Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5081, del 30-08-2005 (2005/9011)

Notificació de la resolució de 13 de maig de 2005, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria de Infraestructures y Transport, per la qual s'atorga autorització administrativa a a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la construcció de tres dels cinc trams de la línia elèctrica aéria de transport de doble circuït a 220 kV, interprovincial, entre les subestacions denominades ST Vall d'Uixó i ST Segorbe, s'aprova la part del projecte d'execució relatiu a estos i es declara en concret la seua utilitat pública. (ATLINE /2002/33, ATLINE/2002/109 i ATLINE 2004/7.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5081

Data del DOGV
:   30-08-2005

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2005/9011

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Anunci

Notificació de la resolució de 13 de maig de 2005, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria de Infraestructures y Transport, per la qual s'atorga autorització administrativa a a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la construcció de tres dels cinc trams de la línia elèctrica aéria de transport de doble circuït a 220 kV, interprovincial, entre les subestacions denominades ST Vall d'Uixó i ST Segorbe, s'aprova la part del projecte d'execució relatiu a estos i es declara en concret la seua utilitat pública. (ATLINE /2002/33, ATLINE/2002/109 i ATLINE 2004/7. [2005/9011]
  
No s'ha pogut realitzar la notificació, als interessats que s'indiquen en l'annex, de la Resolució de 13 de maig de 2005, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, que es menciona en el títol, d'acord amb el que establix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, es fa públic el text integre de la citada resolució perquè el present anunci servisca de notificació d'esta.
  
?Resolució de 13 de maig de 2005, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual s'atorga autorització administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, per a la construcció de tres dels cinc trams de la línia elèctrica aèria de transport de doble circuit a 220 kV, interprovincial, entre les subestacions denominades ST la Vall d'Uixó i ST Segorbe, s'aprova la part del projecte d'execució relatiu a estos i es declara en concret la seua utilitat pública (ATLINE /2002/33, ATLINE/2002/109 i ATLINE 2004/79/12). Exp. 74/04.
  
Vistos els expedients amb referències ATLINE/2002/33 i ATLINE/2002/109, incoats pels servicis territorials d'Indústria i Energia de Castelló i València, respectivament, a instància d'Iberdrola Ingeniería y Consultoría, SA, en representació d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (en avant, Iberdrola), amb domicili en l'avinguda de Burgos, núm. 8, de Madrid, relatiu a la sol·licitud d'autorització administrativa, aprovació de projecte firmat per l'enginyer industrial Sr. Javier Arroyo Caballero i visat per la demarcació de Castelló del Col·legi d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana amb data 18 de gener de 2002, i declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció d'una nova línia elèctrica aèria de transport de doble circuit a 220 kV, interprovincial, entre la subestació transformadora denominada ST la Vall d'Uixó, ubicada en el terme municipal de la Vall d'Uixó a Castelló de la Plana, i la subestació transformadora denominada ST Segorbe, en el municipi de Segorbe de la mateixa província.
  
Resultant que en el període d'informació pública a què va ser sotmesa la sol·licitud per mitjà d'anuncis en els butlletins oficials de les províncies de Castelló i de València dels dies 11 de juny i 22 d'octubre de 2002, respectivament, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 8 de juliol de 2002, el Boletín Oficial del Estado del 9 de novembre de 2002, els diaris de premsa El Periódico Mediterráneo i El Mundo dels dies 27 de maig i 14 d'octubre de 2002, respectivament, i l'exposició en els taulers d'edictes dels ajuntaments afectats, s'han presentat, en síntesi, les al·legacions següents:
  
- Sr. Joaquín P. Marco Pla, propietari de les diverses finques ubicades al terme municipal de la Vall d'Uixó, sol·licita, després d'observar els plans del traçat de la instal·lació, que es realitze un xicotet desplaçament, dins de la mateixa parcel·la afectada, del suport que cau en la finca de la seua propietat amb número 394 del cadastre, per la proximitat d'un gasoducte.
  
- Sr. Salvador Nabas Orenga, Sr. Tomás Nogueres Pérez, Sra. Alicia Alonso Arrizabalaga, Sr. Wenceslao Espinos Breva, Sr. Pascual Lluesma Orbea, Sr. José Luis Espinos Flich, Sr. Salvador Sorribes Mondragón, Sr. Estanislao Aranu Segarra, Sr. Enrique Valls Canós i Sr. Antonio Gozalbo Sabina, en qualitat de titulars de diversos terrenys sobre els quals es projecta implantar la línia elèctrica, s'oposen a l'atorgament de les autoritzacions preteses per Iberdrola pel perill per a la salut de les persones pels efectes dels camps electromagnètics, per al medi ambient i la depreciació econòmica dels terrenys afectats que suposa la construcció de la línia sol·licitada, i manifesten, a més, la inexactitud de les dades identificadores tant del propietari com dels béns i els drets afectats, que havien sigut sotmesos a exposició pública, i s'acompanya la correcció dels errors per estos apreciats. Estes mateixes al·legacions van ser reiterades novament per diverses de les persones citades en exercici del seu dret d'audiència previst en la Llei 30/1992.
  
- El Ple de l'Ajuntament de Soneja insta que es tinguen en compte les determinacions del seu Pla General en la Declaració d'Impacte Ambiental a què està sotmesa la construcció de la instal·lació objecte de publicitat.
  
Resultant que, de conformitat amb allò que s'ha establit en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre als Ajuntaments de la província de València afectats pel projecte, separata de la part d'este als efectes d'establir l'oportú condicionat tècnic. En contestació al dit escrit, les entitats locals afectades van informar, en síntesi, el següent:
  
- L'Ajuntament d'Alfara de Algimia va aportar l'informe tècnic desfavorable, emés com a conseqüència de la petició de llicència d'obres realitzada per Iberdrola, per raons paisatgístiques, mediambientals, urbanístiques i d'encreuament amb llits hidrològics, i es requerix per a això la presentació de les autoritzacions regulades per la legislació específica d'estes matèries. A més, sol·licitava la definició dels suports de la línia respecte a la Pista d'Escales, a fi de justificar el compliment que la frontera d'edificació, definida per una banda de 10 metres a cada costat de l'eix del camí o de la pista, es respecta.
  
- L'Ajuntament de Sagunt va manifestar que havia denegat la llicència d'obres a la dita instal·lació per raons d'incompatibilitat amb la classificació del sòl en què es volia implantar.
  
- L'Ajuntament d'Algar de Palancia va comunicar l'informe tècnic formulat en relació amb la sol·licitud de la llicència d'obres realitzada per Iberdrola per a la construcció de la instal·lació, en el qual es condiciona la concessió d'aquella a l'obtenció de diverses autoritzacions previstes en matèria de medi ambient, urbanisme i d'encreuaments i afeccions de la instal·lació en projecte sobre camins ramaders i llits del domini públic hidràulic.
  
Resultant que, de conformitat amb allò que s'ha establit en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre als ajuntaments de la província de Castelló afectats pel projecte separata de la part d'este a l'efecte d'establir l'oportú condicionat tècnic, i se sol·licita, al mateix temps, l'informe en relació amb la possible interferència de la línia elèctrica motiu d'esta resolució amb els plans d'ordenació urbana aprovats en els dits municipis, i s'assenyala en el dit ofici de petició, que es tinguera constància amb este del projecte de la instal·lació, a fi que es considerara en la realització d'obres futures i instal·lacions en la zona de pas projectada. En contestació al dit escrit, les entitats locals afectades van informar, en síntesi, el següent:
  
- L'Ajuntament de la Vall d'Uixó va evacuar informe en el qual s'assenyala la interferència de la línia elèctrica en projecte amb el seu Pla General d'Ordenació Urbana i el seu planejament de desenvolupament i la prohibició de la seua construcció fins que s'emeta la corresponent Declaració d'Impacte Ambiental, i es proposava la seua modificació per a ajustar el seu traçat el més pròxim possible a la carretera C-225 i al camí que la unix amb la CSV-6011.
  
- L'Ajuntament de Soneja va incorporar la resolució de l'expedient de llicència d'obres per la qual s'amplia el termini per a la seua concessió fins a la presentació de la Declaració d'Impacte Ambiental de la instal·lació, i s'adjunta, així mateix, l'informe del tècnic municipal favorable a la sol·licitud de llicència ja que la instal·lació projectada complia les ordenances del Pla General d'Ordenació Urbana, condicionat a l'obtenció dels informes favorables dels organismes competents en matèries urbanística i mediambiental.
  
- L'Ajuntament de Segorbe va aportar l'informe del tècnic municipal en el qual s'assenyala que la línia objecte d'esta resolució no interferix en l'ordenació urbana que desenvolupa el Pla General d'Ordenació Urbana del dit municipi.
  
- L'Ajuntament de Castellnovo no va contestar a la mencionada petició, a pesar que havia sigut reiterada esta pel Servici Territorial corresponent.
  
Resultant que, de conformitat amb allò que s'ha establit en l'article 131, del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre, així mateix, separata del projecte tècnic de la línia elèctrica projectada a:
  
- Red Eléctrica de España, SA, per encreuament amb la línia denominada l'Eliana-la Plana, al terme de la Vall d'Uixó.
  
- El Ministeri de Foment per encreuament amb les carreteres estatals CN-225 i variant de la Vall d'Uixó.
  
- Telefónica per encreuament amb una línia telefònica aèria.
  
- RENFE per encreuament amb la línia fèrria de Calataiud a València a altura de Segorbe.
  
- Gas Natural, SA, per encreuament amb un gasoducte.
  
- La Confederació Hidrogràfica del Xúquer del Ministeri de Medi Ambient per encreuament amb diversos llits públics de les províncies de València i Castelló davall de la seua jurisdicció.
  
A fi que emeteren, si procedia, els oportuns condicionats, que traslladats al sol·licitant tots estos van ser acceptats per Iberdrola.
  
Resultant que remeses al sol·licitant les al·legacions expressades i els condicionats presentats per la resta d'afectats pel projecte no mencionats en el paràgraf anterior, perquè prestaren la seua conformitat o formularen les objeccions que estimaren procedents, va manifestar, en síntesi, que:
  
- Segons el que establix la Llei 4/1992, de 5 de juny, del Sòl no Urbanitzable de la Comunitat Valenciana respecte a la previsió d'infraestructures en este tipus de sòl, una vegada obtinguda la declaració d'utilitat pública en concret de la instal·lació i la Declaració d'Impacte Ambiental, les mesures correctores de la qual, si n'hi haguera, es preveuran escrupolosament, la construcció de la línia no suposarà interferència amb la qualificació urbanística del terreny per la qual discorrerà.
  
- S'accepta el condicionat tècnic formulat per l'Ajuntament d'Alfara de Algimia relatiu al manteniment d'una distància de 10 metres a cada costat de l'eix del camí o de la pista denominada Pista d'Escales.
  
- Llevat de l'assenyalat en el punt anterior, els ajuntaments no han expressat cap condicionat tècnic relacionat amb el projecte d'execució sotmés a aprovació, i es limiten a sol·licitar la presentació de diverses autoritzacions que els seran presentades una vegada siguen concedides per les administracions competents.
  
- L'impacte paisatgístic del traçat proposat ha sigut avaluat en l'estudi d'impacte ambiental presentat davant de l'òrgan competent, el qual determinarà, si és procedent, l'oportú condicionat. En relació amb el soterrament proposat per alguns ajuntaments, aporta diverses dades i les fonts de les quals han sigut extrets que expressen els desavantatges mediambientals de soterrar una línia de 220 kV davant de l'execució en aèria.
  
- L'article 23 de la Llei d'Expropiació Forçosa establix la possibilitat de l'expropiació total de les finques afectades parcialment, quan el manteniment d'estes siga antieconòmic.
  
- Encara quan no hi ha regulació obligatòria ni resultats científics concloents que limiten la intensitat màxima dels camps electromagnètics de freqüència industrial generats per les línies elèctriques, i la instal·lació projectada discorrerà per sòl no urbanitzable, allunyada de nuclis urbans, la intensitat d'aquells, en este cas, és inferior a les recomanacions establides, pels organismes internacionals i especialitzats, per a preservar els efectes sobre la salut.
  
- En referència amb la inexactitud de la relació de béns i drets afectats sotmesa a informació pública que han manifestat alguns al·legadors, pren nota dels errors per a la seua esmena.
  
- Després de revisar el projecte d'execució, junt amb la documentació cartogràfica que està en este, no consta l'existència de cap gasoducte en l'espai de 50 metres a cada costat de l'eix de la instal·lació elèctrica en cap de les tres parcel·les de què apareix com titular el Sr. Joaquín P. Marco Pla, sense que, per tant, s'haja exposat per este alguna de les excepcions previstes en l'article 57 de la Llei 54/1997.
  
Per tot això sol·licita que es continue el tràmit per a accedir a la sol·licitud plantejada, ja que les al·legacions presentades no desvirtuen la sol·licitud inicial en no haver-se acreditat alguna de les causes previstes en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, per a denegar-la.
  
Resultant que, per la Resolució de la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia de 16 d'octubre de 2002, es va autoritzar a Iberdrola la construcció de la subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST la Vall d'Uixó.
  
Resultant que, per la Resolució de la Direcció General d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia de 20 de juny de 2003, es va autoritzar a Iberdrola la construcció de la subestació transformadora de 220/20 kV denominada ST Segorbe.
  
Resultant que amb data 25 de novembre del 2003 el director general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge va dictar Declaració d'Impacte Ambiental (en avant DIA), en la qual s'estima acceptable, només a efectes ambientals, el projecte de línia aèria d'energia elèctrica de 220 kV doble circuit, entre la ST la Vall d'Uixó i la ST Segorbe, el promotor de la qual és Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sempre que es desenvolupe d'acord amb el que establix la documentació presentada, sense perjuí de les autoritzacions que li siguen preceptives i condicionada als aspectes que en esta es contenen.
  
Resultant, que s'ha remés, a cada un dels ajuntaments afectats pel traçat de la línia elèctrica, d'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, ofici en què se sol·licitava l'informe sobre l'adaptació del projecte remés al planejament urbanístic d'aplicació i únicament han sigut presentats pels municipis de Soneja i Sagunt, i es considera que la resta dels ajuntaments han evacuat l'informe en sentit favorable per silenci administratiu.
  
Les manifestacions dels citats ens locals han sigut, en síntesi, les següents:
  
- L'Ajuntament de Soneja manifesta que està en desacord amb el traçat seleccionat per la DIA, ja que afecta en la proximitat l'àrea habitada del nucli urbà, a més de ser incompatible amb el planejament municipal per incidir en Sòl no Urbanitzable d'Especial Protecció.
  
- L'Ajuntament de Sagunt acorda mantindre les determinacions establides en el PGOU de Sagunt, ja que existix base física real que motiva i avala la proporcionalitat de la classificació com a sòl no urbanitzable d'especial protecció, i es proposa l'estudi d'un traçat alternatiu, més pròxim a la carretera en sòl no urbanitzable ordinari.
  
Resultant que a fi de complir al condicionat imposat per la citada DIA, amb data 28 d'abril del 2004 Iberdrola va presentar davant de la Unitat Territorial d'Energia de Castelló un annex de modificació del projecte d'execució de la línia elèctrica objecte de la present resolució entre els suports 39 i 48, firmat per l'enginyer industrial Sr. Javier Arroyo Caballero i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana amb data 31 de març de 2004.
  
Resultant que el citat annex de modificació al projecte va ser tramitat amb el número d'expedient ATLINE/2004/79/12 i sotmés a la corresponent informació pública, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló del dia 20 de juliol de 2004, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 7 de setembre de 2004, en el diari de premsa El Periódico Mediterráneo del dia 2 de setembre de 2004, i l'exposició en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Soneja, com a municipi afectat per la dita modificació, sense que conste en l'expedient presentació d'al·legacions.
  
Resultant que s'ha remés, d'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, l'ofici a l'Ajuntament de Soneja en el qual se sol·licitava l'informe sobre l'adaptació de l'annex de modificació del projecte remés, al planejament urbanístic d'aplicació, i s'ha informat en el sentit següent:
  
- Favorablement respecte el traçat de la línia proposada per Medi Ambient entre els encreuaments 25 a 27 del pla que està en l'expedient, sempre que busque el traçat de l'alternativa nord proposat per l'Ajuntament a altura del punt 27.
  
- Informar desfavorablement el traçat de la línia entre els encreuaments 27 al 32 i, per tant, que es varie el traçat de forma que s'allunye de l'àrea habitada del nucli urbà de la població i del nou polígon industrial que es desenvoluparà (els dits encreuaments no estan inclosos en els plans del projecte annex de modificació).
  
Del referit informe es va traslladar a Iberdrola que va contestar en termini i en la forma adequada considerant d'aplicació el contingut de l'article 75 de la mencionada Llei 16/2003, de 17 de desembre.
  
Considerant que el contingut de la DIA de data 25 de novembre de 2003 queda ratificat en tots els seus aspectes, ja que del tenor de l'informe de l'Ajuntament de Soneja es deriva, en part, la necessitat d'una modificació d'esta, sense que existisquen nous elements de juí que motiven la seua rectificació.
  
Considerant que, a la vista de la necessitat de tramitació com un projecte independent d'una part del traçat de la línia elèctrica que discorre pel municipi de Soneja, concretament respecte dels suports compresos entre els números 48 i 52, este serà resolt en una resolució posterior.
  
Considerant que igualment, i a la vista del contingut de l'informe emés per l'Ajuntament de Sagunt, i de la necessitat de tramitació com un projecte independent d'una part del traçat de la línia elèctrica que discorre pel municipi de Sagunt, concretament respecte dels suports compresos entre els números 20 i 25, este serà resolt en una resolució posterior.
  
Resultant que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ha presentat amb data 15 d'abril de 2005 sengles documentacions consistents en l'annex de modificació al projecte d'execució de la línia elèctrica a 220 kV, ST la Vall d'Uixó-ST Segorbe, respectivament en els servicis territorials de Castelló i València, en els quals s'ha procedit a l'estudi i a la valoració de les alternatives plantejades pels citats ajuntaments de Soneja -respecte als suports compresos entre els números 48 i 52- i de Sagunt -respecte als suports compresos entre els números 20 i 25.
  
Resultant que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, es troba inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.
  
Resultant que, d'acord amb la sol·licitud i el projecte, firmat per l'enginyer industrial Sr. Javier Arroyo Caballero i visat per la demarcació de Castelló del Col·legi d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana amb data 18 de gener de 2002, que s'han presentat, la finalitat que es perseguix amb la construcció d'esta instal·lació és augmentar la potència i qualitat del servici a les províncies de Castelló de la Plana i València, i, més concretament, a les zonas de la Vall d'Uixó i Segorbe.
  
Resultant que el projecte presenta un traçat plenament concretat, disposa entre la seua documentació dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.
  
Resultant que els servicis territorials d'Indústria i Energia de Castelló i València, encarregats de la instrucció de l'expedient de sol·licitud, han informat esta favorablement.
  
Considerant que el projecte reunix una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la major seguretat i millor funcionalitat de la línia elèctrica, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar estes adequadament.
  
Resultant que amb data 10 de maig de 2004 va tindre entrada en esta Direcció General l'informe, prèviament a l'autorització administrativa de construcció d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica, sol·licitat a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en compliment de l'article 114 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, en el qual es comunica que, a la vista del projecte presentat, considerant que la instal·lació constituïx una antena d'alimentació, que la seua finalitat és incrementar la potència disponible i la qualitat de servici en les zones de les subestacions mencionades i que esta està prevista en el document de Planificació dels Sectors de Gas i Electricitat aprovat per Acord del Consell de Ministres amb data 13 de setembre de 2002, no es troba cap inconvenient perquè es resolga sobre la sol·licitud d'Iberdrola en relació amb l'autorització, declaració en concret d'utilitat pública i aprovació del projecte d'execució de la línia a 220 kV, doble circuit, des de la subestació de la Vall d'Uixó a la subestació de Segorbe.
  
Considerant d'aplicació el que disposen els articles 73, 74 i 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana.
  
Considerant que l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de transport d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Considerant que la sol·licitud ha complit els tràmits establida en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  
Considerant que esta Direcció General d'Energia és competent per a resoldre la present resolució de conformitat amb l'article 16 del Decret 118/2004 d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
  
Esta Direcció General d'Energia resol:
  
Primer . Autoritzar administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcció dels trams denominats 1, 3 i 5, definits més endavant, de la línia de transport d'energia elèctrica, conseqüència de l'acumulació per a una resolució posterior de la part del traçat que discorre entre els suports 20 a 25 i 48 a 52, corresponent als termes municipals de la Vall d'Uixó i Sagunt, i Soneja, respectivament, i les característiques principals dels quals són les següents:
  
- Tensió nominal: 220 kV (1a categoria).
  
- Tipologia constructiva: aèria.
  
- Freqüència: 50 Hz.
  
- Potència màxima que s'ha de transportar: 544 MVA per circuit.
  
- Nombre de circuits: dos.
  
- Conductors: alumini-acer tipus Dúplex-Gull 381 mm2 de secció total.
  
- Cables de terra: dos, un d'acer galvanitzat de 50 mm2 de secció, i un altre tipus OPGW-15 amb fibra òptica en el seu nucli de 118,3 mm2 de secció total.
  
- Suports: metàl·lics de perfils angulars de costats iguals galvanitzats en calent, d'acer S355J2G3 i S275JR, organitzats en forma de gelosia doble, corresponents a les sèries d'Iberdrola designades com a 22E110, 22E140, 22E150, 22E190, 22D180 i 22A14A.
  
- Preses de terra: sistema mixt de piques i anells. Dos muntants oposats quedaran units a terra per mitjà d'elèctrodes constituïts per barres d'acer de coure, de 19 mm de diàmetre i 2,00 metres de longitud, connectats als muntants per mitjà de cable de Cu de 50 mm2 de secció. Els altres dos muntants quedaran connectats a terra per mitjà d'un anell format per cable de coure de 50 mm2 de secció soterrat a una profunditat mínima de 0,7 m.
  
- Pressupost total: 4.072.035,78 euros.
  
TRAM 1
  
Municipi (província) afectats: la Vall d'Uixó (Castelló).
  
Origen de la línia: pòrtic de la subestació elèctrica transformadora denominada ST la Vall d'Uixó.
  
Final del tram: suport número 19.
  
Nombre de suports del tram: 20, que afecta els municipis que s'expressen en la taula següent.
  
NÚM. del SUPORT MUNICIPIS
  
AFECTATS
  
Pòrtic ST la Vall d'Uixó i el suport núm.1 La Vall d'Uixó
  
1 i 2
  
Pòrtic ST la Vall d'Uixó i el suport núm.1 bis
  
1 bis a 19
  
TRAM 3
  
Municipi (província) afectats: Sagunt (València), Alfara de Agimia (València), Algar de Palancia (València) i Soneja (Castelló).
  
Origen de la línia: suport número 25.
  
Final del tram: suport número 48.
  
Nombre de suports del tram: 24
  
Núm. del SUPORT MUNICIPIS
  
AFECTATS
  
25 Sagunt
  
26 Alfara de Algimia
  
27 i 28 Sagunt
  
29 Alfara de Algimia
  
30 a 33 Algar de Palancia
  
34 a 48 Soneja
  
TRAM 5
  
Municipi (província) afectats: Soneja (Castelló), Castellnovo (Castelló) i Segorbe (Castelló)
  
Origen de la línia: suport número 52.
  
Final del tram: suport número 65.
  
Nombre de suports del tram: 14
  
Núm. del SUPORT MUNICIPIS
  
AFECTATS
  
52 a 55 Soneja
  
56 a 58 Castellnovo
  
59 Soneja
  
60 a 65 i pòrtic ST Segorbe Segorbe
  
De conformitat amb l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix la present autorització s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
  
Segon. Aprovar el projecte d'execució firmat per l'enginyer industrial Sr. Javier Arroyo Caballero i visat per la demarcació de Castelló del Col·legi d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana amb data 18 de gener de 2002, en la part corresponent als trams autoritzats en l'anterior punt, i se sotmeten a les condicions següents:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini d'execució de l'obra serà d'un any des de la notificació de la present resolució. Amb anterioritat a la finalització del dit termini Iberdrola podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General.
  
3. El titular donarà compte de la terminació de les obres als servicis territorials d'Energia de Castelló i València, d'acord a l'emplaçament provincial de la instal·lació, a lefecte de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. Iberdrola haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de transport i distribució d'energia elèctrica.
  
A més, s'hauran de complir els condicionaments mediambientals descrits en la Declaració d'Impacte Ambiental de 25 de novembre de 2003 el director general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i habitatge.
  
Tercer. Declarar, en concret, la utilitat pública dels trams de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos a l'efecte de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997 de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des del dia següent de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú".



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5081, del 30-08-2005 (2005/9011)

Notificación de la resolución de 13 de mayo de 2005, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la construcción de tres de los cinco tramos de la línea eléctrica aérea de transporte de doble circuito a 220 kV, interprovincial, entre las subestaciones denominadas ST Vall d'Uixó y ST Segorbe, se aprueba la parte del proyecto de ejecución relativo a los mismos y se declara en concreto su utilidad pública. (ATLINE /2002/33, ATLINE/2002/109 y ATLINE 2004/7.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5081

Fecha DOGV
:   30-08-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/9011

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución de 13 de mayo de 2005, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la construcción de tres de los cinco tramos de la línea eléctrica aérea de transporte de doble circuito a 220 kV, interprovincial, entre las subestaciones denominadas ST Vall d'Uixó y ST Segorbe, se aprueba la parte del proyecto de ejecución relativo a los mismos y se declara en concreto su utilidad pública. (ATLINE /2002/33, ATLINE/2002/109 y ATLINE 2004/7. [2005/9011]
  
No habiendo podido realizar la notificación, a los interesados que se relacionan en el Anexo, de la Resolución de 13 de mayo de 2005, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, se hace público el texto integro de la citada resolución para que el presente anuncio sirva de notificación de la misma.
  
?Resolución de 13 de mayo de 2005, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. para la construcción de tres de los cinco tramos de la línea eléctrica aérea de transporte de doble circuito a 220 kV, interprovincial, entre las subestaciones denominadas ?ST Vall d'Uixó- y ?ST Segorbe?, se aprueba la parte del proyecto de ejecución relativo a los mismos y se declara en concreto su utilidad pública. (ATLINE /2002/33, ATLINE/2002/109 y ATLINE 2004/79/12). Exp. 74/04
  
Vistos los expedientes con referencias ATLINE/2002/33 y ATLINE/2002/109 incoados por los servicios territoriales de Industria y Energía de Castellón y Valencia, respectivamente, a instancia de Iberdrola Ingeniería y Consultoría, SA., en representación de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. (en adelante, Iberdrola), con domicilio en la av. de Burgos, nº 8 de Madrid, relativo a la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto firmado por el ingeniero industrial D. Javier Arroyo Caballero y visado por la demarcación de Castellón del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 18 de enero de 2002, y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una nueva línea eléctrica aérea de transporte de doble circuito a 220 kV, interprovincial, entre la subestación transformadora denominada ?ST Vall D'Uixó?, ubicada en el término municipal de La Vall d'Uixó en Castellón de La Plana y la subestación transformadora denominada ?ST Segorbe?, en el municipio de Segorbe de la misma provincia.
  
Resultando que en el periodo de información pública a que fue sometida la solicitud mediante anuncios en los boletines oficiales de las provincias de Castellón y de Valencia de los días 11 de junio y 22 de octubre de 2002, respectivamente, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 8 de julio de 2002, el Boletín Oficial del Estado del 9 de noviembre de 2002, los diarios de prensa El Periódico Mediterráneo y El Mundo de los días 27 de mayo y 14 de octubre de 2002, respectivamente, y la exposición en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados, se han presentado, en síntesis, las siguientes alegaciones:
  
- D. Joaquín P. Marco Plá, propietario de las varias fincas ubicadas en el término municipal de La Vall d'Uixó, solicita, tras observar los planos del trazado de la instalación, que se realice un pequeño desplazamiento, dentro de la propia parcela afectada, del apoyo que cae en la finca de su propiedad con número 394 del catastro, por la proximidad de un gasoducto.
  
- D. Salvador Nabas Orenga, D. Tomás Nogueras Pérez, doña Alicia Alonso Arrizabalaga, D. Wenceslao Espinos Breva, D. Pascual Lluesma Orbea, D. José Luis Espinos Flich, D. Salvador Sorribes Mondragón, D. Estanislao Aranu Segarra, D. Enrique Valls Canós y D. Antonio Gozalbo Sabina, en calidad de titulares de diversos terrenos sobre los que se proyecta implantar la línea eléctrica, se oponen al otorgamiento de las autorizaciones pretendidas por Iberdrola por el peligro para la salud de las personas por los efectos de los campos electromagnéticos, para el medio ambiente y la depreciación económica de los terrenos afectados que supone la construcción de la línea solicitada, manifestando, además, la inexactitud de los datos identificativos tanto del propietario, como de los bienes y derechos afectados, que habían sido sometidos a exposición pública, acompañando la corrección de los errores por ellos apreciados. Estas mismas alegaciones fueron reiteradas nuevamente por varias de las personas citadas en ejercicio de su derecho de audiencia previsto en la Ley 30/1992.
  
- El Pleno del Ayuntamiento de Soneja insta a que se tenga en cuenta las determinaciones de su Plan General en la Declaración de Impacto Ambiental a que está sometida la construcción de la instalación objeto de publicidad.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Valencia afectados por el proyecto, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico. En contestación a dicho escrito, las Entidades Locales afectadas informaron, en síntesis, lo siguiente:
  
- El Ayuntamiento de Alfara de Algimia aportó el informe técnico desfavorable, emitido como consecuencia de la petición de licencia de obras realizada por Iberdrola, por razones paisajísticas, medioambientales, urbanísticas y de cruzamiento con cauces hidrológicos, requiriendo para ello la presentación de las autorizaciones reguladas por la legislación específica de estas materias. Además, solicitaba la definición de los apoyos de la línea con respecto a la Pista de Escales, al objeto de justificar el cumplimiento de que la frontera de edificación, definida por una banda de 10 metros a cada lado del eje del camino o pista, se respeta.
  
- El Ayuntamiento de Sagunto manifestó que había denegado la licencia de obras a dicha instalación por razones de incompatibilidad con la clasificación del suelo en la que se quería implantar.
  
- El Ayuntamiento de Algar de Palancia comunicó el informe técnico formulado en relación con la solicitud de la licencia de obras realizada por Iberdrola para la construcción de la instalación, en el cual se condiciona la concesión de aquélla a la obtención de diversas autorizaciones previstas en materia de medio ambiente, urbanismo y de cruzamientos y afecciones de la instalación en proyecto sobre vías pecuarias y cauces del Dominio Público Hidráulico.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón afectados por el proyecto, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, solicitándose a la vez, informe en relación con la posible interferencia de la línea eléctrica motivo de esta resolución con los Planes de Ordenación Urbana aprobados en dichos municipios, y señalándose en dicho oficio de petición, que se tuviera constancia con él del proyecto de la instalación, a fin de que se considerara en la realización de obras futuras e instalaciones en la zona de paso proyectada. En contestación a dicho escrito, las Entidades Locales afectadas informaron, en síntesis, lo siguiente:
  
- El Ayuntamiento de La Vall d'Uixó evacuó informe señalando la interferencia de la línea eléctrica en proyecto con su Plan General de Ordenación Urbana y su planeamiento de desarrollo y la prohibición de su construcción hasta que se emita la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, proponiendo su modificación para ajustar su trazado lo más próximo posible a la carretera C-225 y al camino que la une con la CSV-6011.
  
- El Ayuntamiento de Soneja incorporó resolución del expediente de licencia de obras por la que se amplía el plazo para su concesión hasta la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental de la instalación, adjuntando asimismo, informe del técnico municipal favorable a la solicitud de licencia al cumplir la instalación proyectada con las ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana, condicionado a la obtención de los informes favorables de los organismos competentes en materias urbanística y medioambiental.
  
- El Ayuntamiento de Segorbe aportó informe del técnico municipal señalando que la línea objeto de esta resolución no interfiere en la ordenación urbana que desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio.
  
- El Ayuntamiento de Castellnovo no contestó a la mencionada petición, pese haber sido reiterada la misma por el Servicio Territorial correspondiente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió asimismo separata del proyecto técnico de la línea eléctrica proyectada a:
  
- Red Eléctrica de España, SA. por cruzamiento con la línea denominada ?La Eliana-La Plana- en el término de La Vall d'Uixó.
  
- el Ministerio de Fomento por cruzamiento con las carreteras estatales CN-225 y Variante de Vall d'Uixó.
  
- Telefónica por cruzamiento con una línea telefónica aérea.
  
- RENFE por cruzamiento con la línea férrea de Calatayud a Valencia a la altura de Segorbe.
  
- Gas Natural, SA. por cruzamiento con un gasoducto.
  
- la Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente por cruzamiento con varios cauces públicos de las provincias de Valencia y Castellón bajo su jurisdicción.
  
Al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, que trasladados al solicitante todos ellos fueron aceptados por Iberdrola.
  
Resultando que remitidas al solicitante las alegaciones expresadas y los condicionados presentados por el resto de afectados por el proyecto no mencionados en el párrafo anterior, para que prestasen su conformidad o formularan los reparos que estimaran procedentes, manifestó, en síntesis, que:
  
- A tenor de lo establecido en la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo no urbanizable de la Comunidad Valenciana respecto a la previsión de infraestructuras en este tipo de suelo, una vez obtenida la declaración de utilidad pública en concreto de la instalación y la Declaración de Impacto Ambiental, cuyas medidas correctoras, si las hubiera, se contemplarán escrupulosamente, la construcción de la línea no supondrá interferencia con la calificación urbanística del terreno por la que discurrirá.
  
- Se acepta el condicionado técnico formulado por el Ayuntamiento de Alfara de Algimia relativo al mantenimiento de una distancia de 10 metros a cada lado del eje del camino o pista denominada Pista de Escales.
  
- Salvo el señalado en el punto anterior, los Ayuntamientos no han expresado condicionado técnico alguno relacionado con el proyecto de ejecución sometido a aprobación, limitándose a solicitar la presentación de diversas autorizaciones que les serán presentadas una vez sean concedidas por las Administraciones competentes.
  
- El impacto paisajístico del trazado propuesto ha sido evaluado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado ante el órgano competente, quien determinará, si procede, el oportuno condicionado. En relación con el soterramiento propuesto por algunos ayuntamientos, aporta diversos datos y las fuentes de las que han sido extraídos que expresan las desventajas medioambientales de soterrar una línea de 220 kV frente la ejecución en aérea.
  
- El artículo 23 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece la posibilidad de la expropiación total de las fincas afectadas parcialmente, cuando el mantenimiento de las mismas sea antieconómico.
  
- Aún cuando no existe regulación obligatoria ni resultados científicos concluyentes que limiten la intensidad máxima de los campos electromagnéticos de frecuencia industrial generados por las líneas eléctricas, y la instalación proyectada discurrirá por suelo no urbanizable, alejada de núcleos urbanos, la intensidad de aquellos en este caso es inferior a las recomendaciones establecidas, por los organismos internacionales y especializados, para preservar los efectos sobre la salud.
  
- En referencia a la inexactitud de la relación de bienes y derechos afectados sometida a información pública que han manifestado algunos alegantes, toma nota de los errores para su subsanación.
  
- Tras revisar el proyecto de ejecución, junto con la documentación cartográfica obrante en el mismo, no consta la existencia de gasoducto alguno en el espacio de 50 metros a cada lado del eje de la instalación eléctrica en ninguna de las tres parcelas de la que aparece como titular D. Joaquín P. Marco Plá, sin que por tanto se haya expuesto por éste alguna de las excepciones contempladas en el artículo 57 de la Ley 54/1997.
  
Por todo lo cual solicita se continúe el trámite para acceder a la solicitud planteada, ya que las alegaciones presentadas no desvirtúan la solicitud inicial al no haberse acreditado alguna de las causas contempladas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico para denegarla.
  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de 16 de octubre de 2002 se autorizó a Iberdrola la construcción de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada ?ST Vall d'Uixó?.
  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de 20 de junio de 2003 se autorizó a Iberdrola la construcción de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada ?ST Segorbe?.
  
Resultando que con fecha 25 de noviembre de 2003 el director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de ?Línea aérea de energía eléctrica de 220 kV doble circuito, entre la ST Vall d'Uixó y la ST Segorbe- cuyo promotor es Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. siempre que se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación presentada, sin perjuicio de las autorizaciones que le sean preceptivas y condicionada a los extremos que en la misma se contienen.
  
Resultando, que se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación y únicamente han sido presentados por los municipios de Soneja y Sagunto, considerándose que el resto de los Ayuntamientos han evacuado el informe en sentido favorable por silencio administrativo.
  
Las manifestaciones de los citados entes locales han sido, en síntesis las siguientes:
  
- El Ayuntamiento de Soneja manifiesta que está en desacuerdo con el trazado seleccionado por la DIA, ya que afecta en la proximidad al área habitada del casco urbano, además de ser incompatible con el planeamiento municipal por incidir en Suelo no Urbanizable de Especial Protección.
  
- El Ayuntamiento de Sagunto acuerda mantener las determinaciones establecidas en el PGOU de Sagunto, al existir base física real que motiva y avala la proporcionalidad de la clasificación como suelo no urbanizable de especial protección, proponiendo el estudio de un trazado alternativo, más próximo a la carretera en suelo no urbanizable ordinario.
  
Resultando que a fin de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, con fecha 28 de abril de 2004 Iberdrola presentó ante la Unidad Territorial de Energía de Castellón Anexo de modificación del proyecto de ejecución de la línea eléctrica objeto de la presente resolución entre los apoyos 39 y 48, firmado por el ingeniero industrial D. Javier Arroyo Caballero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en fecha 31 de marzo de 2004.
  
Resultando que el citado Anexo de modificación al proyecto fue tramitado con el número de expediente ATLINE/2004/79/12 y sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del día 20 de julio de 2004, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 7 de septiembre de 2004, en el diario de prensa El Periódico Mediterráneo del día 2 de septiembre de 2004, y la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Soneja, como municipio afectado por dicha modificación, sin que conste en el expediente presentación de alegaciones.
  
Resultando que se ha remitido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, oficio al Ayuntamiento de Soneja en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del Anexo de modificación del Proyecto remitido, al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo informado en el siguiente sentido:
  
- Favorablemente respecto el trazado de la línea propuesta por Medio Ambiente entre los cruzamientos 25 a 27 del plano obrante en el expediente, siempre que busque el trazado de la alternativa norte propuesto por el Ayuntamiento a la altura del punto 27.
  
- Informar desfavorablemente el trazado de la línea entre los cruzamientos 27 al 32 y por lo tanto que se varíe el trazado de forma que se aleje del área habitada del casco urbano de la población y del nuevo Polígono Industrial que se va a desarrollar (Dichos cruzamientos no están incluidos en los planos del proyecto Anexo de modificación).
  
Del referido informe se dio traslado a Iberdrola que contestó en tiempo y forma considerando de aplicación el contenido del artículo 75 de la mencionada Ley 16/2003, de 17 de diciembre.
  
Considerando que el contenido de la DIA de fecha 25 de noviembre de 2003 queda ratificado en todos sus extremos, por cuanto del tenor del informe del Ayuntamiento de Soneja se deriva, en parte, la necesidad de una modificación de la misma, sin que existan nuevos elementos de juicio que motiven su rectificación.
  
Considerando que, a la vista de la necesidad de tramitación como un proyecto independiente de una parte del trazado de la línea eléctrica que discurre por el municipio de Soneja, concretamente respecto de los apoyos comprendidos entre los números 48 y 52, el mismo será resuelto en una resolución posterior.
  
Considerando que igualmente, y a la vista del contenido del informe emitido por el Ayuntamiento de Sagunto, y de la necesidad de tramitación como un proyecto independiente de una parte del trazado de la línea eléctrica que discurre por el municipio de Sagunto, concretamente respecto de los apoyos comprendidos entre los números 20 y 25, el mismo será resuelto en una resolución posterior.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. ha presentado con fecha 15 de abril de 2005 sendas documentaciones consistentes en - Anexo de modificación al proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 220 kV, ST. Vall d'Uixó-ST. Segorbe?, respectivamente en los servicios territoriales de Castellón y Valencia, en los que se ha procedido al estudio y valoración de las alternativas planteadas por los citados Ayuntamientos de Soneja ?respecto a los apoyos comprendidos entre los números 48 y 52- y de Sagunto ?respecto a los apoyos comprendidos entre los números 20 y 25-.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto, firmado por el ingeniero industrial D. Javier Arroyo Caballero y visado por la demarcación de Castellón del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 18 de enero de 2002, que se han presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es aumentar la potencia y calidad de servicio en las provincias de Castellón de La Plana y Valencia, y más concretamente en las zonas de La Vall d'Uixó y Segorbe.
  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
  
Resultando que los servicios territoriales de Industria y Energía de Castellón y Valencia, encargados de la instrucción del expediente de solicitud, han informado favorablemente la misma.
  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la Línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
  
Resultando que con fecha 10 de mayo de 2004 tuvo entrada en esta Dirección General el informe, previo a la autorización administrativa de construcción de instalaciones de transporte de energía eléctrica, solicitado a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en cumplimiento del artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el que se comunica que, a la vista del proyecto presentado, considerando que la instalación constituye una antena de alimentación, que su finalidad es incrementar la potencia disponible y la calidad de servicio en las zonas de las subestaciones mencionadas y que la misma está contemplada en el Documento de Planificación de los Sectores de Gas y Electricidad aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 13 de septiembre de 2002, no se encuentra inconveniente alguno para que se resuelva sobre la solicitud de Iberdrola en relación con la autorización, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la línea a 220 kV, doble circuito, desde la subestación de Vall d'Uixó a la subestación de Segorbe.
  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.
  
Considerando que el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
Considerando. que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme el artículo 16 del Decreto 118/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía resuelve:
  
Primero. Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. la construcción de los tramos denominados 1,3 y 5, definidos más adelante, de la línea de transporte de energía eléctrica, consecuencia de la acumulación para una resolución posterior de la parte del trazado que discurre entre los apoyos 20 a 25 y 48 a 52, correspondiente a los términos municipales de Vall D'Uixó y Sagunto, y Soneja, respectivamente, y cuyas características principales son las siguientes:
  
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).
  
- Tipología constructiva: aérea.
  
- Frecuencia: 50 Hz.
  
- Potencia máxima a transportar: 544 MVA por circuito.
  
- Número de circuitos: dos.
  
- Conductores: aluminio-acero tipo Dúplex-Gull 381 mm2 de sección total.
  
- Cables de tierra: dos, uno de acero galvanizado de 50 mm2 de sección, y otro tipo OPGW-15 con fibra óptica en su núcleo de 118,3 mm2 de sección total.
  
- Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de acero S355J2G3 y S275JR, organizados en forma de celosía doble, correspondientes a las series de Iberdrola designadas como 22E110, 22E140, 22E150, 22E190, 22D180 y 22A14A.
  
- Tomas de tierra: Sistema mixto de picas y anillos. Dos montantes opuestos quedarán unidos a tierra por medio de electrodos constituidos por barras de acero cobreado, de 19 mm de diámetro y 2,00 metros de longitud, conectados a los montantes mediante cable de Cu de 50 mm2 de sección. Los otros dos montantes quedarán puestos a tierra mediante un anillo formado por cable de cobre de 50 mm2 de sección enterrado a una profundidad mínima de 0,7 m.
  
- Presupuesto total: 4.072.035,78 euros.
  
TRAMO 1
  
- Municipio (provincia) afectados: La Vall d'Uixó (Castellón).
  
- Origen de la línea: Pórtico de la subestación eléctrica transformadora denominada ?ST Vall d'Uixó?.
  
- Fin del tramo: Apoyo número 19.
  
- Número de apoyos del tramo: 20, afectando a los municipios que se expresan en la tabla siguiente.
  
Nº del APOYO MUNICIPIOS
  
AFECTADOS
  
Pórtico S.T. Vall d'Uixó y el apoyo nº1 La Vall d'Uixó
  
1 y 2
  
Pórtico S.T. Vall D'Uixó y el apoyo nº1 bis
  
1 bis a 19
  
TRAMO 3
  
Municipio (provincia) afectados: Sagunto (Valencia), Alfara de Agimia (Valencia), Algar de Palancia (Valencia) y Soneja (Castellón).
  
Origen de la línea: Apoyo número 25.
  
Fin del tramo: Apoyo número 48.
  
Número de apoyos del tramo: 24
  
Nº del APOYO MUNICIPIOS
  
AFECTADOS
  
25 Sagunto
  
26 Alfara de Algimia
  
27 y 28 Sagunto
  
29 Alfara de Algimia
  
30 a 33 Algar de Palancia
  
34 a 48 Soneja
  
TRAMO 5
  
Municipio (provincia) afectados: Soneja (Castellón), Castellnovo (Castellón) y Segorbe (Castellón)
  
Origen de la línea: Apoyo número 52.
  
Fin del tramo: Apoyo número 65.
  
Número de apoyos del tramo: 14
  
Nº del APOYO MUNICIPIOS
  
AFECTADOS
  
52 a 55 Soneja
  
56 a 58 Castellnovo
  
59 Soneja
  
60 a 65 y pórtico ST Segorbe Segorbe
  
De conformidad con el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial D. Javier Arroyo Caballero y visado por la demarcación de Castellón del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 18 de enero de 2002, en la parte correspondiente a los tramos autorizados en el anterior punto, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de ejecución de la obra será de un año desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras a los servicios territoriales de Energía de Castellón y Valencia, de acuerdo al emplazamiento provincial de la instalación, a los efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. Iberdrola deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte y distribución de energía eléctrica.
  
Además, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 25 de noviembre de 2003 el director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
Tercero. declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.-
  
Valencia, 11 de julio de 2005.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.
  
Conselleria de Infraestructura y Transporte



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML