conformidad con dicho informe, indicando que dicha parcela no va a ser usada para la implantación de la planta.

12. Informe favorable condicionado de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de fecha 24 de marzo de 2023, indicando la necesidad de modificar el trazado de la línea de evacuación. El promotor acepta el condicionado en fecha 27 de marzo de 2023.

13. Informe del Servicio de Gestión Territorial de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, de fecha 27 de marzo de 2023, en el que indica:

«Por todo lo expuesto, el Servicio de Gestión Territorial de acuerdo con las consideraciones y conclusiones emitidas en el presente informe y en los emitidos en fechas 19 de diciembre de 2022 y 17 de enero de 2023 la planta solar se encuentra afectada por peligrosidad de inundación y se considera viable condicionada al no haber presentado un nuevo proyecto con la modificación de la distribución de los módulos acordados, conforme a las determinaciones del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.

Respecto a la línea de evacuación, este servicio, se ratifica en el informe emitido en fecha 30 de noviembre, considerándola viable condicionada con la configuración actual, según las consideraciones finales emitidas en dicho informe y en el presente».

En fecha 5 de abril de 2023, el promotor muestra su conformidad al informe, con la única salvedad que se llevará a cabo el soterramiento del primer tramo de la línea de evacuación si, de conformidad con el artículo 8.3.g) del Decreto ley 14/2020, dicha solución resulta viable técnica y económicamente.

Décimo primero. Declaración de Impacto Ambiental.

Consta Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque solar fotovoltaico e infraestructura de evacuación (PSF SEROL), promovido por Esparity Solar ES Generación Verde 1, SL en los términos municipales de Salinas, Elda y Petrer, mediante la resolución, de fecha 30 de marzo de 2023, de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental (exp. 56/2023-AIA), publicada el 8 de junio de 2023 (DOGV N.º 9613), y con eficacia retroactiva a fecha 27 de marzo de 2023. Los condicionantes recogidos en la misma, se indican en la parte dispositiva de la presente resolución.

Consta resolución de corrección de errores, de fecha 7 de julio de 2023.

Décimo segundo. Modificación de la instalación por adaptación a condicionados.

Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos, en especial por la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, el promotor presenta nuevo proyecto de la planta fotovoltaica y de su infraestructura de evacuación en fecha 27 de junio de 2023.

Se advierte que las modificaciones siguientes deben considerarse como sustanciales, conforme al artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por tanto, conforme el artículo 23.5 del Decreto ley 14/2020, se requiere nuevo trámite de información pública, además de las consultas correspondientes a los órganos afectados por la modificación indicada:

– aumento del soterramiento inicialmente previsto del trazado de la línea a su paso por el término municipal de Elda, resultando en un incremento de la distancia total correspondiente al tramo subterráneo hasta los 8,579 km en el trazado actual, lo que supone además la reducción de apoyos en el primer tramo aéreo, de los 14 inicialmente previstos, a los 11 existentes en el trazado modificado.

– modificación de la traza de la línea a su paso por el término municipal de Salinas, al objeto de evitar la zona de protección de la zona húmeda «Laguna de Salinas», trazándose por un nuevo tramo de camino público, y por la red de caminos agrícolas existentes.

Décimo tercero. Tercera información pública.

Se realizó nuevo trámite de información pública, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 25 de agosto de 2023,

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 14 de agosto de 2023 y

– el diario Información de fecha 6 de septiembre de 2023.

Remitiéndose a los ayuntamientos de Salinas, Elda y Petrer para su exposición en el tablón de anuncios, constando en el expediente los certificados de exposición al público en los siguientes periodos:

– del Ayuntamiento de Salinas, desde el 30 de agosto de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2023,

– del Ayuntamiento de Elda, desde el 5 de septiembre de 2023 al 26 de septiembre de 2023 y

– del Ayuntamiento de Petrer, desde el 24 de agosto de 2023 hasta el 13 de septiembre de 2023.

Se trasladó esta solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados, así como publicación en el *Boletín Oficial del Estado*, de fecha 23 de enero de 2024, al haberse intentado la notificación a algunas de las personas afectadas y no haberse podido practicar.

Asimismo, la documentación se puso a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat.

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se han presentado alegaciones, las cuales han sido contestadas por escrito y enviadas las notificaciones, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento.

Décimo cuarto. Informes tercera información pública.

Constan los siguientes informes:

1. Ayuntamiento de Salinas: Mediante escrito de 8 de septiembre de 2023 se reitera en las alegaciones presentadas en los informes anteriores, añadiendo una nueva referente a la línea de evacuación. El promotor responde en fecha 27 de septiembre de 2023, aceptando la alegación sobre el cumplimiento de la normativa urbanística municipal respecto a la subestación transformadora y rebatiendo el resto.

2. Ayuntamiento de Elda: Resolución del Ayuntamiento de Elda de fecha 23 de octubre de 2023 por la que se opone a las autorizaciones administrativas. Se incluyen informes desfavorables de la arquitecta municipal y de la Sección de Medio Ambiente, e informe favorable condicionado del Servicio de Contratación y Patrimonio respecto al Patrimonio Municipal. Tras los reparos presentados por el promotor en fecha 18 de marzo de 2024, se emite nueva resolución Ayuntamiento de Elda de fecha 9 de abril de 2024, oponiéndose a la instalación.

El promotor presenta de nuevo reparos el 23 de abril y 16 de mayo de 2024, tras lo cual, el Ayuntamiento presenta de nuevo oposición el 10 de mayo y 14 de junio, respectivamente, basándose de nuevo en sendos informes desfavorables de la arquitecta municipal.

3. Ayuntamiento de Petrer: el 23 de octubre de 2023 manifiesta que las modificaciones no afectan al término municipal de Petrer.

4. Informe con carácter vinculante de la Unidad de Carreteras de Alicante de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, de fecha 4 de septiembre de 2023, desfavorable a la ejecución de la central, y su infraestructura de evacuación, debido fundamentalmente a que la nueva documentación refleja que desde el apoyo n.º 48, y mediante una línea subterránea de longitud 64,6 m, se conecta con la ampliación de la subestación ST Petrel. Dicha ampliación no existe y no ha sido solicitada la correspondiente autorización para su construcción por parte del titular de la misma ni se conoce proyecto que la defina, de modo que el punto final de la línea de evacuación no viene definido en el proyecto presentado.

El promotor responde al informe en fecha 27 de septiembre de 2023 indicando que se va a modificar el trazado de la línea de evacuación y se va a realizar un cruce compartido con otro promotor y un acceso distinto a la ST Petrer.

5. Informe favorable condicionado de la CHJ de fecha 30 de enero de 2024. El promotor presenta conformidad el 12 de septiembre de 2024.

6. Informes favorables condicionados de ADIF, de fechas 18 y 23 de agosto de 2023, aceptados por el promotor en fecha 22 de septiembre de 2023.

7. Informe favorable condicionado de REE, de fecha 22 de septiembre de 2023, que es aceptado por el promotor el 27 de septiembre de 2023.

8. Informe favorable condicionado de la Dirección General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos, de fecha 27 de diciembre de 2023, respecto a la carretera CV-83, e indicando que los proyectos constructivos en las zonas de dominio público y de protección de la carretera, así como la ejecución de las obras, deberán ser autorizados por el Servicio Territorial de Obras Públicas de Alicante. El promotor presenta su conformidad en fecha 3 de enero de 2024.

9. Informe del Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante, de fecha 5 de septiembre de 2023, en el mismo sentido que el anterior y citando los informes previos favorables de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. El promotor muestra conformidad con dicho informe el 25 de octubre de 2023, indicando que la parcela indicada no va a ser usada para la implantación de la planta.

El 23 de diciembre de 2023, el promotor aporta informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de fecha 5 de mayo de 2021, junto con declaración responsable aceptando el condicionado del mismo.

10. Informe favorable condicionado de la Dirección General de Medio Natural y Animal, de fecha 1 de septiembre de 2023. El promotor muestra su conformidad en fecha 22 de septiembre de 2023.

11. Informe del Servicio de Gestión Territorial de fecha 19 de enero de 2024 que concluye que:

«la instalación de la planta solar fotovoltaica «PSF SEROL» se encuentra parcialmente afectada por riesgo de inundación, siendo viable condicionada al cumplimiento de las consideraciones indicadas en el presente informe, mientras que su línea de evacuación mixta, se considera viable, conforme a las determinaciones normativas del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.».

Como consideración final indica que:

«Por su parte, de acuerdo con la valoración del riesgo de inundabilidad, la planta se encuentra parcialmente afectada, siendo viable condicionada, a dejar libre de módulos las líneas principales de escorrentía para no interrumpir el flujo natural de las aguas.».

Además, indica que:

«Este Servicio, una vez revisado la nueva distribución, se ratifica en el informe de fecha 17 de enero

de 2023, donde se le indicaba al promotor, que debía dejar unas zonas libres de instalaciones al estar afectada por riesgo de inundación (figura 6), y observar, que dichas zonas, siguen estando ocupadas».

El promotor aporta escrito y documentación, en fecha 8 de febrero de 2024, que son remitidos al citado Servicio.

Posteriormente y a la vista de lo anterior, el Informe del Servicio de Gestión de Gestión de Riesgos en el Territorio, de fecha 3 de abril de 2024, concluye que:

«el Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio, de acuerdo con las consideraciones y conclusiones emitidas en los informes de incidencias sobre la ordenación del territorio de fecha 19 de diciembre de 2022, del 17 de enero, 27 de marzo y 21 de septiembre de 2023, 19 de enero de 2024 y las apreciaciones realizadas en este informe, considera que la instalación de la planta solar fotovoltaica «PSF SEROL» es COMPATIBLE, conforme a las determinaciones normativas del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.

En cuanto a la línea de evacuación mixta de 66 kV, este servicio se ratifica en el informe emitido de fecha 19 de enero de 2024, siendo esta viable.».

El promotor muestra su conformidad en fecha 9 de abril de 2024.

12. Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 17 de enero de 2024 que indica que:

«se emite informe favorable a la Planta Fotovoltaica en materia de Infraestructura Verde y Paisaje condicionado a que se lleven a cabo las MIP recogidas en el apartado 3.1.3. de este informe y se corrija el Plan de desmantelamiento.

Estas condiciones, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.2 en la Instrucción de 5 de diciembre de 2022, de la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, se harán constar en la correspondiente autorización de la instalación. Además, deberán recogerse en el correspondiente proyecto a fin de garantizar su ejecución.

En aplicación del apartado 1.e) del artículo 30 del Decreto ley 14/2020 del Consell, el órgano territorial competente en materia de energía aprobará, si procede, el plan de desmantelamiento, incorporando a la aprobación las condiciones recogidas en el informe del órgano competente en ordenación del territorio y paisaje. En este caso: recoger el presupuesto del desmantelamiento de la línea de evacuación validado por este Servicio en el informe del 16-01-2023.

Visto lo expuesto, se emite informe favorable a la línea de evacuación en materia de Infraestructura Verde y Paisaje.».

«Las MIP concretas y efectivas para la correcta integración de la actuación en el paisaje serán:

– Se finalizarán los viales interiores con la tonalidad de las tierras de la parcela.

– Las edificaciones proyectadas tendrán un acabado con monocapa y pintado con una tonalidad blanca o similar al del terreno circundante. La altura máxima de cornisa será 3,5 m y la solución de cubierta será la misma para todas las construcciones, utilizando la solución característica de la arquitectura rural tradicional del entorno.

– Se mantendrán todo el arbolado frutícola en el interior de los recintos vallados que no se vean afectados por la implantación de los paneles fotovoltaicos (zonas de afección de línea eléctrica existente, zonas entre paneles y vallado, …), respetándose el marco de plantación (retícula) propia del arbolado frutícola. No se acepta la disposición al tresbolillo planteada».

El promotor muestra su conformidad en fecha 30 de enero de 2024.

13. Informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de fecha 4 de agosto de 2023, que concluye que las modificaciones del proyecto o su cambio de configuración, en la medida en que den cumplimiento a las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no requieren una nueva evaluación de impacto ambiental siendo la DIA emitida válida.

Las siguientes administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés económico general no han contestado a la solicitud efectuada: Diputación de Alicante, I-DE REDES y TELEFÓNICA, por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a la modificación.

Décimo quinto. Modificación de la instalación por adaptación a condicionados.

Debido al informe desfavorable de la Unidad de Carreteras de Alicante de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana de fecha 4 de septiembre de 2023, el promotor presenta adenda al proyecto de la instalación en fecha 27 de marzo de 2024 («Adenda al Proyecto de ejecución Línea aéreo-subterránea 66 kV, simple circuito, Subestación interna 30/66 kV – ST Petrel 66 kV»). Debido a que las modificaciones se consideran sustanciales, conforme al artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por modificación del trazado del tramo final de la línea de evacuación que incluye nuevo cruce de la autovía A-31 compartido con el promotor del proyecto PSF EL LOBO (expediente ATREGI/2020/101/03) y la nueva entrada a la ST PETREL, se debe hacer nueva información pública del proyecto, además de las consultas correspondientes a los órganos afectados para la modificación realizada.

Décimo sexto. Cuarta información pública.

Se realizó nuevo trámite de información pública, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 15 de mayo de 2024,

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 15 de mayo de 2024 y

– el diario Información de fecha 27 de mayo de 2024.

Remitiéndose a los ayuntamientos de Elda y Petrer para su exposición en el tablón de anuncios, constando en el expediente los certificados de exposición al público en los periodos comprendidos entre el 21 de mayo de 2024 hasta el 10 de junio de 2024 y 22 de mayo de 2024 hasta el 13 de junio de 2024, respectivamente.

Se trasladó esta solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados.

Asimismo, la documentación se puso a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat.

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.

Décimo séptimo. Informes cuarta información pública.

Constan los siguientes informes:

1. Resolución del Ayuntamiento de Elda de fecha 13 de junio de 2024 por la que se considera favorable la modificación puntual propuesta entre los apoyos N.º  47 y 48, pero reitera la oposición al resto del trazado de la línea de evacuación, según informe de la arquitecta municipal de fecha 24 de mayo de 2024. Se incluye informe favorable condicionado de la Sección de Patrimonio Histórico de fecha 5 de junio de 2024.

El promotor muestra su conformidad en fecha 22 de julio de 2024 a la parte del informe que acepta la modificación de la línea informada y rebate nuevamente la valoración negativa que hace el ayuntamiento del resto de la línea de evacuación.

2. Informe favorable condicionado de la Dirección General de Medio Natural y Animal de fecha 9 de junio de 2024, favorable a la modificación propuesta en la línea de evacuación aéreo-subterránea de 66 kV siempre y cuando se tengan en cuenta los condicionantes expuestos. Entro otros condicionantes indica que el soterramiento de la línea propuesto entre los vanos 47 y 48 conlleva afecciones directas sobre el hábitat protegido 1520 y que es necesario modificar el trazado y que discurra por caminos existentes.

El promotor contesta en fecha 13 de junio de 2024 indicando que:

«este Promotor, tal y como se ha indicado anteriormente, presta su conformidad a la propuesta de la Informante, por lo que la línea discurrirá por el camino más cercano a los apoyos siempre y cuando quede a suficiente distancia como para no invadir la zona de dominio público de la A-31 y, en aquellos tramos en que esto no sea realizable, la línea discurrirá soterrada lo más cerca posible de dicho camino; todo lo anterior, en aras a respetar la petición de la Informante sin infringir la normativa vigente dictada respecto a las zonas de protección de este tipo de vías».

Respecto del resto de medidas, presta también su conformidad.

3. Informe del Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio y del Servicio de Planificación Territorial e Infraestructura Verde de fecha 20 de junio de 2024 que concluye que:

«se considera que la línea de evacuación mixta de la planta solar fotovoltaica «PSF SEROL» es viable, conforme a las determinaciones normativas del Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.

Respecto a la planta solar, esta dirección general se ratifica en las conclusiones emitidas en el informe de fecha 3 de abril de 2024 en cuanto a su compatibilidad.».

El promotor muestra su conformidad en fecha 25 de junio de 2024.

4. Informe favorable del Servicio de Paisaje de fecha 21 de junio de 2024 a la modificación de la línea de evacuación, reiterándose en el favorable condicionado a la Planta Fotovoltaica de fecha 17 de enero de 2024. El promotor muestra su conformidad en fecha 28 de junio de 2024.

5. Informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de fecha 29 de mayo de 2024 que concluye que la modificación del proyecto no requiere la realización de un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni la modificación de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental de 30 de marzo de 2023.

Los siguientes organismos no han contestado a la solicitud efectuada: I-DE REDES, TELEFÓNICA y el Ayuntamiento de Petrer, por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a la modificación.

Décimo octavo. Modificación de la instalación por adaptación a condicionados.

Debido al informe favorable condicionado de la Dirección General de Medio Natural y Animal de fecha 9 de junio de 2024, el promotor presenta adenda al proyecto de la instalación de evacuación en fecha 8 de agosto de 2024 («Adenda al Proyecto de ejecución Línea aéreo-subterránea 66 kV, simple circuito, Subestación interna 30/66 kV – ST Petrel 66 kV»). Debido a que las modificaciones se consideran sustanciales, conforme al artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por modificación del trazado del tramo comprendido entre los apoyos 47 y 48 (en el término municipal de Elda), se debe hacer nueva información pública y consultas correspondientes a los órganos afectados de la parte modificada.

Décimo noveno. Quinta información pública.

Se realizó nuevo trámite de información pública, en los siguientes medios:

– el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 16 de agosto de 2024,

– el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*  de fecha 19 de agosto de 2024 y

– el diario Información de fecha 14 de agosto de 2024.

Remitiéndose al ayuntamiento de Elda para su exposición en el tablón de anuncios, constando en el expediente el certificado de exposición al público en el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2024 hasta el 10 de septiembre de 2024.

Se trasladó esta solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública a las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados.

Asimismo, la documentación se puso a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat.

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.

Vigésimo. Informes quinta información pública.

Constan los siguientes informes:

1. Informe de la Dirección General de Medio Natural y Animal de fecha 29 de agosto de 2024, concluye que:

«Una vez revisada la documentación presentada por el titular de la instalación y evaluados los cambios introducidos en la nueva propuesta de la línea de evacuación, así como las medidas recogidas con relación al hábitat protegido 1520 \* Vegetación gipsícola ibérica, esta Dirección General muestra conformidad a la modificación propuesta. Cabe añadir, no obstante, que se deberá incluir en el presupuesto una partida específica para las actuaciones de restauración a llevar a cabo en las áreas de hábitat gipsícola que puedan verse alteradas durante la ejecución de las obras.

En consideración a lo anteriormente expuesto, se informa FAVORABLE la modificación presentada de la línea de evacuación aéreo– subterránea de 66 kV asociada al proyecto PSF SEROL».

El promotor muestra su conformidad en fecha 3 de septiembre de 2024.

2. Informe del Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio y del Servicio de Planificación Territorial e Infraestructura Verde de fecha 27 de agosto de 2024 concluye que:

«…de acuerdo con las consideraciones y conclusiones emitidas en los informes de incidencias sobre la ordenación del territorio de fecha 19 de diciembre de 2022, del 17 de enero, 27 de marzo y 21 de septiembre de 2023, 19 de enero, 3 de abril y 20 de junio de 2024 y las apreciaciones realizadas en este informe, se considera que la línea de evacuación mixta de la planta solar fotovoltaica PSF SEROL es compatible, conforme a las determinaciones normativas del Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.

Respecto a la planta solar, esta dirección general se ratifica en las conclusiones emitidas en el informe de fecha 3 de abril de 2024 en cuanto a su compatibilidad.»

El promotor muestra su conformidad en fecha 3 de septiembre de 2024.

3. Informe del Servicio de Paisaje de fecha 21 de agosto de 2024 concluye que:

«Se reitera el favorable condicionado a la Planta Fotovoltaica de fecha 17-01-2024. Visto lo expuesto, se emite informe favorable a la modificación de la línea de evacuación en materia de Paisaje.»

El promotor muestra su conformidad en fecha 30 de agosto de 2024.

4. Informe de la Sección de Evaluación de Impacto Ambiental, de fecha 29 de agosto de 2024, en la que concluye que la modificación del proyecto se considera que es una actuación dirigida al cumplimiento del condicionante 2 de la declaración de impacto ambiental de 30 de marzo de 2023 y a elevar el índice de protección ambiental por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional en materia de evaluación de impacto ambiental.

5. Informe de la arquitecta del Ayuntamiento de Elda, de fecha 16 de septiembre de 2024, en el que concluye:

"No se justifica la imposibilidad de soterrar el resto de la línea de alta tensión por el camino adyacente a pesar de que, según la memoria, prevalece esta opción salvo en aquellos tramos en que no sea realizable debido a las servidumbres generadas por la autovía A-31.

La oposición al trazado aéreo por dicho ámbito ya se ha puesto de manifiesto en los informes técnicos emitido con fecha 28/3/2022, 17/3/2023, 19/09/2023, 8/04/2024 y 8/05/2024. Por tanto, la técnico que suscribe se reitera en lo dispuesto en los informes emitidos anteriormente.

Deberá solicitarse informe a Patrimonio, debido a la afección a bienes y/o derechos de titularidad municipal; a Medio Ambiente y a Patrimonio (arqueología). «

El promotor responde mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2024, en el que indica:

"el resto del trazado de la línea de evacuación que nos ocupa no es objeto del presente periodo de Información Pública, habiendo sido dilucidadas las cuestiones relativas a la misma en los cuatro procesos de Información Pública anteriores, por lo que esta parte se remite a las respuestas dadas a los Informes emitidos por el ente local informante en el 1er, 2º, 3er y 4º proceso de Información Pública del PSF Serol.

Sin perjuicio de lo anterior, no podemos sino remitirnos a lo indicado en las respuestas dadas a anteriores informes del ente local respecto al contenido de los Informes de los Servicios de Infraestructura Verde y Paisaje y de Gestión Territorial, los cuales, tras un minucioso estudio del proyecto: (i) Constatan que las afecciones al territorio son mínimas, de acuerdo a las determinaciones del TRLOTUP y las directrices de la ETCV y; (ii) entienden justificada la imposibilidad de soterrar el primer tramo aéreo.»

Y respecto a la indicación de petición de informes, responde que no está justificada y recuerda el informe del Jefe de la Sección de Patrimonio de fecha 5 de junio de 2024, que establece que la modificación del trazado de la línea en los apoyos n.º 47 y 48 no afecta a las zonas de interés arqueológico recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Elda. Hay que indicar que el proyecto cuenta con informe en materia de ordenación del territorio y paisaje favorable y con Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Los siguientes organismos no han contestado a la solicitud efectuada: I-DE REDES, Servicio de Impacto Ambiental y la Unidad de Carreteras en Alicante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por lo que transcurrido el plazo concedido se entiende que no existe objeción alguna a las modificaciones.

Vigésimo primero. Compatibilidad urbanística.

Consta informe de compatibilidad urbanística municipal favorable emitido el 29 de julio de 2020 por el Ayuntamiento de Salinas, en virtud del artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, respecto a las parcelas donde se ubicarán los grupos generadores.

Constan en el expediente informes favorables del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje y del Servicio de Gestión Territorial, de fechas 17 de enero de 2024 y 19 de enero de 2024, respectivamente, ambos servicios dependientes de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje. Los condicionados recogidos en los mismos, se indican en la parte dispositiva de la presente resolución.

Vigésimo segundo. Evacuación compartida y acceso y conexión a la red.

La evacuación de la central tiene su origen en la subestación ST SEROL 30/66 kV y que se encuentra dentro del vallado de la central, desde donde parte discurriendo en subterráneo durante 6.011,80 m hasta el apoyo N.º 1, en aéreo durante 2.561,44 m hasta el apoyo N.º 11, donde continúa en subterráneo durante 1.342,57 m hasta el apoyo N.º 12. Desde este punto vuelve a discurrir en aéreo durante 1.866,44 m hasta llegar al apoyo N.º 19, desde donde continúa en subterráneo 1.137,88 m hasta el apoyo N.º 20. El último tramo aéreo parte de este apoyo hasta el apoyo N.º 47 durante 5.027,70 m. El trazado continúa en subterráneo durante 207,9 m desde el apoyo N.º 47 y termina en el apoyo N.º 48, titularidad conjunta de los promotores de PSF SEROL y PSF EL LOBO. La evacuación compartida, por tanto, se compone del apoyo N.º 48 hasta la entrada a la ST PETREL, en aéreo, a través de un tramo de 179,49 metros.

Consta resolución de la Dirección General de Energía y Minas, de fecha 30 de febrero de 2024, por la que se otorga a PREVAL RENEWABLE 2, SL, autorización administrativa previa para una central fotovoltaica denominada «PSF El Lobo», de potencia instalada 36,08 MWn a ubicar en Elda, Novelda y Petrer (Alicante), y para su infraestructura de evacuación constituida por la «ST El Lobo» 30/66 kV y la línea de evacuación 66 kV hasta la «ST Petrel» (Expediente ATREGI/2020/101/03). En dicha resolución se incluye la autorización administrativa previa de la infraestructura de evacuación compartida entre PSF SEROL y PSF EL LOBO, la cual se modifica y se otorga autorización de construcción por la presente.

Consta en el expediente acuerdo, de fecha 3 de enero de 2024, entre ES GENERACION VERDE 1, SL, promotor de la central PSF SEROL y PREVAL RENEWABLE 2, SL, promotor de la central PSF EL LOBO, para el uso compartido de la infraestructura común de evacuación desde el apoyo 48, del cual partirá una línea aérea que cruzará la A-31 hasta la ST PETREL, titularidad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU.

Consta en el expediente acuerdo, de fecha 13 de septiembre de 2024, entre ES GENERACIÓN VERDE 1, SL, agente promotor de la central PSF SEROL y GREENALIA SOLAR POWER MOSEN, SLU, promotor de la central PSF CASA MOSEN para el uso compartido de la zanja por donde discurre el tramo subterráneo N.º 1, en el término municipal de Salinas, donde se realiza un paralelismo entre las dos instalaciones de 4.670 metros.

Consta resolución la Dirección General de Energía y Minas, de fecha 7 de febrero de 2024, por la que se confirma la adecuada presentación de las garantías económicas números 032024V16 y 032024V26 depositadas en fecha 10 de enero de 2024 por una importe total de 1.801.600 euros, las cuales han sido constituidas por ES GENERACIÓN VERDE 1, SL, para una potencia instalada total de 45,04 MW, tras la autorización de la sustitución de las garantías iniciales por modificación de la ubicación geográfica, en virtud del artículo 23 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. La ubicación de la instalación finalmente es en el polígono 12, parcelas 129, 128, 153, 130, 127, 126, 125 y 154 y polígono 7 parcela 11, del término municipal de Salinas (Alicante).

El promotor dispone de los permisos de acceso y conexión otorgados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU en fecha 26 de agosto de 2020, con una potencia de acceso concedida de 38,2 MW.

A la vista del contenido y pronunciamientos de dichos permisos, debe considerarse que las instalaciones no generarán incidencias negativas en el Sistema.

Al ser superior la potencia instalada (45,04 MW) a la capacidad de acceso otorgada (38,2 MW), según se indica en la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, la instalación deberá disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación que la integran, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

Vigésimo tercero. Vías pecuarias.

El promotor de la instalación deberá obtener la concesión temporal de ocupación de las vías pecuarias afectadas por la instalación, que son:

– Vereda del Pozo Hondo,

– Vereda de los Serranos y

– Cañada Real de Andalucía a Valencia.

Vigésimo cuarto. Acreditaciones previas a la resolución.

El agente promotor ha presentado documentación para acreditar los siguientes aspectos, de forma previa a la resolución del procedimiento:

– Disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación, a expensas de la obtención de las pertinentes concesiones demaniales de terrenos públicos, tras el otorgamiento de la presente autorización.

– Disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente, sin menoscabo de su necesidad de actualización.

*Fundamentos de derecho*

Primero. La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

Segundo. La Dirección General de Energía y Minas es competente para resolver de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y considerando lo establecido en el artículo 8 de la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, mediante la que se desarrolla el Decreto 226/2023, del Consell, de 19 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, al ser la potencia a instalar mayor a 10 MW.

Tercero. Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, debiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera conjunta, según establece el artículo 21.1 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

Además, de acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

Cuarto. Al tratarse de una central fotovoltaica a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título III del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

Quinto. Según lo indicado en el epígrafe j del artículo 2 del Decreto ley 14/2020, el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje es el informe emitido por el órgano competente de la Generalitat en estas materias que evalúa la compatibilidad territorial y paisajística de una instalación de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y su integración en la infraestructura verde del territorio, pronunciándose sobre los aspectos indicados en el artículo 25.1, con carácter previo, preceptivo y vinculante para las autorizaciones administrativas previas y de construcción requeridas por la legislación del sector eléctrico. El carácter vinculante de dicho informe únicamente se predica respecto de los aspectos enumerados en el artículo 25.1. Si este informe es negativo, no procederá someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, debiéndose resolver el fin del procedimiento y el archivo de las actuaciones por parte del órgano sustantivo.

Sexto. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Séptimo. De acuerdo con el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.

De conformidad con el artículo 36.2 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación, sin perjuicio de que el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dispone que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso.

En este sentido, la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

1. la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.

2. la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.

Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

Octavo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económica exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.

Noveno. De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

Décimo. Conforme al artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para la solicitud de la autorización administrativa de construcción, el promotor presentará un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación. De acuerdo con el art. 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación.

Al referirse la presente solicitud a una instalación eléctrica fotovoltaica que genera en baja tensión e inyecta a la red eléctrica en alta tensión, le son de aplicación los reglamentos de seguridad industrial siguientes:

– Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

– Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Y resto de disposiciones técnicas que sean de aplicación.

Décimo primero. Las líneas aéreas se encuentran dentro de una zona definida como área prioritaria de reproducción, alimentación y dispersión de las aves, en virtud de la Resolución de 6 de julio de 2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución (DOGV N.º 9138 / 29.07.2021), por lo que se encuentra en zona de protección de avifauna según artículo 4.1.c) del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, siéndole por tanto aplicables las prescripciones técnicas establecidas en este real decreto.

Décimo segundo. Según lo establecido en el Capítulo III del Decreto ley 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe será del 3% del presupuesto de ejecución material, siempre y cuando esta cantidad no sea inferior a 20.000€/MWp. Si la cuantía resultante es inferior a esa cifra, el importe de la garantía será de 20.000€/MWp. La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo. Las variaciones negativas no modificarán la cuantía de la garantía. Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

Décimo tercero. De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de generación de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.

Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de parte de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

Según el artículo 27 del Decreto ley 14/2020, para la valoración del reconocimiento o declaración de la utilidad pública, en concreto, de la instalación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, entre otros:

– Las infraestructuras de evacuación de las instalaciones de producción quedan abiertas a que la misma puedan ser objeto de cotitularidad por otros generadores, sin perjuicio de los costes equitativos y razonables que estos deban sufragar para ello.

– El compromiso por parte de la persona titular de que la energía que producirá la central durante su vida útil y comercial será ofertada al mercado organizado de producción de energía eléctrica en el que se fijan los precios mayoristas para las personas consumidoras del sistema eléctrico.

En virtud de los dispuesto en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en lo que resulte de aplicación del artículo 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo comprenderá, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan, así como la servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable. Comprenderá igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones.

Que en relación con la utilidad pública resulta aplicable el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y de las Secciones 2ª y 3ª del Capítulo V del Título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Décimo cuarto. Constan en el expediente administrativo todos los informes preceptivos y vinculantes en materia de territorio y paisaje, así como la compatibilidad urbanística emitida por el Ayuntamiento de Salinas y la solicitud de los preceptivos informes de acuerdo con el artículo 24, 25 y 30 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (en su versión anterior a la entrada en vigor del Decreto ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat).

Conforme a la disposición transitoria cuarta del Decreto ley 14/2020 (instalaciones de energías renovables que se encuentren en tramitación), no será necesario reiterar la petición de informes ya emitidos, o trámites ya realizados conforme al procedimiento regulado por la normativa anterior, incluido el resto de los aspectos incluidos en el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje del artículo 25.1. Igualmente, no será necesaria la emisión de un nuevo certificado de compatibilidad urbanística en aquellos procedimientos en tramitación en los que ya se haya emitido dicho certificado con carácter favorable, conforme a la regulación anterior. En este supuesto, tampoco será exigible el informe no vinculante sobre valoración favorable o desfavorable que realiza el ayuntamiento, y que está regulado en el artículo 19.1. En ningún caso se exigirá la tramitación de una Declaración de Interés Comunitario para la instalación de cualquier proyecto en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-ley.

Décimo quinto. A este proyecto le es aplicable la tramitación de urgencia prevista en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, ya que consta en el expediente acuerdo de fecha 21 de febrero de 2023 para la aplicación del procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Décimo sexto. Según se indica en el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario Oficial correspondiente.

Décimo séptimo. Las referencias realizadas en los diferentes informes emitidos a departamentos del Consell, actualmente inexistentes, deben entenderse referidas a los nuevos departamentos, de conformidad con las nuevas competencias y organización derivada del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y sus modificaciones realizadas.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell en la redacción vigente en el momento de la solicitud, esta Dirección General, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas,

RESUELVE

*Primero*

Otorgar autorización administrativa previa a la mercantil ES GENERACIÓN VERDE 1, SL para la central fotovoltaica PSF SEROL, incluida su infraestructura de evacuación exclusiva, así como modificar la autorización administrativa previa otorgada mediante la resolución de esta Dirección General, de fecha 20 de febrero de 2024, otorgando a la mercantiles ES GENERACIÓN VERDE 1, SL y PREVAL RENEWABLE 2, SL, autorización administrativa previa para la parte de la infraestructura de evacuación que es compartida por las centrales fotovoltaicas PSF SEROL y PSF EL LOBO, desde el apoyo N.º 48 (anteriormente apoyo n.º 2) hasta la subestación ST PETREL 66 kV, titularidad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU.

1. La instalación de la central fotovoltaica PSF SEROL con su evacuación exclusiva tiene las siguientes características:

DATOS GENERALES DE LA CENTRAL ELÉCTRICA AUTORIZADA Y SU ACCESO A LA RED

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN | PSF SEROL |
| TITULAR | ES GENERACIÓN VERDE 1, SL |
| TECNOLOGÍA | FOTOVOLTAICA |
| TÉRMINOS MUNICIPALES GRUPOS (PROVINCIA) | SALINAS (ALICANTE) |
| TÉRMINOS MUNICIPALES EVACUACIÓN HASTA PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED (PROVINCIA) | SALINAS, PETRER y ELDA (ALICANTE) |
| POTENCIA NOMINAL INVERSORES (MWn) | 45,04 (10 inversores de 4.504 kW) |
| POTENCIA PICO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MWp) | 49,98 (57,52 considerando una ganancia del 15%) |
| POTENCIA INSTALADA (MW) [según art 3 RD 413/2014] | 45,04 |
| CAPACIDAD DE ACCESO A LA RED CONCEDIDA (MW) | 38,2 |
| NECESIDAD SISTEMA DE CONTROL COORDINADO DE POTENCIA [según DA 1ª RD 1183/2020) | Sí, por ser inferior la capacidad de acceso concedida a la potencia instalada |
| RED A LA QUE SE CONECTA | Distribución |
| PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED | ST PETREL 66 – titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU |

  

EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DE LA CENTRAL CON VALLADO PERIMETRAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipio: Salinas (Alicante) | Polígono: 7 | Parcela: 11 |
| Polígono: 12 | Parcelas: 129, 128, 153, 130, 127, 126, 125 y 154 |
| N.º zonas | 4 | |
| Área superficie de vallado (m²) | Superficie por zona:  Zona 1: 16.254  Zona 2: 382.277  Zona 3: 35.206  Zona 4: 152.477  TOTAL: 586.214 | |
| Área superficie ocupada por módulos (m²) | 217.130,40 | |

  

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DENTRO DEL VALLADO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAMPO GENERADOR – MÓDULOS | | |
| N.º módulos FV | 81.936 | |
| Área unitaria del módulo (m²) | 2,65 | |
| Potencia unitaria máxima (Wp) | 610 (702 considerando una ganancia del 15%) | |
| Potencia total módulos (kWp) | 49,98 (57,52 considerando una ganancia del 15%) | |
| Tipo de células | N type monocristalino | |
| Caras activas módulos | Bifacial | |
| Pitch (m) | 9 | |
| Inclinación | +55º/-55º | |
| Orientación | Sur | |
| Estructura | Seguimiento a un eje 2V (1540 de 24 paneles y 334 de 48 paneles) | |
| Anclaje estructura al terreno | Hincado directo al terreno, sin cimentación | |
| INVERSORES | | |
| N.º inversores | 10 | |
| Potencia unitaria nominal (kWn) | 4.504 | |
| Potencia total nominal (MWn) | 45,04 | |
| CONEXIONADO MÓDULOS – INVERSORES | | |
|  | Tipo 1 | Tipo 2 |
| N.º Módulos | 8.208 | 8.136 |
| N.º Inversores | 8 | 2 |
| N.º módulos/string | 24 | 24 |
| N.º strings/inversor | 342 | 339 |
| N.º cajas string/inversor | (14x18 strings)+ (6x15 strings) | (13x18 strings)+ (7x15 strings) |
| Cableado | DC String-CB: 4 y 6 mm² de Cu  CB-inversor: 150, 240 y 300 mm² de Al | |

  

|  |  |
| --- | --- |
| CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | |
| N.º total | 5 |
| Tipo | Exterior |
| Potencia trafo (kVA) ONAN | 9.008 |
| Tensiones nominales (kV) | 0,66/30 |
| Tipología | Celdas SF6. Una/dos celdas de línea y una celda de protección |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LÍNEAS 30 kV INTERCONEXIÓN INTERNA HASTA ST SEROL 30/66 kV | | |
| Tipologías líneas | Subterráneas, en zanja bajo tubo | |
| Tensión nominal cable U0/Un (kV) | 18/30 | |
| Características interconexión entre centros de transformación y tipo de cable | Circuito 1:  Tramo 1 (inicio CT-02, fin CT-05): 548 m cable XLPE 18/30 3x120 mm² Al  Tramo 2 (inicio CT-05, fin ST): 875 m, cable XLPE 18/30 3x300 mm² Al  Circuito 2:  Tramo 1 (inicio CT-01, fin CT-03): 340 m, cable XLPE 18/30 3x120 mm² Al  Tramo 2 (inicio CT-03, fin CT-04): 670 m, cable XLPE 18/30 3x300 mm² Al  Tramo 3 (inicio CT-04, fin ST): 161 m, cable XLPE 18/30 3x(2X240 mm²) Al | |
| SUBESTACIÓN – ST SEROL 30/66 kV | | |
| Municipio: Salinas | Polígono: 7 | Parcela: 11 |
| Relación de transformación | 30/66 kV | |
| Tecnología | celdas prefabricadas con aislamiento y corte en SF6 (parte 30 kV); en intemperie (parte de 66 kV) | |
| N.º transformadores | 1 | |
| Transformador de potencia (MVA) | 45/50 MVA (ONAN/ONAF) | |
| Esquema | Barra simple | |
| Posiciones sistema 30 kV | – Dos (2) Celdas de líneas colectoras.  – Una (1) Celdas protección y control, de reserva.  – Una (1) Celdas acoplamiento y medida.  – Una (1) Celdas protección y control del primario (30 kV) del transformador intemperie 30/66 kV.  – Una (1) Celdas protección del transformador de servicios auxiliares.  – Un (1) Transformadores de servicios auxiliares (SSAA.) de 100 kVA de potencia aparente y relación de transformación 30±(2x2,5%)/0,400-0,231kV, con conexión Dyn11. | |
| Posiciones sistema 66 kV | - Posición de transformador de potencia relación 66±10x1,5%/30kV, con regulación en carga.  - Posición de línea de salida. | |
| Reactancia trifásica | 1.000 A durante 10 s | |
| LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA 66 kV | | |
| Municipio: Salinas | Polígono: 7 | Parcelas: 11, 9007, 13, 14, 29, 36, 37, 38, 9004, 73, 79, 72, 50, 9001, 51, 9015, 52, 60, 56, 9003, 9013 y 58 |
| Municipio: Elda | Polígono: 12 | Parcelas: 84, 83, 82, 9009, 81, 80, 92, 91, 76, 74, 72, 63, 64, 69, 9013, 9014 y 9012 |
| Polígono: 11 | Parcelas: 17, 18, 9009, 1, 9001 y 9002 |
| Polígono: 14 | Parcelas: 51 y 50 |
| Polígono: 10 | Parcelas: 9002, 48, 49, 41, 11, 12, 9006, 16, 15 y 103 |
| Polígono: 9 | Parcelas: 9005, 176, 10, 186, 31, 32, 36, 9016, 118, 9023, 128 y 129 |
| Polígono: 8 | Parcelas: 9014, 370, 103, 9009, 9012, 53, 108, 9030, 52, 54, 9015, 55, 121, 9033, 57, 9028, 376, 69, 70 y 9011 |
| Polígono: 7 | Parcelas: 9006, 9008, 2, 3, 4, 144, 152, 67, 139, 142, 136, 141, 21, 23, 146, 153, 77, 9017, 48, 49, 51, 52, 53, 9002, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 |
| N.º líneas (cable) evacuación | 1 | |
| Categoría (según el Real decreto 223/2008) | Segunda | |
| Zona Aplicada | A | |
| Tipología | Aéreo-subterránea | |
| Sistema | Corriente alterna trifásica | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | |
| Tensión nominal (kV eficaz) | 66 | |
| Origen | ST SEROL 30/66 kV | |
| Final | Apoyo 48 | |
| Longitud (m) | Total: 18.124 m  Tramo 1: 6.011,80m (Subterránea) desde ST SEROL a apoyo N.º 1  Tramo 2: 2.561,44m (Aérea) desde apoyo N.º 1 a N.º 11  Tramo 3: 1.342,57m (Subterránea) desde apoyo N.º 11 a N.º 12  Tramo 4: 1.866,44m (Aérea) desde apoyo N.º 12 a N.º 19  Tramo 5: 1.137,88m (Subterránea) desde apoyo N.º 19 a N.º 20  Tramo 6: 5.027,70m (Aérea) desde apoyo N.º 20 a N.º 47  Tramo 7: 207,90m (Subterránea) desde apoyo N.º 47 a N.º 48 | |
| Tensiones nominales cable (U0/Un) kV | 36/66 | |
| Tipo conductor | RHE-RA+2OL 36/66kV 1x1200KAl+H135 (Subterránea)  LA-280 HAWK (2x242-AL1/39-ST1A) (Aérea) | |
| Configuración | Tresbolillo | |
| Tipo de cable de tierra | OPGW 47F67s-24M | |
| Tipo canalización subterránea | Zanja entubada hormigonada | |

  

2) La infraestructura de evacuación compartida por PSF SEROL y PSF EL LOBO tiene las siguientes características:

INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE USO COMPARTIDO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LÍNEA AÉREA 66 kV | | |
| Municipio: Elda | Polígono: 7 | Parcelas: 63, 9007 y 9003 |
| Municipio: Petrer | Polígono: 19 | Parcelas: 9002 y 54 |
| Categoría (según el Real decreto 223/2008) | Segunda | |
| Zona Aplicada | A | |
| Tipología | Aérea | |
| Sistema | Corriente alterna trifásica | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | |
| Tensión nominal (kV eficaz) | 66 | |
| N.º líneas (cable) evacuación | 1 | |
| Origen | Apoyo N.º 48 | |
| Final | Pórtico ST PETREL (apoyo N.º 49) | |
| Recorrido | Inicio en el apoyo n.º  48 hasta apoyo 49 | |
| Tipo conductor | LA-280 HAWK (242-AL1/39-ST1A) | |
| Longitud aérea (m) | 179,49 | |
| Configuración | Tresbolillo | |
| Tipo de cable de tierra | OPGW 47F67s-24M | |
| N.º apoyos total de la línea | 2 (sin contar los pórticos de las subestaciones) | |
| Material de los apoyos | Metálicos, de celosía | |

  

Se incluye el condicionado determinado en los informes en materia de territorio y paisaje, conforme a la redacción vigente del artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020:

Gestión de Riesgos y Planificación Territorial

Según lo recogido en el informe del Servicio de Gestión Territorial de fecha 19 de diciembre de 2022, el subsuelo donde se localiza la instalación se sitúa en áreas a mejorar y de escaso interés para la recarga estratégica de acuíferos. No obstante, se deberán plantear medidas correctoras que incidan sobre la infiltración y la minimización de la escorrentía y que se centren básicamente en los siguientes aspectos:

1) Se mantendrán las condiciones de infiltración con los cambios de pendientes, contando con una estratificación en forma de tablas del terreno (niveles de topografía) entre zonas de placas solares y zonas de paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la escorrentía y aumenten la infiltración. Es decir, la disposición de las placas solares deberá acompañar las curvas de nivel.

2) Se deberá plantar y conservar zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y generan condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las escorrentías.

3) Se deberán hacer labores del suelo que mantengan su textura esponjosa para que se facilite la infiltración o, en su caso, desarrollar tareas agrícolas como actividades complementarias.

4) El cerramiento perimetral de la parcela deberá ser permeable al flujo.

Paisaje:

Según lo recogido en el informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 17 de enero de 2024, las medidas de integración paisajísticas concretas y efectivas para la correcta integración de la actuación en el paisaje serán:

1) Se finalizarán los viales interiores con la tonalidad de las tierras de la parcela.

2) Las edificaciones proyectadas tendrán un acabado con monocapa y pintado con una tonalidad blanca o similar al del terreno circundante. La altura máxima de cornisa será 3,5 m y la solución de cubierta será la misma para todas las construcciones, utilizando la solución característica de la arquitectura rural tradicional del entorno.

3) Se mantendrán todo el arbolado frutícola en el interior de los recintos vallados que no se vean afectados por la implantación de los paneles fotovoltaicos (zonas de afección de línea eléctrica existente, zonas entre paneles y vallado, …), respetándose el marco de plantación (retícula) propia del arbolado frutícola. No se acepta la disposición al tresbolillo.

Declaración de Impacto Ambiental

Para estas autorizaciones se cumplirán las determinaciones reflejadas en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 30 de marzo de 2023:

«1. Instalación de producción:

a) Quedarán exentas de uso:

– Las parcelas 115, 23 y 124 por tener características similares a las incluidas como terreno forestal estratégico en PATFOR.

– Las zonas inundables de las parcelas 126,128 y 129 del polígono 12 y parte de la parcela 11 del polígono 7.

b) Se establecerán los perímetros de protección y las condiciones de prevención de incendios que se establezcan en la legislación vigente y que deberán ser impuesta por el órgano competente.

d) Con el fin de no interferir en el régimen hídrico de la Laguna de Salinas, no se actuará sobre la normal inundación del terreno. Deberá promoverse la infiltración de las escorrentías generadas por los paneles solares en el terreno estableciendo el promotor las medidas que considera oportunas como zanjas filtrantes o similar.

f) No podrán realizarse majanos como medida correctora debido al exceso de conejos en el área de construcción de la planta y se vigilarán los movimientos de tierra aplicando lo dispuesto en la Orden de 11 de junio de 2009 citada.

g) Se aplicarán buenas técnicas ambientales en la realización de las obras evitando la limpieza de hormigoneras en la zona, gestionando los residuos según su naturaleza y disponiendo de elementos de limpieza y recogida de posibles vertidos.

h) Condiciones en materia de medio natural y biodiversidad:

Se cumplirán las condiciones de los informes emitidos en fechas de 19 de enero de 2023 y de los cuales se destacan las siguientes:

– Minimización de los movimientos de tierra, conservación del horizonte superficial del suelo *in situ*. Tras la construcción, restauración fisiográfica edáfica y vegetal, de manera diligente y progresiva según finalización. Se adoptarán medidas adicionales de conservación de suelos en superficies donde se vayan a generar niveles erosivos superiores a 25 t/ha/año. Se corregirán las cárcavas y barrancos que se formen en lluvias intensas. En este mismo sentido y para evitar la erosión, no se permitirá la eliminación de bancales.

– Los caminos se construirán mediante la mejora del firme natural y se minimizará el movimiento de tierras. Se dotará a la red viaria de estructuras de drenaje transversal y longitudinal dimensionadas para los caudales máximos esperables.

– Se evitará el paso de vehículos por zonas de vaguadas, salvo casos imprescindibles.

Tras la finalización de las obras, se prohibirá la circulación de vehículos fuera de los caminos definidos.

– Se deberán disponer los paneles solares a modo de islas en superficies no superiores a 10 ha y se dispondrán de corredores de vegetación entre las mismas que permitan el paso de fauna.

– Como medida compensatoria, el promotor deberá incorporar al proyecto una superficie adicional al menos del 25% de la actual superficie afectada en la que se mantendrán, durante toda la vida del proyecto, los cultivos tradicionales que permitan las puestas de avifauna.

– Se instalarán charcas para anfibios.

– Se mantendrá una capa de cultivo herbáceo en todas las instalaciones.

– Se conservará el arbolado mayor de 5m de altura.

– El vallado perimetral cumplirá con lo dispuesto en el Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos. Además, para evitar la colisión de aves contra el vallado de la planta solar se debe colocar de placas metálicas o de un material plástico fabricado en poliestireno o similar, de color blanco y acabado mate de 25x25 cm.

– Con el fin de proteger a la avifauna, las obras se realizarán fuera del periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de julio.

– Para mantener o limitar el crecimiento de vegetación en la planta solar, no se podrán emplear herbicidas, siendo recomendable la ganadería extensiva o el desbroce selectivo mecanizado de la misma.

– En la fase de desmantelamiento se restituirá el relieve original se establecerán medidas generales de protección del suelo en zonas con pérdidas superiores a 10 t/ha/año o pendientes mayores del 10%.

i) Condiciones en materia de paisaje: Se cumplirán todos los condicionantes del informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 16 de enero de 2023 del cual se destaca lo siguiente:

– Los viales interiores de la PSF tendrán un acabado acorde con la tonalidad de las tierras de la parcela.

– Las edificaciones tendrán acabado monocapa y pintado con colores similares al terreno circundante.

– Se mantendrán las plantaciones de frutales en el interior de los recintos que no se vean afectados por los paneles.

– Se evitará el efecto pasillo en la Vereda del Pozo Hondo.

– Se mantendrán las islas vegetales y los árboles forestales identificados y la explotación agrícola de regadío (perales).

– Se fraccionará el recinto más al noroeste para mantener el camino rural tangente a la Casa de Romualdo y el camino que va desde la Vereda de Pozo Hondo y que conecta con la balsa de agua.

– Se retranqueará 15 m el vallado próximo a las casas de Romualdo y Nueva y se circunscribirá a las zonas ocupadas por los paneles.

– Se creará un espacio de transición de al menos 25m desde el vallado al inicio de terreno forestal estratégico y 50 m desde el inicio de la balsa existente.

j) Los paneles fotovoltaicos contarán con tratamiento antirreflejante.

2. Instalación de evacuación:

a) El enterrado de la línea en el ámbito de la Laguna de Salinas deberá realizarse por la red de caminos agrícolas que existen fuera de la zona húmeda y de su zona de protección.

b) En el término municipal de Elda la línea se ajustará a lo propuesto en los informes técnicos emitidos. Se procederá al enterrado de la línea por caminos en la zona factible para ello indicada en el informe del órgano competente en ordenación territorial.

c) En el resto del trazado, de manera general y salvo que motivos técnicos debidamente justificados lo impidan, la línea deberá ajustarse a caminos o zonas antropizadas evitando o minimizando en la medida de lo posible su paso por terreno forestal según lo expuesto en la parte expositiva de esta resolución.

c) En el caso que por motivos técnicos justificados no pueda excluirse el trazado de la línea por zona forestal, con presencia de los hábitats prioritarios 6220,9560 y, especialmente 1520, se realizará una prospección previa al objeto de evitar que los apoyos de la línea afecten a especies propias de los hábitats 6220,9560,1520. Se reducirá al máximo la afección al hábitat 1520 y se evitará la afección a especies integrantes del hábitat. En cualquier caso, el tendido de conductores y apoyos se dirigirá preferentemente hacia zonas antropizadas.

d) La línea de evacuación proyectada deberá cumplir con las prescripciones técnicas y medidas de prevención descritas en el artículo 6 y 7 del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión así como las que sean de aplicación en el caso que discurran por terreno forestal.

3. En materia de Patrimonio Cultural:

a) Se realizará seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra en fase de obras.

b)  Con el fin de evitar cualquier tipo de afección en fase de obras, se balizarán la Casa Bodega de Noveldera y aljibe adyacente, vivienda, caja de aljibe, sifón y las escorrentías que lo alimentan y descansadero situados junto a la cuneta del Camino Nuevo de Monóvar a Sax. También se balizará el entorno de la Casa Nueva.

c) Se conservarán las estructuras de mampostería en seco. En el caso que resulte necesaria su afección, se reservarán las piedras para posteriores reposiciones. Los extremos de estas estructuras que quedan afectadas deberán reponerse. En el caso que la escollera del Barranco de la Peña deba ser reforzada, se atenderá a estos mismos criterios.

4. Vías pecuarias: Se respetará la funcionalidad ambiental y el ancho legal de las vías pecuarias existentes en el ámbito de la PFS o la línea de evacuación tanto en la fase de obras como de funcionamiento.

5. Prevención de riesgos: Tanto en fase de construcción como de funcionamiento o en trabajos de mantenimiento de la línea que se ejecuten a menos de 500 m de terreno forestal se aplicará el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre medidas de seguridad y prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terrenos forestales o en sus inmediaciones.

6. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.

7. En los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. A estos efectos, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las obras.».

Según declara la parte promotora, los condicionados establecidos por los informes del Servicio de Paisaje, del Servicio de Planificación Territorial y del Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio, así como en la Declaración de Impacto Ambiental, son recogidos en los proyectos refundidos finalmente autorizados.

En el anexo I se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, así como las coordenadas geográficas que la definen, la disposición de los módulos fotovoltaicos, y su infraestructura de evacuación.

PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES

|  |  |
| --- | --- |
| Presupuesto total de ejecución material (euro) | 29.798.832,87 euros  (FV 22.943.677,42 euros, ST SEROL 1.530.343,67 euros, LASAT 5.324.811,78 euros) |
| Presupuesto de desmantelamiento y restauración (euro) | 1.930.933,10 euros |

  

Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos, y que han sido aceptadas por las personas titulares de la presente autorización.

La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte titular, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares. Y en concreto, está afectado por las vías pecuarias Vereda de los Serranos y la Cañada Real Andalucía-Valencia, para las que será necesario la obtención de la correspondiente concesión o autorización de ocupación necesarias según la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.

Esta autorización quedará condicionada a la obtención de la pertinente autorización de ocupación o concesión demanial por parte de las Administraciones correspondientes, de los terrenos mencionados, en la medida que son necesarios para la implantación de la central autorizada, perdiendo su vigencia en caso contrario.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.

*Segundo*

Estimar la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la línea de evacuación desde la ST SEROL 30/66 kV hasta el punto de conexión con la ST PETREL.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea de evacuación en 66 kV desde la subestación ST SEROL 30/66 kV hasta el punto de conexión con la ST PETREL, que afecta a los términos municipales de Salinas, Elda y Petrer (Alicante) de la instalación autorizada en el punto primero de la presente resolución.

Se incluye en Anexo II la relación de bienes y derechos afectados.

Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de urgente ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo la persona titular la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación que figura en el anexo II, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y de las Secciones 2ª y 3ª del Capítulo V del Título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

*Tercero. Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto primero.*

Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto primero  de la presente resolución, con base en los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:

– Proyecto refundido de planta fotovoltaica PSF SEROL de fecha 8 de agosto de 2024 firmado por la persona técnica proyectista, junto con la declaración responsable del técnico proyectista (que posee la titulación indicada, no está inhabilitado y que cumple los requisitos legales para el ejercicio de la profesión) y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico), firmada por el técnico proyectista de fecha 19 de septiembre de 2024.

– Proyecto refundido de línea aéreo-subterránea 66 kV para evacuación de la energía generada en planta fotovoltaica conectada a red PSF SEROL de fecha 8 de agosto de 2024 firmado por la persona técnica proyectista, junto con la declaración responsable del técnico proyectista y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b), firmada por el técnico proyectista de fecha 19 de septiembre de 2024.

Se han presentado las siguientes adendas al mismo:

– Adenda firmada el 12/8/2024 (partes 1 y 2).

– Adenda firmada el 26/9/2024 para adecuar el proyecto al Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

– Proyecto de ST SEROL para evacuación de energía de la planta solar fotovoltaica PSF SEROL de fecha 21 de junio de 2023 firmado por la persona técnica proyectista, junto con la declaración responsable del técnico proyectista y declaración responsable del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación (art. 53.1.b), firmada por el técnico proyectista de fecha 19 de septiembre de 2024.

Esta autorización habilita a las personas titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante.

En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.

1. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, cumplirán el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2. En los casos en los que la potencia total instalada y autorizada sea superior a la capacidad de acceso a la red concedida deberá instalarse el sistema de control coordinado, para todos los módulos de generación autorizados por la presente que impida que la potencia activa que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la persona titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido sistema de control, acompañado de la documentación justificativa del fabricante de las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.

3. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.

4. Según el cronograma aportado por el solicitante, y según establecen los artículos 30.2 del Decreto ley 14/2020 y el artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a DOCE (12) meses, a contar desde la notificación de la presente solicitud, siendo este el plazo máximo para solicitar la autorización de explotación provisional. Las autorizaciones objeto de esta resolución caducarán si no se solicita la autorización de explotación en el plazo establecido, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar prórrogas motivadas conforme al régimen regulado en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.

Al superar este plazo la fecha de acreditación del hito administrativo de obtención de la autorización de explotación definitiva de la instalación, establecido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, deberá solicitarse una prórroga excepcional del mismo conforme al artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Según este artículo, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:

– el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y

– el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

1. Prórrogas del plazo máximo para solicitar la autorización de explotación provisional: conforme al Decreto 88/2005, de 29 de abril, con anterioridad a la finalización del plazo establecido para la solicitud de la autorización de explotación provisional, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.

En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.

Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.

Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.

En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

1. Se deberá presentar ante el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante la elevación a escritura pública, con la constancia registral correspondiente, de los contratos, acuerdos o cualquier otro documento presentado para la acreditación de la disponibilidad de los terrenos, antes del inicio efectivo de la construcción de la instalación. En el caso que se constituya un derecho de superficie, será necesario, a su vez, la inscripción en el registro de la propiedad, de acuerdo con el artículo 53.2. del Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

2. En virtud del artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el agente promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.

3. Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

4. La persona titular de la actividad deberá cumplir lo establecido en el Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

5. La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

6. La persona titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito al Servicio Territorial o a la dirección general con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

8. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV N.º 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.

Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.

Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en la Declaración de Impacto Ambiental. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial solicitará de las Administraciones y organismos que han emitidos aquéllos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.

La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de distribución, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación, de modo que la entrada en servicio de la central eléctrica pueda ser efectiva. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. De la misma forma, tampoco podrá otorgarse si no están debidamente actualizados los permisos de acceso y conexión de la instalación.

Las personas titulares de la presente autorización podrán solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

1. La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe de 1.150.400,00 euros (un millón ciento cincuenta mil cuatrocientos euros), debiendo acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiario el órgano competente en materia de energía que otorga la autorización, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores y las infraestructuras de evacuación) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.

La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo.

Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

1. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.

Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de esta.

1. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.

Asimismo, se realizarán, de acuerdo con la normativa específica de aplicación, mediciones de los niveles de ruido y campos electromagnéticos generados por el funcionamiento de las instalaciones, debiendo presentar los resultados obtenidos.

1. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio.

2. Se advierte que si en el transcurso de la ejecución del proyecto y/o para la conexión de la central fotovoltaica a la red de distribución en servicio, fuera necesario la tramitación de una modificación de las instalaciones de la red de distribución, deberá iniciarse el correspondiente procedimiento administrativo y será la empresa distribuidora la que deberá presentar la correspondiente solicitud como titular de la instalación.

3. La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

4. La persona titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas o revocadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación.

5. Tal y como se indica en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.

El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación.

1. Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la persona titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años.

2. Para las instalaciones auxiliares que no forman parte de la instalación de producción de energía eléctrica, deberá presentarse al órgano competente en seguridad industrial, la documentación y/o comunicación, según proceda, previstas en la normativa de aplicación.

*Cuarto. Aprobación del plan de desmantelamiento de la instalación autorizada y de restauración del terreno y entorno afectado.*

Aprobar el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado referido a la instalación descrita en el apartado primero, cuyo presupuesto asciende a 1.930.933,10 euros (un millón novecientos treinta mil novecientos treinta y tres euros con diez), con los condicionados establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental y en los informes emitidos por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, Servicio de Gestión Territorial y la Dirección General de Medio Natural y Animal, que han sido aceptados por el promotor.

La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla en la autorización de construcción previamente a la solicitud de autorización de explotación provisional, según lo indicado en el Decreto ley 14/2020.

*Quinto. Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución.*

Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto ley 14/2020:

– La publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

– La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en el apartado de Energía

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er>  en castellano y

<https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er>  en valenciano.

– La notificación/comunicación de la presente resolución a las mercantiles ES GENERACIÓN VERDE 1, SL y PREVAL RENEWABLE 2, SL y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.

La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

  

València, 26 de septiembre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general de Energía y Minas

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML