Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8176, del 23-11-2017 (2017/9528)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la construcció de xarxes de distribució de gas natural en les urbanitzacions de Xirles, Alberca i sector 2 del terme municipal de Polop, província d'Alacant, per a la seua gasificació, i s'aprova el seu projecte d'execució i l'addenda a aquest. Expedient CBREDE/2015/20/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8176

Data del DOGV
:   23-11-2017

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2017/9528

CVE


Data del document
:   25-07-2017

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la construcció de xarxes de distribució de gas natural en les urbanitzacions de Xirles, Alberca i sector 2 del terme municipal de Polop, província d'Alacant, per a la seua gasificació, i s'aprova el seu projecte d'execució i l'addenda a aquest. Expedient CBREDE/2015/20/03. [2017/9528]  
  
  
Antecedents de fet  
Amb data 6 d'agost de 2015, Gas Natural Cegas, SA, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, l'escrit en el qual sol·licita:  
- Autorització administrativa per a la construcció d'una xarxa de distribució de gas natural en les urbanitzacions de Xirles, Alberca i sector 2 del terme municipal de Polop, província d'Alacant, per a la seua gasificació, i  
- Aprovació del projecte tècnic d'execució d'aquesta.  
Junt amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'adjunta la documentació següent:  
- Projecte tècnic, firmat pel tècnic competent, acompanyat de declaració responsable d'aquest, subscrita el 28 de juliol de 2015.  
- Separates tècniques per a l'obtenció del condicionat tècnic de:  
- Ajuntament de Polop.  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
- Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència CBREDE/2015/20/03, incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant a aquest efecte.  
Per la seua relació amb la instal·lació sol·licitada constitueixen antecedents a ressenyar els actes administratius següents:  
Resolució de 5 de maig de 2005, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'autoritza a Gas Natural Cegas, SA, la realització de les instal·lacions corresponents a la xarxa de distribució i emmagatzemament de propà en la urbanització Balcó de Ponotx (PAU-1), en el terme municipal de Polop. Expedient número CBREDE/2004/34/03.  
  
Resolució d'11 de setembre de 2008, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'autoritza a Gas Natural Cegas, SA la substitució de l'actual emmagatzemament de GLP per l'execució de les instal·lacions del projecte de la planta satèl·lit de gas natural liquat (GNL) en la urbanització Balcó de Ponotx (PAU-1), en el terme municipal de Polop. Expedient número CBREDE/2008/29/03, amb acta de posada en servei de 17 de gener de 2014.  
Resolució de 29 de gener de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual es resol la concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Polop de la Marina, en favor d'Iberdrola Distribución de Gas, SAU (CBREDE/2005/25/03, CBREDE/2005/39/03 i CBREDE/2006/71/03).  
Resolució de 26 d'octubre de 2012, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa per a la transmissió de titularitat a favor de Gas Natural Cegas, SA, de les instal·lacions de distribució de gas natural canalitzat, ubicades a la Comunitat Valenciana i en l'àmbit de les competències de la Generalitat, que figuren a nom d'Iberdrola Distribución de Gas, SAU, entre les quals està la relativa a la mencionada Resolució de 29 de gener de 2009 per a la gasificació del municipi de Polop de la Marina (CBREDE/2006/71/03).  
  
Resolució de 21 d'agost de 2013, del Servei Territorial d'Energia d'Alacant, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, autorització administrativa per al canvi de tipus de gas a distribuir en el sector PAU-1, del terme municipal de Polop, en la província d'Alacant. Expedient número CBREDE/2013/8/03.  
Resolució de 4 de setembre de 2014, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, autorització administrativa prèvia per a la construcció d'una xarxa de distribució de gas natural en el municipi de Polop, província d'Alacant, per a la seua gasificació, i s'aproven el projecte tècnic d'execució i les addendes I i II a aquest (CBREDE/2013/9/03).  
De conformitat amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies, presentaren la conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, amb data 17 d'agost de 2015 es va remetre la separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta. Els resultats d'aquests actes són els que, en síntesi, es detallen:  
- Ajuntament de Polop. Per mitjà d'un escrit d'Alcaldia remés el 7 d'octubre de 2015, presenta informe favorable condicionat al projecte d'execució en què presenta un traçat alternatiu, informe que és acceptat per l'empresa peticionària amb data entrada de 26 d'octubre de 2015.  
  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Per mitjà d'un escrit remés amb data 16 d'octubre de 2015 comunica que s'haurà de sol·licitar la corresponent autorització d'acord amb el text refós de la Llei d'aigües, que és acceptat per l'empresa peticionària amb data de 29 d'octubre de 2015.  
- Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Servei Territorial de Medi Ambient. Secció Forestal. Camins ramaders. Per mitjà d'un escrit amb data entrada 27 d'octubre de 2015 presenta informe favorable, que és acceptat per l'empresa peticionària amb data entrada de 19 de novembre de 2015.  
Com a conseqüència de l'informe favorable condicionat de l'Ajuntament de Polop, amb data 17 de febrer de 2016 Gas Natural Cegas, SA, presenta l'addenda al projecte tècnic, amb declaració responsable de 9 de febrer de 2016. Acompanyant aquesta mateixa adjunta noves separates tècniques per a l'obtenció del condicionat tècnic de:  
- Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.  
- Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.  
- Ajuntament de Polop.  
- Consorci d'Aigües de la Marina Baixa.  
De conformitat amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies, presentaren la conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si pertocava, els oportuns condicionats tècnics a l'addenda al projecte tècnic de la instal·lació, amb data 1 de març de 2016 es va remetre separata d'aquesta, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets de les quals a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta amb els resultats que, en síntesi, es detallen:  
- Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Servei Territorial de Medi Ambient. Secció Forestal. Camins ramaders. El 2 de maig es rep l'escrit en el qual indiquen que no es requereix resolució expressa per la seua banda, en situar-se el camí ramader Assagador del Camí Vell de la Vila Joiosa sobre sòl urbà.  
- Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Servei Territorial d'Obres Públiques. Per mitjà d'un escrit de data d'eixida 13 de maig de 2016, presenta informe favorable condicionat a l'addenda al projecte d'execució que és acceptat per l'empresa peticionària per mitjà d'un escrit de data d'entrada 1 de juny de 2016.  
- Ajuntament de Polop. Per mitjà d'un escrit d'Alcaldia de data d'eixida 15 de març de 2016, presenta informe favorable condicionat a l'addenda al projecte d'execució que és acceptat per l'empresa peticionària per mitjà d'un escrit de data d'entrada 13 d'abril de 2016.  
- Consorci d'Aigües de la Marina Baixa. El 8 d'abril de 2016, té entrada l'informe favorable condicionat a l'addenda al projecte d'execució que és acceptat per l'empresa peticionària per mitjà d'un escrit de data d'entrada 20 d'abril de 2016.  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació junt amb el projecte d'execució i la seua addenda han sigut objecte d'informació pública durant el termini de 20 dies en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 18 de març de 2016 (DOGV 7744).  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de 21 de març de 2016 (BOPA núm. 55).  
- Els diaris Información i Las Provincias, en l'edició d'Alacant, de 31 de març de 2016.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient no s'hi han presentat al·legacions.  
Consta en l'expedient l'informe del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de 27 d'octubre de 2015, en la qual es fa constar que el projecte del Sector 2 no està sotmés al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, en aquest informe, no obstant això, s'indica que el projecte haurà d'executar-se d'acord amb les mesures preventives i correctores indicades en el document ambiental i les que s'hi especifiquen, que es detallen en l'apartat segon del resol de la present resolució.  
  
Amb data 2 de juny de 2017 es remet requeriment al sol·licitant perquè aclarisca certs punts referents a l'àrea d'autorització sol·licitada, així com els punts de connexió en certes zones, cosa que és esmenada per mitjà d'un escrit amb data entrada de 30 de juny de 2017.  
Les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constitueixen instal·lacions de distribució de gas natural.  
El sol·licitant, Gas Natural Cegas, SA, està inscrit amb en el número 7 en el Registre Administratiu de Distribuïdors de Combustibles Gasosos per Canalització del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.  
  
La finalitat que es persegueix amb la construcció de les instal·lacions és dotar d'infraestructura gasista diverses urbanitzacions del terme municipal de Polop, per a cobrir la potencial demanda de gas actual i la que puga existir en un futur, una vegada executades les promocions urbanístiques pendents de construcció, segons la sol·licitud i documentació presentades.  
El punt de connexió de les instal·lacions sol·licitades per l'empresa peticionària en la urbanització Xirles es durà a terme des del punt de connexió a xarxa en MOP 0,4 existent al carrer de la Foieta. L'ampliació de xarxa de la urbanització Alberca es durà a terme des del punt de connexió a xarxa existent en el camí Runar en MOP 4. El subministrament al sector 2 es durà a terme des de la xarxa en MOP 4 existent junt amb el mòdul de regasificació situat al nord de l'esmentat sector. Hi haurà altres dos punts de connexió, un a l'avinguda Andalusia i un altre al carrer Palerm.  
En l'escrit de 30 de juny de 2017 consta el pla definitiu on es delimita la zona geogràfica per a la qual se sol·licita autorització administrativa (pla GDPV1514110005 P-AA1 Rev.0, annex a aquesta resolució).  
Consta en l'expedient la proposta favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient i proposta de resolució de Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes que són competència de l'Administració general de l'Estat d'acord amb l'article 3.2.c de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.  
D'acord amb el que disposa l'article 14 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria i Energia d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord amb el que disposa l'article 55.1.b de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, les instal·lacions de distribució de gas natural requereixen l'autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 70.1.b del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural les instal·lacions de distribució de gas natural, la construcció o establiment d'aquestes requereix l'aprovació del projecte d'execució o detall d'aquestes.  
Els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució de gas natural han de disposar dels requisits establits per a l'exercici de l'activitat de distribució en el capítol II del títol II del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
Els sol·licitants d'autoritzacions per a instal·lacions de gas hauran d'acreditar suficientment el compliment dels requisits establits en l'article 73.3 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.  
  
D'acord amb l'article 73.5 de la Llei 34/1998 i l'article 81.7 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, les autoritzacions d'instal·lacions de distribució han de contindre tots els requisits que hagen de ser observats en la seua construcció i explotació, la delimitació de la zona en què s'ha de prestar el subministrament, els compromisos d'expansió de la xarxa en aquesta zona que ha d'assumir l'empresa sol·licitant i el termini per a l'execució de les instal·lacions mencionades i la seua caracterització.  
Considerant el que disposa el capítol V, Distribució de combustibles gasosos per canalització, del títol IV, Ordenació del subministrament de gasos combustibles per canalització, de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i en el capítol II, Autoritzacions per a la construcció, ampliació, modificació i explotació d'instal·lacions, del títol IV, Procediments d'autorització de les instal·lacions d'emmagatzemament, regasificació, transport i distribució, del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, aquest últim per ser dret supletori a la Comunitat Valenciana, en no tindre regulació autonòmica en matèria de procediment d'autorització d'instal·lacions de distribució de gas natural canalitzat.  
  
En consideració del que s'ha exposat anteriorment, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc,  
  
Primer  
Atorgar a Gas Natural Cegas, SA autorització administrativa prèvia per a la construcció de xarxes de distribució de gas natural canalitzat en les urbanitzacions de Xirles, Alberca i sector 2 del terme municipal de Polop, província d'Alacant, per a la seua gasificació, les característiques principals de la qual són:  
  
Característiques generals  
Tipus de gas Gas natural (segona família), amb els requisits mínims de qualitat vigents en cada moment  
Municipis afectats Polop  
Xarxa de distribució  
Punts de connexió inicial - Urbanització Xirles: xarxa en servei existent en MOP 0,4 bar al carrer de la Foieta.  
- Urbanització Alberca: xarxa existent en MOP 4 bar al camí del Runar (segons el projecte).  
- Sector 2: xarxa en MOP 4 bar en servei existent al carrer de la Teuleria. Hi haurà altres dos punts de connexió a la xarxa en MOP 4 bar existent sense servei, un a l'avinguda Andalusia i un altre al carrer Palerm.  
Longitud i diàmetre nominal La xarxa autoritzada tindrà una longitud total de 5.538 metres, segons el detall següent:  
Xarxa MOP 4 bar:  
- 1.834 metres de xarxa de diàmetre 110 mm.  
- 336 metres de xarxa de diàmetre 90 mm.  
- 1.252 metres de xarxa de diàmetre 63 mm.  
Xarxa MOP 0,4 bar:  
- 33 metres de xarxa de diàmetre 3.  
- 1.977 metres de xarxa de diàmetre 90 mm.  
- 106 metres de xarxa de diàmetre 63 mm.  
Zona geogràfica autoritzada Segons el pla GDPV1514110005 P-AA1 Rev.0, Addenda al projecte d'autorització administrativa i aprovació d'execució de la xarxa de gas natural a les urbanitzacions de Xirles, Alberca i sector 2 del terme municipal de Polop. Pla d'àrea d'autorització, annex a aquesta resolució.  
  
En l'àrea geogràfica autoritzada l'empresa peticionària estarà obligada a realitzar en els terminis i les condicions establits normativament les connexions i la connexió de nous consumidors o ampliació dels existents que se'ls plantegen, sense perjuí dels règims d'autorització i econòmics que siguen d'aplicació a aquestes connexions.  
Compromisos d'expansió de la xarxa autoritzada La gasificació de la zona es realitzarà en tres fases a desenrotllar en 8 mesos segons el pla GDPV1514110005 P-FA1 Rev.0, Addenda al projecte d'autorització administrativa i aprovació d'execució de la xarxa de gas natural a les urbanitzacions de Xirles, Alberca i sector 2 del terme municipal de Polop. Pla de fases, i el detall següent:  
- Fase 1a. Connexió des de la xarxa existent al carrer de la Foieta fins a l'entrada de la urbanització Xirles. Connexió des del carrer de la Teuleria fins a la xarxa canalitzada sense servei del Sector 2.  
- Fase 2a. Execució de la xarxa de la urbanització de Xirles. Ampliació de la xarxa del Sector 2.  
- Fase 3a. Ampliació de la xarxa de les zones de les urbanitzacions de Xirles i Alberca pendent de desenvolupar.  
Traçat Urbanització de Xirles: des del punt de connexió en el carrer de la Foieta de Polop ix una antena pel carrer de la carretera de Xirles (CV-7621) i continua per la carretera CV-7620 fins a l'entrada de la urbanització pel carrer del Passeig de les Moreres, des de la qual partirà un eix principal amb MOP 0,4 i PE Ø90 que se subdividirà en ramals de menor diàmetre.  
  
Sector 2: des del punt de connexió del carrer de la Teuleria de Polop, eixirà un tram de xarxa MOP 4 i PE Ø110 fins a connectar amb la xarxa existent dins del sector 2. Des d'aquesta eixiran dos ramals: un MOP 4 PE Ø63 per l'avinguda Andalusia i carrers adjacents; un altre MOP 4 PE Ø90 des del carrer Palerm que se subdividirà en ramals de menor diàmetre.  
  
Urbanització Alberca: des del camí del Runar, eixeirà una canalització (segons el projecte)  
  
Tot això segons els plans GDPV1514110005 P-TRAZ 1, P-TRAZ 2 i P-TRAZ 3, Addenda al projecte d'autorització administrativa i aprovació d'execució de la xarxa de gas natural a les urbanitzacions de Xirles, Alberca i sector 2 del terme municipal de Polop. Pla del traçat.  
Tipus constructiu Canalització soterrada en rasa. Perforació dirigida en l'encreuament amb la carretera CV-70. Grapat davall dels ponts en encreuament barranc de Xirles.  
Pressió màx. operació MOP (bar) MOP 4 bar i MOP 0,4 bar, segons el tipus de xarxa.  
Pressió de garantia (bar) La pressió mínima a garantir en els diferents punts de la xarxa és de 0,05 bar en els trams amb MOP 0,4 bar i de 0,4 bar en els trams amb MOP 4 bar (segons l'article 65.2 del Reial decret 1434/2002)  
  
Material Polietilé PE100 segons UNE EN 1555-1  
Acer al carboni qualitat Gr. L245 3PN segons UNE EN 10208-2 en encreuament barranc de Xirles.  
  
Grossària Xarxa acer: 3,6 mm.  
Xarxa polietilé: SDR (diàmetre/grossària): 17,6  
Accessoris i elements auxiliars Accessoris: colzes, tes, taps, etc., per a la correcta funcionalitat de la xarxa.  
Elements auxiliars: vàlvules i connexions necessàries per a donar servei als clients.  
  
  
El pressupost final ascendeix a dos-cents huitanta-cinc mil quatre-cents trenta-nou euros amb trenta-nou cèntims d'euro (285 439,39 ?).  
La present autorització administrativa s'atorga a l'empara del que estableix la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
1. El titular de la instal·lació constituirà en el termini d'un mes una garantia per valor de cinc mil set-cents huit euros amb setanta-nou cèntims d'euro (5708,79 ?), import del dos per cent (2 %) del pressupost total de les instal·lacions afectades que figuren en la present resolució, per a garantir el compliment de les obligacions, d'acord amb l'article 82 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
Aquesta fiança es constituirà a favor d'aquesta Direcció General d'Indústria i Energia en la Tresoreria del Servei Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, de conformitat amb l'Ordre de 14 de febrer de 1986 i l'Ordre de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.  
Una vegada constituïda la fiança, abans del termini d'un mes des de la notificació de la present resolució, el titular haurà de presentar en el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant la carta de pagament-resguard, emesa per la tresoreria mencionada, com a acreditació del compliment de aquesta obligació.  
La fiança serà tornada al titular de la present autorització, amb la seua sol·licitud prèvia, una vegada que davant del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades de la present autorització i el servei territorial esmentat formalitze l'acta de posada en servei de les instal·lacions a què fa referència la present resolució.  
2. El titular de la present autorització complirà les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, així com en punt 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, i la resta de l'ordenament jurídic aplicable a l'exercici d'aquesta activitat vigent en cada moment. En especial, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, així com d'acord amb les previsions recollides en els plans anuals d'ampliació de les xarxes de distribució que li siguen autoritzats, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.  
  
3. El titular de la present autorització tindrà, com a distribuïdor, els drets que assenyala l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs i en l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
4. La present autorització en cap cas concedirà al seu titular drets exclusius d'ús, i s'atorga sense perjuí de tercers, i deixarà fora de perill els drets particulars, i sense perjuí, i independentment, de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'aquest o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre.  
5. Serà causa de revocació de la present autorització l'incompliment de les condicions expressades en aquesta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o altres causes previstes en l'ordenament jurídic.  
6. El titular de la present autorització comunicarà anualment a la Direcció General d'Indústria i Energia un resum de la base de dades dels consumidors connectats a les instal·lacions autoritzades en la present resolució, segons el que disposa l'incís l) de l'apartat 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, on estarà especificat el nombre d'altes i baixes, si és el cas, realitzades en l'últim any.  
  
Segon  
Aprovar el projecte tècnic d'execució redactat pel tècnic titulat competent, segons la declaració responsable d'aquest de 28 de juliol de 2015, i la seua addenda amb declaració responsable de data 9 de febrer de 2016 per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la xarxa de distribució de gas natural canalitzat descrites en el punt primer d'aquesta resolució, i s'habilita el titular de la present resolució a la construcció de la instal·lació interessada, d'acord amb les condicions que a continuació s'indiquen:  
1. La instal·lació de gas natural haurà d'executar-se segons el projecte i addenda presentats i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En el cas que fóra necessari introduir-hi modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta Direcció General la corresponent aprovació.  
2. El projecte haurà d'executar-se d'acord amb les mesures preventives i correctores indicades en el document ambiental i amb les especificades en l'informe del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de data 27 d'octubre de 2015, que són les següents:  
- En el cas que siga necessari establir zones d'amuntegament, parcs de maquinària, etc., es tindrà en compte la possible presència de l'orquídia Barlia robertiana, l'hàbitat principal de la qual s'ubica en prats i pastius.  
Per això i com indica el document ambiental es consensuarà amb l'organisme ambiental competent la ubicació de les platges d'amuntegament, parcs de maquinària, etc.  
A aquests efectes la ubicació d'aquestes zones haurà de ser assenyalada de manera exacta en el pla i ser supervisada pels tècnics de protecció d'espècies del ST de Medi Ambient d'Alacant prèviament a l'execució de les obres.  
Haurà de procedir-se de la mateixa manera en el cas que es preveja trànsit de maquinària fora dels camins indicats en el document ambiental.  
Aquests serveis tècnics fixaran, a més, en cas necessari el calendari d'obres per a evitar molèsties a l'espècie Aquila fasciata.  
3. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que estableix el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i, en especial, la seua instrucció tècnica complementària ITC-ICG 01, Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització, així com les disposicions i normes tècniques que se li apliquen. Així mateix, la construcció de les instal·lacions aprovades pel present acte administratiu hauran d'ajustar-se a la resta de normatives tècniques de qualitat i seguretat industrials derivades de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria i el seu desplegament reglamentari. Aquestes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïments flexibles i segurs.  
4. El termini d'execució de les obres serà de 8 mesos comptadors a partir de la data en què es notifique aquesta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del termini de cada una de les fases recollides en l'autorització administrativa, Gas Natural Cegas, SA, podrà sol·licitar una ampliació concreta d'aquests mitjançant sol·licitud motivada davant d'aquesta direcció general, i s'adjuntarà a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat de la fase corresponent.  
5. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o al servei territorial corresponent podrà realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució. A aquest efecte, el titular de la present resolució haurà de comunicar amb l'adequada antelació al Servei Territorial d'Indústria i Energia corresponent l'inici de les obres.  
Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia corresponent.  
7. Finalitzades les obres de construcció i realitzades les proves corresponents, el titular de la present resolució sol·licitarà l'autorització d'explotació (o acta de posada en servei) de la fase corresponent, prevista en l'article 85 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre. Amb aquesta comunicació s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per la persona facultativa competent, en el qual conste que la instal·lació s'ha realitzat d'acord amb la normativa i especificacions previstes en el projecte d'execució i addenda aprovats, així com amb les prescripcions de la reglamentació tècnica i de seguretat aplicable a les instal·lacions objecte del projecte. Quan el certificat de direcció i final d'obra mencionat no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable d'acord amb allò que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389 del 3 de novembre de 2010.  
8. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació (o acta de posada en servei) de cada fase, incloses les possibles autoritzacions parcials, de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia corresponent ho comunicarà a aquesta direcció general.  
9. Aquesta direcció general, amb el tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en aquesta.  
  
Tercer  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
- La notificació de la present resolució a Gas Natural Cegas, SA, a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, que han emés, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això de conformitat amb el que disposa l'article 81.5 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
Se significa que la publicació mencionada es realitzarà, a més, a l'efecte de notificació de la present resolució als interessats en aquesta que siguen desconeguts, s'ignore el lloc o domicili de la notificació d'aquests o el mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per aquells o els seus representants, tot això d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 25 de juliol de 2017.- El director general d'Indústria i Energia: Diego Maciá Antón.  
  
  
ANNEX  
  
- Pla GDPV1514110005 P-AA1 Rev.0, Addenda al projecte d'autorització administrativa i aprovació d'execució de la xarxa de gas natural a les urbanitzacions de Xirles, Alberca i sector 2 del terme municipal de Polop. Pla d'àrea d'autorització, presentat el 30 de juny de 2017.  
  
Accessible en el lloc d'internet   
http://www.indi.gva.es/web/energia/provincia-de-Alicante



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8176, del 23-11-2017 (2017/9528)

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción de redes de distribución de gas natural en las urbanizaciones de Xirles, Alberca y sector 2 del término municipal de Polop, provincia de Alicante, para su gasificación, y se aprueba su proyecto de ejecución y la adenda al mismo. Expediente CBREDE/2015/20/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8176

Fecha DOGV
:   23-11-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2017/9528

CVE


Fecha del documento
:   25-07-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción de redes de distribución de gas natural en las urbanizaciones de Xirles, Alberca y sector 2 del término municipal de Polop, provincia de Alicante, para su gasificación, y se aprueba su proyecto de ejecución y la adenda al mismo. Expediente CBREDE/2015/20/03. [2017/9528]  
  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 6 de agosto de 2015, Gas Natural Cegas, SA, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, escrito en el que solicita:  
- Autorización administrativa para la construcción de una red de distribución de gas natural en las urbanizaciones de Xirles, Alberca y sector 2 del término municipal de Polop, provincia de Alicante, para su gasificación, y  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución de la misma.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompaña la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico, firmado por técnico competente, acompañado de declaración responsable de este, suscrita el 28 de julio de 2015.  
- Separatas técnicas para la obtención del condicionado técnico de:  
- Ayuntamiento de Polop.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar.  
- Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia CBREDE/2015/20/03, incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante al efecto.  
Por su relación con la instalación solicitada constituyen antecedentes a reseñar los siguientes actos administrativos:  
Resolución de 5 de mayo de 2005, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se autoriza a Gas Natural Cegas, SA, la realización de las instalaciones correspondientes a la red de distribución y almacenamiento de propano en la urbanización Balcón de Ponoch (PAU-1), en el término municipal de Polop. Expediente número CBREDE/2004/34/03.  
Resolución de 11 de septiembre de 2008, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se autoriza a Gas Natural Cegas, SA, la sustitución del actual almacenamiento de GLP por la ejecución de las instalaciones del proyecto de la planta satélite de gas natural licuado (GNL) en la urbanización Balcón de Ponoch (PAU-1), en el término municipal de Polop. Expediente número CBREDE/2008/29/03, con acta de puesta en servicio de 17 de enero de 2014.  
Resolución de 29 de enero de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se resuelve la concurrencia de peticionarios a la autorización administrativa para la gasificación del municipio de Polop de la Marina, en favor de Iberdrola Distribución de Gas, SAU (CBREDE/2005/25/03, CBREDE/2005/39/03 y CBREDE/2006/71/03).  
Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la transmisión de titularidad a favor de Gas Natural Cegas, SA, de las instalaciones de distribución de gas natural canalizado, ubicadas en la Comunitat Valenciana y en el ámbito de las competencias de la Generalitat, que figuran a nombre de Iberdrola Distribución de Gas, SAU, entre las que se encuentra la relativa a la mencionada Resolución de 29 de enero de 2009 para la gasificación del municipio de Polop de la Marina. (CBREDE/2006/71/03).  
Resolución de 21 de agosto de 2013, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa para el cambio de tipo de gas a distribuir en el sector PAU-1, del término municipal de Polop, en la provincia de Alicante. Expediente número CBREDE/2013/8/03.  
Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa previa para la construcción de una red de distribución de gas natural en el municipio de Polop, provincia de Alicante, para su gasificación, y se aprueban su proyecto técnico de ejecución y las Adendas I y II al mismo. (CBREDE/2013/9/03).  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, con fecha 17 de agosto de 2015 se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma. Los resultados de estos actos son los que, en síntesis, se detallan:  
- Ayuntamiento de Polop. Mediante escrito de Alcaldía remitido el 7 de octubre de 2015, presenta informe favorable condicionado al proyecto de ejecución en el que presenta un trazado alternativo, informe que es aceptado por la empresa peticionaria con fecha de entrada del 26 de octubre de 2015.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar. Mediante escrito remitido en fecha 16 de octubre de 2015 comunica que se deberá solicitar la correspondiente autorización conforme al texto refundido de la Ley de Aguas, que es aceptado por la empresa peticionaria con fecha del 29 de octubre de 2015.  
- Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Sección Forestal. Vías pecuarias. Mediante escrito con fecha de entrada 27 de octubre de 2015 presenta informe favorable, que es aceptado por la empresa peticionaria con fecha de entrada del 19 de noviembre de 2015.  
Como consecuencia del informe favorable condicionado del Ayuntamiento de Polop, en fecha 17 de febrero de 2016, Gas Natural Cegas, SA presenta adenda al proyecto técnico, con declaración responsable de fecha 9 de febrero de 2016. Acompañando a la misma adjunta nuevas separatas técnicas para la obtención del condicionado técnico de:  
- Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.  
- Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.  
- Ayuntamiento de Polop.  
- Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos a la adenda al proyecto técnico de la instalación, con fecha 1 de marzo de 2016 se remitió separata de esta, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma con los resultados que, en síntesis, se detallan:  
- Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Sección Forestal. Vías pecuarias. El 2 de mayo se recibe escrito en el que indican que no se requiere resolución expresa por su parte, al situarse la vía pecuaria «Colada del Camino Viejo de Villajoyosa» sobre suelo urbano.  
  
- Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Servicio Territorial de Obras Públicas. Mediante escrito de fecha de salida 13 de mayo de 2016, presenta informe favorable condicionado a la adenda al proyecto de ejecución que es aceptado por la empresa peticionaria mediante escrito de fecha de entrada 1 de junio de 2016.  
- Ayuntamiento de Polop. Mediante escrito de Alcaldía de fecha de salida 15 de marzo de 2016, presenta informe favorable condicionado a la adenda al proyecto de ejecución que es aceptado por la empresa peticionaria mediante escrito de fecha de entrada 13 de abril de 2016.  
- Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. El 8 de abril de 2016, tiene entrada informe favorable condicionado a la adenda al proyecto de ejecución que es aceptado por la empresa peticionaria mediante escrito de fecha de entrada 20 de abril de 2016.  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación junto al proyecto de ejecución y su adenda han sido objeto de información pública durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 18 de marzo de 2016, (DOGV 7744),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 21 de marzo de 2016 (BOPA núm. 55),  
- los diarios Información y Las Provincias, en su edición de Alicante, del 31 de marzo de 2016.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Consta en el expediente informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de fecha 27 de octubre de 2015 en la que se hace constar que el proyecto del Sector 2 no está sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en dicho informe, no obstante, se indica que el proyecto deberá ejecutarse de acuerdo con las medidas preventivas y correctoras indicadas en el documento ambiental y las que se especifican en el mismo, que se detallan en el apartado segundo del resuelve de la presente resolución.  
Con fecha 2 de junio de 2017 se remite requerimiento al solicitante para que aclare ciertos extremos referentes al área de autorización solicitada así como los puntos de conexión en ciertas zonas, lo cual es subsanado mediante escrito con fecha de entrada de 30 de junio de 2017.  
Las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución de gas natural.  
El solicitante, Gas Natural Cegas, SA, está inscrito con en el número 7 en el Registro administrativo de distribuidores de combustibles gaseosos por canalización del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.  
La finalidad que se persigue con la construcción de las instalaciones es dotar de infraestructura gasista diversas urbanizaciones del término municipal de Polop, para cubrir la potencial demanda de gas actual y la que pueda existir en un futuro, una vez ejecutadas las promociones urbanísticas pendientes de construcción, según la solicitud y documentación presentadas.  
El punto de conexión de las instalaciones solicitadas por la empresa peticionaria en la urbanización Xirles se llevará a cabo desde el punto de conexión a red en MOP 0,4 existente en la calle Foieta. La ampliación de red de la urbanización Alberca se llevará a cabo desde el punto de conexión a red existente en el camino Runar en MOP 4. El suministro al sector 2 se llevará a cabo desde la red en MOP 4 existente junto al módulo de regasificación situado al norte de dicho sector. Habrá otros dos puntos de conexión, uno en la Avenida Andalucía y otro en la calle Palermo.  
En el escrito de fecha 30 de junio de 2017 consta el plano definitivo donde se delimita la zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa (plano GDPV1514110005 P-AA1 Rev.0, anexo a esta resolución).  
Consta en el expediente propuesta favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente y propuesta de resolución de Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2.c de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este Departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.1.b de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 70.1.b del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural las instalaciones de distribución de gas natural, la construcción o establecimiento de las mismas requiere aprobación del proyecto de ejecución o detalle de las mismas.  
Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de gas natural deben reunir los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad de distribución en el Capítulo II del Título II del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas deberán acreditar suficientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 73.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
De acuerdo con el artículo 73.5 de la Ley 34/1998 y el artículo 81.7 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, las autorizaciones de instalaciones de distribución deben contener todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación, la delimitación de la zona en la que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la red en dicha zona que debe asumir la empresa solicitante y el plazo para la ejecución de dichas instalaciones y su caracterización.  
Considerando lo dispuesto en el capítulo V, Distribución de combustibles gaseosos por canalización, del título IV, Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el capítulo II, Autorizaciones para la construcción, ampliación, modificación y explotación de instalaciones, del título IV, Procedimientos de autorización de las instalaciones de almacenamiento, regasificación, transporte y distribución, del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, este último por ser derecho supletorio en la Comunitat Valenciana, al carecer de regulación autonómica en materia de procedimiento de autorización de instalaciones de distribución de gas natural canalizado.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo,  
  
Primero  
Otorgar a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa previa para la construcción de redes de distribución de gas natural canalizado en las urbanizaciones de Xirles, Alberca y Sector 2 del término municipal de Polop, provincia de Alicante, para su gasificación, cuyas características principales son:  
  
Características generales  
Tipo de gas Gas natural (segunda familia), con los requisitos mínimos de calidad vigentes en cada momento  
Municipios afectados Polop  
Red de distribución  
Puntos de conexión inicial - Urbanización Xirles: red en servicio existente en MOP 0,4 bar en la Calle Foieta. Urbanización Alberca: red existente en MOP 4 bar en el camino Runar (según proyecto).  
- Sector 2: red en MOP 4 bar en servicio existente en la calle de la Teuleria. Habrá otros dos puntos de conexión a red en MOP 4 bar existente sin servicio, uno en la avenida Andalucía y otro en la calle Palermo.  
Longitud y diámetro nominal La red autorizada tendrá una longitud total de 5538 metros, según el siguiente detalle:  
Red MOP 4 bar:  
- 1834 metros de red de diámetro 110 mm.  
- 336 metros de red de diámetro 90 mm.  
- 1252 metros de red de diámetro 63 mm.  
Red MOP 0,4 bar:  
- 33 metros de red de diámetro 3.  
- 1977 metros de red de diámetro 90 mm.  
- 106 metros de red de diámetro 63 mm.  
Zona geográfica autorizada Según plano GDPV1514110005 P-AA1 Rev.0, Adenda al proyecto de autorización administrativa y aprobación de ejecución de la red de gas natural a las urbanizaciones de Xirles, Alberca y sector 2 del t.m. de Polop. Plano de área de autorización, anexo a esta resolución.  
  
En el área geográfica autorizada la empresa peticionaria vendrá obligada a realizar en los plazos y condiciones establecidos normativamente las acometidas y la conexión de nuevos consumidores o ampliación de los existentes que se les planteen, sin perjuicio de los regímenes de autorización y económicos que sean de aplicación a dichas acometidas y conexiones.  
Compromisos de expansión de la red autorizada La gasificación de la zona se realizará en tres fases a desarrollar en 8 meses según plano GDPV1514110005 P-FA1 Rev.0, Adenda al proyecto de autorización administrativa y aprobación de ejecución de la red de gas natural a las urbanizaciones de Xirles, Alberca y sector 2 del t.m. de Polop. Plano de fases y detalle siguiente:  
- Fase 1.ª. Conexión desde la red existente en la calle Foieta hasta la entrada a la urbanización Xirles. Conexión desde la calle La Teuleria hasta la red canalizada sin servicio del sector 2.  
  
- Fase 2.ª. Ejecución de la red de la urbanización de Xirles. Ampliación de la red del Sector 2.  
- Fase 3.ª. Ampliación de la red de las zonas de las urbanizaciones de Xirles y Alberca pendientes de desarrollar.  
Trazado Urbanización de Xirles: desde el punto de conexión en la calle Foieta de Polop parte una antena por la calle carretera de Xirles (CV-7621) continuando por la carretera CV-7620 hasta la entrada a la urbanización por la calle Paseo de las Moreras, desde la que partirá un eje principal con MOP 0,4 y PE Ø90 que se subdividirá en ramales de menor diámetro.  
  
Sector 2: desde el punto de conexión en la calle la Teuleria de Polop, partirá un tramo de red MOP 4 y PE Ø110 hasta conectar con la red existente dentro del sector 2. Desde esta partirán dos ramales: uno MOP 4 PE Ø63 por la avenida Andalucía y calles adyacentes; otro MOP 4 PE Ø90 desde la calle Palermo que se subdividirá en ramales de menor diámetro.  
  
Urbanización Alberca: desde el camino Runar, partirá una canalización (según proyecto)  
  
Todo ello según planos GDPV1514110005 P-TRAZ 1, P-TRAZ 2 y P-TRAZ 3, Adenda al proyecto de autorización administrativa y aprobación de ejecución de la red de gas natural a las urbanizaciones de Xirles, Alberca y sector 2 del t.m. de Polop. Plano de trazado.  
Tipo constructivo Canalización enterrada en zanja. Perforación dirigida en el cruzamiento con la carretera CV-70. Grapado bajo puentes en cruzamiento barranco de Xirles.  
Presión máx. operación MOP (bar) MOP 4 bar y MOP 0,4 bar, según tipo de red.  
Presión de garantía (bar) La presión mínima a garantizar en los diferentes puntos de la red es de 0,05 bar en los tramos con MOP 0,4 bar y de 0,4 bar en los tramos con MOP 4 bar (según artículo 65.2 del Real decreto 1434/2002)  
Material Polietileno PE100 según UNE EN 1555-1  
Acero al carbono calidad Gr. L245 3PN según UNE EN 10208-2 en cruzamiento Barranco de Xirles.  
Espesor Red acero: 3,6 mm.  
Red polietileno: SDR (diámetro/espesor): 17,6  
Accesorios y elementos auxiliares Accesorios: Codos, tes, tapones, etc., para la correcta funcionalidad de la red.  
Elementos auxiliares: Válvulas y acometidas necesarias para dar servicio a los clientes.  
  
  
El presupuesto final asciende a doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve euros con treinta y nueve céntimos de euro (285 439,39 ?).  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de cinco mil setecientos ocho euros con setenta y nueve céntimos de euro (5708,79 ?), importe del dos por ciento (2 %) del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real decreto 1434/2002 de 27 de diciembre.  
Dicha fianza se constituirá a favor de esta Dirección General de Industria y Energía en la Tesorería del Servicio Territorial de Alicante de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.  
Una vez constituida la fianza, antes del plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, el titular deberá presentar en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante la carta de pago-resguardo emitida por la citada Tesorería, como acreditación del cumplimiento de la citada obligación.  
La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización y dicho servicio territorial formalice el acta de puesta en servicio de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
2. El titular de la presente autorización cumplirá con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, así como en punto 3 del artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, y el resto del Ordenamiento Jurídico aplicable al ejercicio de esta actividad vigente en cada momento. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, así como de acuerdo con las previsiones recogidas en los planes anuales de ampliación de las redes de distribución que le sean autorizados, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en el artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
4. La presente autorización en ningún caso concederá a su titular derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e independientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
5. Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas en ella, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otras causas previstas en el ordenamiento jurídico.  
6. El titular de la presente autorización comunicará anualmente, a la Dirección General de Industria y Energía, un resumen de la base de datos de los consumidores conectados a las instalaciones autorizadas en la presente resolución, según lo dispuesto en el inciso l) del apartado 3 del artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, en la que vendrá especificado el número de altas y bajas, en su caso, realizadas en el último año.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución redactado por técnico titulado competente, según la declaración responsable del mismo de 28 de julio de 2015, y su adenda con declaración responsable de fecha 9 de febrero de 2016 para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de distribución de gas natural canalizado descritas en el punto primero de esta resolución, habilitando al titular de la presente resolución a la construcción de la instalación interesada, con arreglo a las condiciones que seguidamente se relacionan:  
1. La instalación de gas natural deberá ejecutarse según el proyecto y adenda presentados y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. En proyecto deberá ejecutarse de acuerdo con las medidas preventivas y correctoras indicadas en el documento ambiental y con las especificadas en el informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de fecha 27 de octubre de 2015, que son las siguientes:  
En el caso que sea necesario establecer zonas de acopio, parques de maquinaria, etc se tendrá en cuenta la posible presencia de la orquídea Barlia robertiana, cuyo hábitat principal se ubica en prados y pastizales.  
  
Por ello y tal y como indica el documento ambiental se consensuará con el organismo ambiental competente la ubicación de las playas de acopio, parques de maquinaria, etc.  
A tales efectos la ubicación de estas zonas deberá ser señalada de manera exacta en el plano y ser supervisada por los técnicos de protección de especies del ST de Medio Ambiente de Alicante previamente a la ejecución de las obras.  
Deberá procederse de igual manera en el caso de que se prevea tránsito de maquinaria fuera de los caminos indicados en el documento ambiental.  
Dichos servicios técnicos fijarán además en caso necesario el calendario de obras para evitar molestias a la especie Aquila fasciata.  
3. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, su Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación. Asimismo la construcción de las instalaciones aprobadas por el presente acto administrativo deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y su desarrollo reglamentario. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
4. El plazo de ejecución de las obras será de 8 meses a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización del plazo de cada una de las fases recogidas en la autorización administrativa, Gas Natural Cegas, SA, podrá solicitar una ampliación concreta de los mismos mediante solicitud motivada ante esta dirección general, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado de la fase correspondiente.  
5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o al servicio territorial correspondiente podrá realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. A tal efecto, el titular de la presente resolución deberá comunicar con la adecuada antelación al Servicio Territorial de Industria y Energía correspondiente el inicio de las obras.  
Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía correspondiente.  
7. Finalizadas las obras de construcción y realizadas las pruebas correspondientes, el titular de la presente resolución solicitará la autorización de explotación (o acta de puesta en servicio) de la fase correspondiente, prevista en el artículo 85 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa y especificaciones contempladas en el proyecto de ejecución y adenda aprobados, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad aplicable a las instalaciones objeto del proyecto. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 del 3 de noviembre de 2010.  
8. Una vez otorgada la autorización de explotación (o acta de puesta en servicio) de cada fase, incluidas las posibles autorizaciones parciales, de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía correspondiente lo comunicará a esta dirección general.  
9. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
- la notificación de la presente resolución a Gas Natural Cegas, SA, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.5 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 25 de julio de 2017.- El director general de Industria y Energía: Diego Maciá Antón.  
  
  
ANEXO  
  
- Plano GDPV1514110005 P-AA1 Rev.0, Adenda al proyecto de autorización administrativa y aprobación de ejecución de la red de gas natural a las urbanizaciones de Xirles, Alberca y sector 2 del t. m. de Polop. Plano de área de autorización, presentado el 30 de junio de 2017.  
  
Accesible en el sitio de internet   
http://www.indi.gva.es/web/energia/provincia-de-Alicante



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML