Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9394, del 29-07-2022 (2022/6884)

Informació pública de les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada FV El Campet i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 2,45 MW, a situar al terme municipal de Novelda (Alacant). Expedient ATALFE/2022/11/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9394

Data del DOGV
:   29-07-2022

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2022/6884

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada FV El Campet i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 2,45 MW, a situar al terme municipal de Novelda (Alacant). Expedient ATALFE/2022/11/03.  
 [2022/6884]  
Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada FV el Campet i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 2,45 MW, a situar al terme municipal de Novelda (Alacant). Expedient ATALFE/2022/11/03.  
  
Als efectes previstos en:  
- el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica,  
- la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric,  
- el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica,  
  
- la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental,  
  
- la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana,  
- la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests,  
- la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat, respecte a la utilització i aprofitament dels béns de domini públic,  
  
- i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, d'autorització administrativa prèvia, d'autorització administrativa de construcció, i declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació elèctrica que s'indica:  
Peticionari: Univergy Renovables Haakon, SL, NIF B42774281 i amb domicili social al c/ Serrano, 41, CP 28001, de Madrid.  
Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada FV el Campet, amb potència a instal·lar 2,45 MW, incloses les seues infraestructures d'evacuació.  
Emplaçament grups generadors: polígon 23, parcel·les 46 i 143 del terme municipal de Novelda (Alacant).  
Emplaçament de la infraestructura d'evacuació: polígon 23, parcel·les 38, 46 i 9003 del terme municipal de Novelda (Alacant).  
Emplaçament/Ubicació del centre de seccionament i la línia que se cedirà al gestor de la xarxa, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU: polígon 23 parcel·les 38, 9024 i 9026 del terme municipal de Novelda (Alacant).  
Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  
Documents sotmesos a informació pública:  
- Projecte. Denominació: instal·lació de planta solar fotovoltaica Campet de 2.450,00 kW connectada a xarxa.  
- Projecte infraestructura evacuació. Denominació: projecte de centre de seccionament independent de maniobra exterior telecomandament amb ramal de 20 kV per a la connexió a xarxa de la PSFV Campet.  
- Estudi d'integració paisatgística.  
- Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.  
- Pla de desmantellament i restitució del terreny i entorn afectat.  
  
- plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
- Separates dirigides a:  
- Ajuntament de Novelda.  
- Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.  
- Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.  
- I-DE  
- Relació de béns i drets afectats.  
Pressupost: 1.206.664,80 ?.  
Característiques principals:  
Instal·lació fotovoltaica: la central fotovoltaica denominada FV el Campet, de 2,886128 MWp, està composta per un camp generador de 4.088 mòduls fotovoltaics bifacials de 706 Wp, muntats directament sobre el sòl en estructura fixa. Aquests mòduls fotovoltaics es connecten amb 13 inversors de 215 kW. Això suposa una potència nominal d'inversors de 2.795 kW, però els inversors estaran limitats internament de fàbrica, en el seu conjunt a una potència de 2.450 kW. Al seu torn, els inversors es connecten amb la part de baixa tensió dels transformadors per a elevar la tensió i cel·les de mitjana tensió. Juntament amb les seues línies d'interconnexió de 20 kV per a connectar amb el centre de seccionament a través d'una línia elèctrica subterrània de longitud 240 m i conductor HEPRZ1(AS) 12/20 kV 3x95mm².  
Línia elèctrica subterrània d'alta tensió de 20kV des de l'eixida del centre de seccionament fins al punt de connexió, amb conductor HEPRZ1(AS) 12/20 kV 3x240 mm² H16 i longitud 50 m.  
El punt de connexió de la central amb la xarxa de distribució es realitzarà en la línia 16 € Molins de 20 kV de l'ST Novelda (20 kV), en el tram comprés entre els suports número 224018 i 224019. El punt de connexió té afecció sobre el nus de transport Novelda (220 kV).  
  
Finalitat: generació d'energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica, així com la seua evacuació a la xarxa de distribució d'energia elèctrica.  
La documentació serà exposada per a consulta pública en la següent adreça electrònica: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellà i http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valencià, en l'apartat d'Informació pública, disponible l'endemà de la publicació.  
  
Segons la modificació realitzada, en virtut del Decret llei 1/2022, de 22 d'abril, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra d'Ucraïna, de l'article 33.1 del Decret llei 14/2020, de 7 agost, del Consell, els projectes amb una potència de generació menor o igual a 10 MW tindran caràcter prioritari i es tramitaran pel procediment d'urgència, d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per tot això, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència redueix a la meitat els terminis establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos, segons s'indica en l'article 33 de la llei esmentada.  
  
Cosa que es fa pública per a coneixement general i perquè totes aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació esmentada en l'adreça electrònica indicada o presencialment en el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, situat al c/ Churruca, 29, CP 03003, d'Alacant, així com dirigir al servei territorial esmentat les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de quinze (15) dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, les quals es podran presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, accedint al següent enllaç https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=15449&version=amp, o per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
La incompareixença en aquest tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d'interessades, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la interposició dels recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.  
  
Alacant, 8 de juliol de 2022.- La cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant: Rosa María Aragonés Pomares.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9394, del 29-07-2022 (2022/6884)

Información pública de las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica denominada «FV El Campet» y su infraestructura de evacuación, con potencia a instalar 2,45 MW, a ubicar en el término municipal de Novelda (Alicante). Expediente ATALFE/2022/11/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9394

Fecha DOGV
:   29-07-2022

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/6884

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica denominada «FV El Campet» y su infraestructura de evacuación, con potencia a instalar 2,45 MW, a ubicar en el término municipal de Novelda (Alicante). Expediente ATALFE/2022/11/03.  
 [2022/6884]  
Anuncio por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica denominada «FV EL CAMPET» y su infraestructura de evacuación, con potencia a instalar 2,45 MW, a ubicar en el término municipal de Novelda (Alicante). Expediente ATALFE/2022/11/03.  
  
A los efectos previstos en:  
- el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica,  
- la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,  
- el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,  
- la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental,  
- la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana,  
- la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,  
- la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, respecto a la utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público,  
- y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se someten a información pública las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica que se indica:  
Peticionario: Univergy Renovables Haakon SL., NIF B42774281 y con domicilio social en c/ Serrano, 41, CP 28001, de Madrid.  
Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada «FV el campet», con potencia a instalar 2,45 MW, incluidas sus infraestructuras de evacuación.  
Emplazamiento grupos generadores: Polígono 23 parcelas 46 y 143 del término municipal de Novelda (Alicante).  
Emplazamiento de la infraestructura de evacuación: Polígono 23 parcelas 38, 46 y 9003, del término municipal de Novelda (Alicante).  
Emplazamiento/Ubicación del centro de seccionamiento y la línea que se cederá al Gestor de la red, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.: Polígono 23 parcelas 38, 9024 y 9026 del término municipal de Novelda (Alicante).  
Órgano competente para autorizar la instalación: Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  
Documentos sometidos a información pública:  
- Proyecto. Denominación: «Instalación de planta solar fotovoltaica «Campet» de 2.450,00kW conectada a Red».  
- Proyecto infraestructura evacuación. Denominación: «Proyecto de centro de seccionamiento independiente de maniobra exterior telemandado con ramal de 20 kV para la conexión a red de la PSFV «Campet» .  
- Estudio de Integración Paisajística.  
- Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020.  
- Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado.  
- pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
- Separatas dirigidas a:  
- Ayuntamiento de Novelda.  
- Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.  
- Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.  
- i-DE  
- Relación de bienes y derechos afectados.  
Presupuesto: 1.206.664,80 -  
Características principales:  
Instalación fotovoltaica: La central fotovoltaica denominada «FV EL CAMPET» de 2,886128 MWp, está compuesta por un campo generador de 4.088 módulos fotovoltaicos bifaciales de 706 Wp, montados directamente sobre el suelo en estructura fija. Estos módulos fotovoltaicos se conectan con 13 inversores de 215 kW. Esto supone una potencia nominal de inversores de 2.795 kW, pero los inversores estarán limitados internamente de fábrica, en su conjunto a una potencia de 2.450 kW. A su vez los inversores se conectan con la parte de Baja Tensión de los transformadores para elevar la tensión y celdas de Media Tensión. Junto con sus líneas de interconexión de 20 kV para conectar con el centro de seccionamiento a través de una línea eléctrica subterránea de longitud 240 m y conductor HEPRZ1(AS) 12/20 kV 3x95mm².  
Línea eléctrica subterránea de alta tensión de 20kV desde la salida del centro de seccionamiento hasta el punto de conexión, con conductor HEPRZ1(AS) 12/20 kV 3x240 mm² H16 y longitud 50 m.  
El punto de conexión de la central con la red de distribución se realizará en la línea 16 € Molinos de 20kV de la ST Novelda (20 kV), en el tramo comprendido entre los apoyos número 224018 y 224019. El punto de conexión tiene afección sobre el nudo de transporte Novelda (220 kV)  
Finalidad: Generación de energía eléctrica mediante una instalación solar fotovoltaica, así como su evacuación a la red de distribución de energía eléctrica.  
La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente dirección electrónica: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado «Información pública», disponibles al día siguiente de la publicación.  
Según la modificación realizada, en virtud del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunidad Valenciana por la guerra de Ucrania, del artículo 33.1 del Decreto ley 14/2020, de 7 agosto, del Consell, los proyectos con una potencia de generación menor o igual a 10 MW tendrán carácter prioritario y se tramitarán por el procedimiento de urgencia, de acuerdo con la Ley 39/2015, de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Por todo ello, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, según se indica en el artículo 33 de la citada ley.  
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, sito en C/Churruca, 29, CP 03003, de Alicante, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=15449&version=amp, o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.  
  
Alicante, 8 de julio de 2022.- La jefa del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante: Rosa María Aragonés. Pomares.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML