Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 1627, del 23-09-1991 (1991/822678)

RESOLUCIÓ de 12 d'agost de 1991, del Director General d'Industria i Energia, per la qual s'autoritza la línia elèctrica aèria d'alta tensió de 132 kV per a alimentació de la subestació 132/6,3 kV traslladada amb motiu de les obres de la nova presa de Tous.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   1627

Data del DOGV
:   23-09-1991

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1991/822678

CVE


Data del document
:   12-08-1991

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIO de 12 d'agost de 1991, del Director General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza la línia elèctrica aèria d'alta tensió de 132 KV per a alimentació de la subestació 132/6,3 traslladada amb motiu de les obres de la nova presa de Tous.  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància de Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb domicili a València, av. Blasco Ibáñez, núm. 48, en el qual sol·licita autorització per a instal·lar una línia elèctrica aèria d'alta tensió i la declaració en concret de la seua utilitat pública, i complerts els tràmits reglamentaris ordenats en el Decret 2617/66, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, i en el Decret 2619/66, sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques.  
Vist l'informe emès per l?òrgan instructor de l'expedient i que no s'han presentat reclamacions amb motiu de la informació pública en el BOE i BOP.  
Atès que l?Agència del Medi Ambient, amb data 12 de juliol de 1991, ha dictat la declaració d'impacte ambiental prevista en l'art. 24 del Decret 162/90, de 15 d'octubre, i l'estima acceptable, resolc:  
Article primer  
Autoritzar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer l'establiment de la línia elèctrica aèria d'alta tensió de 132 kV per a alimentació de la subestació 132/6,3 kV traslladada amb motiu de les obres de la nova presa de Tous, les característiques principals de la qual són les següents:  
- Tensió: 132 kV  
- Origen: L/ Alcoi- Millares  
- Final: subestació a 132 kV al peu de la nova presa de Tous  
- Longitud: 4 km en recorregut pels termes municipals de Navarrés, Tous i Sumacàrcer.  
- Suports estructura metàl·lica  
- Conductor alumini- acer 298,7 mm2 de secció Tipus HEN  
- Cable de terra acer 50 mm2 de secció.  
- Aïllament cadena deu aïlladors vidre E 100/127.  
- Capacitat de transport màxima 145 MVA.  
La finalitat que es persegueix és millorar el subministrament d?energia elèctrica de la zona.  
Article segon  
Declarar en concret la utilitat pública de la instal·lació elèctrica que s'autoritza als efectes senyalats en la Llei 10/1966 sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques i el seu reglament d'aplicació segons el Decret 2619/66, de 20 d'octubre.  
Article tercer  
Aprovar el projecte d?execució d?acord amb el Decret 2617/1966, de 20 d'octubre, el Decret 1775/1967, de 22 de juliol, i les condicions següents:  
1) Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2) El termini de posada en marxa serà de 6 mesos comptats a partir de la notificació d'aquesta resolució.  
3) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.  
4) L?administració deixarà sense efecte aquesta resolució en qualsevol moment en què observe l?incompliment de les condicions que s'hi imposen.  
València, 12 d'agost de 1991. - El Director General d'Indústria i Energia: Luis Doménech Bernabéu.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 1627, del 23-09-1991 (1991/822678)

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 1991, del Director General de Industria y Energía, por la que se autoriza la línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 kV para alimentación de la subastación 132/6,3 kV trasladada con motivo de las obras de la nueva presa de Tous.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   1627

Fecha DOGV
:   23-09-1991

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1991/822678

CVE


Fecha del documento
:   12-08-1991

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCION de 12 de agosto de 1991, del Director General de Industria y Energía, por la que se autoriza la la línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 KV para alimentación de la subestación 132/6,3 KV trasladada con motivo de las obras de la nueva presa de Tous.  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Confederación Hidrográfica del Júcar, con domicilio en Valencia, Avda. Blasco Ibañez, nº 48, solicitando autorización para instalar un línea eléctrica aérea de alta tensión y la declaración en concreto de su utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/66 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el Decreto 2619/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.  
Considerando el informe emitido por el órgano instructor del expediente y que no se han presentado reclamaciones con motivo de la información pública en el BOE y BOP.  
Resultando que la Agencia del Medio Ambiente con fecha 12.07.91 ha dictado la declaración de impacto ambiental prevista en el art. 24 del Decreto 162/90, de 15 de octubre, estimándola aceptable, resuelvo:  
Artículo primero  
Autorizar a la Confederación Hidrográfica del Xúquer el establecimiento de la línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 kV para alimentación de la subestación 132/6,3 kV trasladada con motivo de las obras de la nueva presa de Tous, cuyas características principales son las siguientes:  
- Tensión: 132 kV  
- Origen: L/ Alcoi-Millares  
- Final: subestación a 132 kV a pie nueva presa de Tous  
- Longitud: 4 km en recorrido por los términos municipales de Navarres, Tous y Sumacárcer.  
- Apoyos estructura metálica  
- Conductor aluminio-acero 298'7 mm2 de sección tipo HEM  
- Cable de tierra acero 50 mm2 de sección.  
- Aislamiento cadena diez aisladores vidrio E 100/127.  
- Capacidad de transporte máxima 145 MVA.  
La finalidad que se persigue es mejorar el suministro de energía eléctrica de la zona.  
Artículo segundo  
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación según Decreto 2619/66 de 20 de octubre.  
Artículo tercero  
Aprobar el proyecto de ejecución de acuerdo con el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y las condiciones siguientes:  
1º) Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2º) El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.  
3º) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
4º) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.  
Valencia, a 12 de agosto de 1991.- El Director General de Indústria y Energía: Luis Doménech Bernabéu.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML