Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7194, del 17-01-2014 (2014/245)

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'acorda autorització administrativa per a la modificació, per ampliació de la capacitat de transformació, del parc de 20 kV i de l'addició d'una nova tensió a 11,3 kV, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parc Central, ubicada en el terme municipal de València, província de València, i s'aprova el projecte tècnic d'execució de la modificació. Expedient número ATASCT/2012/91/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7194

Data del DOGV
:   17-01-2014

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2014/245

CVE


Data del document
:   09-12-2013

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'acorda autorització administrativa per a la modificació, per ampliació de la capacitat de transformació, del parc de 20 kV i de l'addició d'una nova tensió a 11,3 kV, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parc Central, ubicada en el terme municipal de València, província de València, i s'aprova el projecte tècnic d'execució de la modificació. Expedient número ATASCT/2012/91/46. [2014/245]  
Antecedents de fet  
Amb data 28 de maig de 2012, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia de València un imprés normalitzat en què sol·licita:   
- Autorització administrativa per a la modificació de les instal·lacions de distribució elèctrica de la subestació transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parc Central i,  
- Aprovació del projecte tècnic d'execució d'esta modificació.  
  
Juntament amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'adjunta la documentació següent:   
- Projecte tècnic per a l'execució de les instal·lacions esmentades, firmat per tècnic competent, acompanyat de declaració responsable, en el qual s'inclouen:  
· Separata per a l'obtenció de les condicions tècniques per a:  
- L'Ajuntament de València.  
- Còpia de la resolució complementària, de 27 d'abril de 2012, formulada per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en la qual es resol no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte d'ampliació de la subestació 220/20/11,3 kV ST Parc Central. Esta resolució complementa la declaració d'impacte ambiental favorable, dictada per resolució de la directora general del Medi Natural, de 27 d'abril de 2011 (expedient 201201 1-AIA), amb motiu de sengles autoritzacions atorgades per esta Direcció General, el 7 de juny de 2011, per a la construcció de les instal·lacions, tant de la part de transport com de distribució, de la nova subestació.  
  
El procediment administratiu corresponent a estes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATASCT/2012/91/46, incoat a este efecte pel Servici Territorial d'Energia de València.   
Les instal·lacions elèctriques de distribució per a les quals se sol·licita l'autorització de modificació s'executaran en l'interior de la subestació transformadora ST Parc Central, i està prevista la connexió d'aquelles fent frontera amb instal·lacions de la xarxa de transport, titularitat de Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, així com amb instal·lacions de distribució titularitat del mateix sol·licitant, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, les quals van ser inicialment autoritzades per esta Direcció General per resolucions concedides en la mateixa data, 7 de juny de 2011 (ATASCT/2010/190/46), i publicades en els DOCV núm. 6556 i 6550, 1 de juliol i de 23 de juny de 2011, respectivament.  
Les sol·licituds d'autorització administrativa han sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, durant el termini de vint dies en:  
  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 13 de setembre de 2012 (DOCV 6861).  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient no han sigut presentades al·legacions.  
Segons el procediment reglamentàriament establit, a fi que en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, les condicions tècniques oportunes al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'este, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general els béns o drets de les quals a càrrec seu puguen ser afectats per esta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de València. Mitjançant una Resolució de 13 de setembre de 2012, dictada pel tinent d'alcalde, per delegació de l'Alcadía, complementada amb un decret posterior de 15 d'octubre de 2012, es van ratificar i es van comunicar al Servici Territorial d'Energia de València els informes emesos a este efecte per les distintes unitats administratives del dit Ajuntament, en els quals s'arrepleguen les condicions tècniques i urbanístiques que la dita corporació fa al projecte presentat.   
  
Amb caràcter general estos informes assenyalen que, atés que es tracta d'una ampliació que afecta, bàsicament, la distribució modular i les instal·lacions constructivament interiors, per incorporació de nou equipament i aparellatge elèctric en espais futurs ja previstos en el projecte inicial, i que ja van ser objecte de les objeccions corresponents, es remeten a estes, les quals continuen aplicant-se a esta ampliació i, per tant, hauran de ser tingudes en compte pel promotor. No obstant això, dels informes evacuats en el si del present procediment s'ha de destacar la condició següent:  
  
· Tal com es reflectix en els plànols aportats, la incidència sobre l'espai públic de la planta de coberta no crearà servituds de baranes o cassetons d'entrada a les quatre escales que s'inicien des d'esta planta, ni tampoc de ximeneres de ventilació o semblant.  
· El projecte d'ampliació serà totalment coherent amb el Projecte d'urbanització de la UE A4.1. Parc Central que desenrotlla l'Ajuntament de València.  
En els esmentats informes també s'arrepleguen un conjunt de prescripcions derivades de l'ordenament jurídic municipal que al no constituir pròpiament condicions tècniques no s'arrepleguen ací, sense perjuí que hagen de ser d'obligada observança pel titular de la instal·lació.  
Comunicades les respostes de l'Ajuntament de València al peticionari, este per mitjà d'un escrit, de 27 de novembre de 2012, manifesta de mode general la seua acceptació a les condicions imposades pels servicis municipals intervinents, i adjunta la documentació addicional actualitzada sol·licitada pel Servici de Circulació i Transports, i aclarix, perquè així ho requerix el contingut d'alguns informes tècnics municipals, que l'ampliació interessada en el present procediment no requerix l'execució d'obra civil ni està sotmesa a una nova avaluació d'impacte ambiental, tal com s'arreplega en la Resolució complementària, de 27 d'abril de 2012, formulada per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, òrgan competent en esta matèria.  
  
Sense perjuí que no s'ha sol·licitat la declaració d'utilitat pública, en concret, de l'ampliació de la subestació ST Parc Central, encara que el projecte inicial sí que va obtindre la dita declaració per Resolució de 7 de juny de 2011, d'este centre directiu, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, per mitjà d'ofici de 19 de juliol de 2012, el Servici Territorial d'Energia de València va sol·licitar a l'Ajuntament de València, d'acord amb el que preveu l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, un informe a fi de demanar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de l'ampliació de la subestació ST Parc Central al planejament urbanístic que siga aplicable. En resposta a este, amb la mencionada Resolució de 13 de setembre de 2012, dictada pel tinent d'alcalde, i el Decret posterior de 15 d'octubre de 2012, es van adjuntar i es van ratificar:  
  
D'una banda, l'informe de 30 de juliol de 2009, de la Direcció General de Planejament de la Corporació, emés amb motiu de l'autorització inicial de la subestació ST Parc Central, en el qual es va indicar que el projecte té compatibilitat urbanística segons les determinacions del planejament vigent, i té l'Acord específic de la Junta de Govern Local, de 24 d'abril de 2009, en el qual es va concretar l'emplaçament d'esta instal·lació, acord que és coherent amb la voluntat municipal posada de manifest en l'Acord plenari, de 30 de maig de 2008, relatiu al conjunt de totes les subestacions elèctriques a realitzar dins del terme municipal.  
D'una altra, l'informe del Servici d'Activitats (Secció Urbanística Zona Sud), de 21 de setembre de 2012, en el qual s'indica que el projecte s'ajusta, avançant-se, a les determinacions previstes en la revisió simplificada del PGOU de València, pendent d'aprovació i entrada en vigor, concretament a allò que s'ha establit en l'article 3.6.4 de les Normes Urbanístiques, s'establix que, en cas d'instal·lació de noves subestacions en sòl urbà o urbanitzable d'ús dominant residencial, estes hauran d'estar necessàriament soterrades i les línies derivades d'esta discorreran en el subsòl.  
Consta en l'expedient còpia de la Resolució complementària, de 27 d'abril de 2012, formulada per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en la qual es resol no sotmetre a avaluació d'impacte ambiental el projecte d'ampliació de la subestació 220/20/11,3 kV ST Parc Central.   
La necessitat de l'ampliació de potència es justifica en el creixement de la demanda del mercat que s'abastix en l'actualitat des de les subestacions transformadores de la zona (ST Nou Moles, ST El Grau, ST Cabanyal, ST Vivers i ST Font de Sant Lluís»), el grau de saturació que presenta el sistema d'alimentació a l'àrea metropolitana de València i la millora en la qualitat del subministrament d'energia elèctrica. A fi de donar solució a les noves exigències de demanda s'instal·laran dos nous transformadors de potència 220/20 kV, que estaran connectats en 220 kV amb les subestacions de ST Nou Llit, ST Aqua, ST Beniferri i ST Font de Sant Lluís», el que implicarà gràcies a l'ús de la tensió de 220 kV una millora en la qualitat del subministrament i una disminució de les pèrdues energètiques per efecte Joule associades al transport.   
  
Quant a la incorporació de la tensió d'11,3 kV al parc de distribució de la subestació, inicialment previst en 20 kV, respon a la necessitat de continuar atenent la demanda de xarxes de distribució existents amb este nivell de tensió, situats en la zona centre de la ciutat, el pas de la qual a la tensió nominal normalitzada, d'ús preferent en la xarxa, en 20 kV, encara no s'ha produït.  
D'altra banda, ha de considerar-se que les instal·lacions sol·licitades no generen incidències negatives en el sistema, ja que el parc de transport de la subestació transformadora va ser inclòs en la Planificació dels sectors d'electricitat i gas 2008-2016. Desenrotllament de les xarxes de transport. Maig 2008, publicat en el lloc d'internet del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, . En l'annex 3.II, es preveu una nova subestació denominada Parc Central, així com posteriors ampliacions. Les instal·lacions objecte del present procediment corresponen a la part de distribució de la subestació planificada, i és la motivació d'esta el suport a la distribució i demanda de grans consumidors, complint una funció en el sistema de tipus connexió, per facilitar l'enllaç amb xarxa de transport dels consumidors,   
  
Consta en l'expedient informe favorable del Servici Territorial d'Energia de València, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient, i proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a este òrgan directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i la resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte d'este està situada íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les previstes en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 18 del Decret 188/2012, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon a la Direcció General d'Energia d'este departament la resolució del present procediment.   
D'acord amb l'article 38.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constituïxen part de les xarxes de distribució.   
D'acord amb el que disposa l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, els articles 37 i 131 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als que exercisquen l'activitat. Sense perjuí que el peticionari que correspon al present procediment, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, complix esta última condició, a hores d'ara esta mercantil es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001, registre accessible en el lloc web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades, a més de ser titular de l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions de distribució de la subestació l'ampliació de la qual se sol·licita en el present procediment.   
  
D'acord amb l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la modificació d'instal·lacions elèctriques integrades en la distribució requerixen autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 7.1.b del Decret 88 2005/, de 29 d'abril, el projecte d'execució d'instal·lacions necessita l'aprovació administrativa.  
La Instrucció Tècnica Complementària ITC MIE-RAT 04 Tensions nominals, del Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovada per Orde de 6 de juliol de 1984, del Ministeri de Indústria i Energia, en l'apartat 2 Tensions nominals no normalitzades, admet la utilització d'estes dins dels sistemes existents.  
D'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, els projectes de noves subestacions transformadores amb tensió nominal entre fases superior a 132 kV requerixen avaluació d'impacte ambiental, prèviament a l'autorització d'estos, si bé al tractar-se d'una ampliació, conforme a l'epígraf 9.k de l'annex II del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, les ampliacions ja autoritzades només se subjecten a avaluació d'impacte ambiental quan, valorades per l'òrgan ambiental competent, tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els tipus d'incidències que en el dit epígraf s'arrepleguen.  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és d'aplicació el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'article 5.2.A.4 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.   
D'acord amb el que establix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal autorització administrativa per a la modificació, per ampliació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 220/20/11,3 kV, denominada Parc Central, situada en la zona centre de la ciutat de València, soterrada davall el futur parc que s'executarà amb motiu de l'actuació urbanística Parc Central, pròxim a l'avinguda de Cèsar Giorgeta i del carrer de Sant Vicent Màrtir, província de València, que s'indiquen a continuació:  
· Transformadores de potència:  
S'instal·laran dos (2) transformadors de potència, d'instal·lació d'interior, situats en els habitacles corresponents ja previstos en l'autorització atorgada per la Resolució de 7 de juny de 2011, amb les següents característiques cada un:  
- Un (1) transformador de potència, denominat T-2:  
· Sistema: trifàsic.  
· Freqüència: 50 Hz.  
· Instal·lació: interior.  
· Aïllament: bany oli.  
· Refrigeració: ONAN/ONAF.  
· Regulació: en càrrega en el costat d'alta.  
· Potència nominal: 50 MVA.  
· Relació nominal de transformació: 225.000±9x2.500/21.500 V.  
· Grup connexió: YNd11.  
· Neutre: born unit directament a terra.  
- Un (1) transformador de potència, denominat T-3:  
· Sistema: trifàsic.  
· Freqüència: 50 Hz.  
· Instal·lació: interior.  
· Aïllament: bany oli.  
· Refrigeració: ONAF.  
· Regulació: en càrrega en el costat d'alta.  
· Potència nominal: 50 MVA (26,3 MVA en 11,3 kV).  
· Relació nominal de transformació: 225.000±9x2.500/21.500-11.300 V.  
· Grup connexió: YNd11.  
· Neutre: born unit directament a terra.  
Ambdós transformadors de potència portaran incorporats transformadors d'intensitat tipus Bushing, en fases de 220 kV i 20 kV, així com en el born del neutre d'AT de les següents característiques:  
- Fases de 220 kV:  
· 3 Trafos d'intensitat, tipus BR, relació 200/5 A, 30 VA, classe 5P20 (protecció).  
· 3 Trafos d'intensitat tipus BM, relació 200/5 A, 20 VA, classe 0,2s (mesura).  
- Fases de 20 kV:  
· 3 Trafos d'intensitat, tipus BR, relació 1600/5 A, 30 VA, classe 5P20 (protecció).  
· 3 Trafos d'intensitat tipus BM, relació 1600/5 A, 20 VA, classe 0,2s (mesura).  
- Neutre:  
· 1 Trafo d'intensitat, tipus BR, relació 300/5 A, 30 VA, classe 5P20 (protecció).  
El transformador estarà dotat amb les proteccions pròpies següents:  
- Dos indicadors magnètics de nivell d'oli, un per a l'oli del transformador i un altre per a l'oli del regulador. Cada un dels indicadors disposarà de contacte d'alarma.  
· Relé Buchholz de dos flotadors amb contactes d'alarma i senyal de disparament.  
· Termòmetre de contacte indicador de temperatura de l'oli del transformador, amb quatre microinterruptors ajustats amb els usos següents: Connexió de la ventilació forçada, alarma de temperatura, senyal de disparament de temperatura, senyal de disparament i alarma de senyal de disparament per temperatura.  
· Dispositiu alliberador de pressió amb contactes d'alarma i senyal de disparament.  
· Dos relés d'imatge tèrmica.  
Els bobinatges disposaran dels següents nivells d'aïllament:  
- Nivells a impuls tipus raig:  
· Primari: 850 kV  
· Secundari: 125 kV  
· Neutre del primari: 125 kV  
- Tensió aplicada durant 1 minut 50 Hz:  
· Primari: 360 kV  
· Secundari: 50 kV  
· Neutre del primari: 50 kV  
Dels borns endollables del debanament primari del transformador de potència eixirà una terna de cable de potència tipus XLPE de Al de 630 mm², i terminals fins a la connexió amb la cel·la corresponent.  
- Els travessadors passatapa del costat de 20 kV (per al T-2) i del costat 11,3 kV (per al T-3) seran endollables del tipus connector construcció. En cada transformador, per cada fase hi haurà 4 conductors, tres de 400 mm² alumini i un de 150 mm². Tres d'estos aniran a les cel·les de 20 kV (en el cas del T-2) o les d'11,3 kV (cas del T-3), i el quart anirà a la reactància de presa de terra del transformador corresponent.  
- Reactàncies de presa de terra  
S'instal·larà en paral·lel amb l'eixida en 20 kV del transformador de potència T-2 i amb l'eixida en 11,3 kV del trafo de potència T-3, una reactància trifàsica per a limitar el corrent de defecte a terra. Físicament s'ubicaran en l'edifici, en el mateix compartiment que el transformador.  
  
Les característiques principals d'estes reactàncies són:  
- Tensió nominal: 20 kV  
- Freqüència: 50 Hz  
- Grup de connexió: zig-zag  
- Intensitat de defecte a terra: 500 A  
- Duració del defecte a terra: 30 segons.  
Estes reactàncies seran trifàsiques, en bany d'oli, i en cada una de les fases i en el neutre porten incorporats transformadors d'intensitat tipus Bushing de les característiques següents:  
- En cada fase: 3T/i tipus BR, relació 300/5 A, 15 VA, 5P20.  
- En el Neutre: 1T/i tipus BR, relació 300/5 A, 15 VA 5P20.  
Les proteccions pròpies de les reactàncies són termòmetre, relé Buchholz i nivell anormal d'oli. Com a protecció de sobreintensitat en fases s'usa un relé instantani i per a la protecció de sobreintensitat homopolar un relé d'acció diferida i temps invers.  
- Sistema de distribució en 20 kV (mòdul 2)  
El mòdul 2 de cel·les, autoritzat per la Resolució de 7 de juny de 2011, en la qual es van preveure tres posicions (dos d'unió de barres amb cable i una de servicis auxiliars), i l'espai total del qual ja va ser previst en el dit acte administratiu, es completa amb un esquema de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6, formats per les 16 posicions:  
- Deu (10) posicions de línia. Composta per un interruptor automàtic, un seccionador de tres posicions (obert, tancat i presa de terra), un seccionador de dos posicions (obert, tancat), tres transformadors d'intensitat toroidales, un transformador toroïdal que comprén les 3 fases, tres terminals endollables, testimonis de presència de tensió.  
  
- Una (1) posició d'enllaç de barres. Composta per un interruptor automàtic, tres transformadors d'intensitat i dos seccionadors de dos posicions (obert i tancat).  
- Una (1) posició de mesura. Constituïda per sis transformadors de tensió i dos seccionadors de tres posicions (obert, tancat i presa de terra).  
- Una (1) posició de transformador de potència. Composta per un interruptor automàtic, un seccionador de tres posicions (obert, tancat i presa de terra), un seccionador de dos posicions (obert, tancat), tres transformadors d'intensitat toroïdals, nou terminals endollables, i testimonis de presència de tensió.  
- Una (1) posició de bateria de Condensadors. Composta per un interruptor automàtic, un seccionador de tres posicions (obert, tancat i presa de terra), un seccionador de dos posicions (obert, tancat), tres transformadors d'intensitat toroïdals, tres terminals unipolars i testimoni de presència de tensió.  
A esta posició es connectara una (1) bateria de condensadors (BC-2) de 10.800 kvar, amb les característiques que detallen més avall. Es connectarà amb la cel·la amb un cable per fase (1x240 mm²) Al i terminals unipolars flexibles.  
- Dos (2) posicions de partició de barres amb cable, composta per un interruptor automàtic, un seccionador de dos posicions (obert i tancat), tres transformadors d'intensitat, i nou terminals endollables.  
  
Les cel·les d'este mòdul seran d'execució metàl·lica per a instal·lació en interior.  
Les característiques elèctriques de l'aparellatge descrit per a cada cel·la són les següents:  
Interruptors:  
· Tensió nominal: 24 kV.  
· Tensió d'assaig 1 minut freqüència industrial: 50 kV.  
· Tensió suportada a impuls (1,2/50 seg): 21,5±2,5 %/±5 % kV.  
· Intensitats nominals:  
- Cel·les de bateries condensadors i TSA: 630 A.  
- cel·les de línia: 630 A.  
- Cel·la de trafo, enllaç i partició de barres (mòdul 1): 1.600 A.  
- Cel·la de trafo, enllaç i partició de barres (mòdul 2): 2.000 A.  
· Poder de tall simètric: 25 kA.  
·Aïllament: SF6.  
Transformadors de tensió:  
· Tensió màxima de servici: 24 kV.  
· Relació: 22:3/0,110:3-0,110:3-0,110: 3kV.  
· Potència: 10 VA, Cl. 0,2; 15 VA, Cl. 0,5-3P; 50 VA, Cl 3P.  
Seccionadors de presa de terra:  
Els seccionadors de presa de terra són tripolars amb accionament manual de maniobra brusca i enclavatge mecànic i elèctric amb l'interruptor. Els terminals endollables seran per a cables aïllats i el cable de potència 17,5/24 kV.  
Transformadors d'intensitat:  
· En cel·les de línia: relació 600/1A i potència 10 VA (Cl 1A 5P20).  
  
· En cel·la de bateria condensadors (mòdul 2): relació 600/1A i potència 20 VA (Cl 5P20).  
· En cel·la de transformador (mòdul 2): relació 2000-1000/5-5-5A i potència 20 VA (Cl 5P20), 10 VA (Cl 0,5) i 10 VA (Cl 0,2sFs5).  
· En cel·les de partició i enllaç de barres (mòdul 2): relació 2000-1000/5 A i potència 20 VA (Cl 5P20)  
En les cel·les de línies s'instal·larà un trafo d'intensitat de relació 30/1 A.  
Bateria de condensadors (BC-2):  
· Composta per 18 condensadors, de 600 kvar i 12355 V cada un d'estos.  
· Tensió nominal (Un): 20 kV.  
· Freqüència: 50 Hz.  
· Intensitat nominal (In): 312 A.  
· Intensitat màxima permanent: 445 A.  
· Connexió: doble estrela.  
· Aïllament: 24 kV.  
· Potència: 10800 kvar.  
Disposarà d'un seccionador trifàsic de presada de terra per a realitzar la descàrrega dels condensadors abans de procedir al seu manteniment. En les bateries, els pots de condensadors, juntament amb els transformadors d'intensitat, inductància de xoc, seccionador, l'armari de control i les botelles unipolars dels cables d'alimentació, es muntaran sobre un únic suport dissenyat per a una disposició compacta de la bateria.  
- Sistema de distribució en 11,3 kV (mòdul 3)  
- L'espai del mòdul 3 de cel·les va ser previst en la Resolució de 7 de juny de 2011. Este mòdul, amb un esquema de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6 estarà compost per 10 posicions:  
· Quatre (4) posicions de línia. Composta per un interruptor automàtic, un seccionador de tres posicions (obert, tancat i presa de terra), un seccionador de dos posicions (obert, tancat), tres transformadors d'intensitat toroïdals, un transformador toroïdal que comprén les 3 fases, tres terminals endollables, testimonis de presència de tensió.  
  
· Una (1) posició d'enllaç de barres. Composta per un interruptor automàtic, tres transformadors d'intensitat i dos seccionadors de dos posicions (obert i tancat).  
· Una (1) posició de mesura. Constituïda per sis transformadors de tensió i dos seccionadors de tres posicions (obert, tancat i presa de terra).  
· Una (1) posició de transformador de potència. Composta per un interruptor automàtic, un seccionador de tres posicions (obert, tancat i presa de terra), un seccionador de dos posicions (obert, tancat), tres transformadors d'intensitat toroïdals, nou terminals endollables i testimonis de presència de tensió.  
· Una (1) posició de bateria de condensadors. Composta per un interruptor automàtic, un seccionador de tres posicions (obert, tancat i presa de terra), un seccionador de dos posicions (obert, tancat), tres transformadors d'intensitat toroïdals, tres terminals unipolars i testimoni de presència de tensió.   
A esta posició es connectara una (1) bateria de condensadors (BC-3) de 10.800 kvar, d'idèntiques característiques a les de la bateria BC-2, abans detallades. Es connectarà amb la cel·la amb un cable per fase (1x240 mm²) Al i terminals unipolars flexibles.  
Dos (2) posicions de partició de barres amb cable, composta per un interruptor automàtic, un seccionador de dos posicions (obert i tancat), tres transformadors d'intensitat, i nou terminals endollables.  
  
Es deixarà l'espai necessari per a sis (6) posicions de línia futures.  
  
Les cel·les d'este mòdul seran d'execució metàl·lica per a instal·lació en interior.  
Les característiques elèctriques de l'aparellatge descrit per a cada cel·la són les següents:  
Interruptors:  
· Tensió nominal: 24 kV.  
· Tensió d'assaig 1 minut freqüència industrial: 50 kV.  
· Tensió suportada a impuls (1,2/50 seg): 125 kV.  
· Intensitats nominals:  
- Cel·les de bateries condensadors i TSA: 630 A.  
- Cel·les de línia: 630 A.  
- Cel·la de trafo, enllaç i partició de barres: 2.000 A.  
· Poder de tall simètric: 25 kA.  
· Aïllament: SF6.  
- Transformadors de tensió:  
- Tensió màxima de servici: 24 kV.  
- Relació: 11:3/0, 110:3-0, 110:3-0, 110: 3kV.  
- Potència: 10 VA, Cl. 0,2; 15 VA, Cl. 0,5-3P; 50 VA, Cl 3P.  
- Seccionadors de presa de terra:  
Els seccionadors de presa de terra seran tripolars amb accionament manual de maniobra brusca i enclavatge mecànic i elèctric amb l'interruptor. Els terminals endollables seran per a cables aïllats i el cable de potència 17,5/24 kV.  
- Transformadors d'intensitat:  
- En cel·les de línia: relació 600/1A i potència 10 VA (Cl 1A 5P20).  
  
- En cel·la de bateria condensadors (mòdul 3): relació 600/1A i potència 20 VA (Cl 5P20).  
- En cel·la de transformador (mòdul 3): relació 2000-1000/5-5-5A i potència 20 VA (Cl 5P20), 10 VA (Cl 0,5) i 10 VA (Cl 0,2sFs5).  
- En cel·les de partició i enllaç de barres (mòdul 3): relació 2000-1000/5 A i potència 20 VA (Cl 5P20).  
En les cel·les de línies s'instal·larà un trafo d'intensitat de relació 30/1 A.  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de tres milions set-cents cinquanta-set mil cent vint-i-sis euros amb quaranta-cinc cèntims d'euros (3 757 126,45 ?).  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 40.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions arreplegats en el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.   
L'autorització del transformador de potència (T-3) amb tensió d'eixida 11,3 kV i del mòdul 3 a esta tensió no normalitzada, d'acord amb la Instrucció Tècnica Complementària ITC MIE-RAT 04 del Reial Decret 3275/ 1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, només s'admet dins del sistema de distribució existent del titular de la present autorització que haja de ser connectat a la subestació ST Parc Central, sense perjuí de les obligacions que establix la regulació per als distribuïdors de disposar de tensions normalitzades quant al subministrament als consumidors i a la connexió de generadors.  
  
El titular de la present autorització seguirà subjecte a les condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 27 d'abril de 2011, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, segons es va arreplegar en la Resolució de 7 de juny de 2011, d'esta Direcció General d'Energia, així com a les mesures preventives i correctores proposades originàriament per a la subestació ST Parc Central en el seu estudi d'impacte ambiental i la citada declaració d'impacte ambiental.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució presentat i habilitar Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal per a la construcció de les instal·lacions sol·licitades, d'acord amb les condicions següents:  
La instal·lació elèctrica s'haurà d'executar segons el projecte presentat i amb les condicions tècniques establides per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptades pel titular d'esta. En cas que siga necesari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta direcció general la corresponent aprovació.  
  
La instal·lació a executar complirà, en tot cas, allò que s'ha establit en Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries.  
El termini d'execució de la instal·lació serà de vint-i-quatre mesos des de l'endemà de la notificació d'esta resolució. No obstant això, abans de l'acabament, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, adjuntant-hi la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.   
  
Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta Direcció General com al Servici Territorial d'Energia de València.  
El titular de la present resolució vindrà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a esta Direcció General o del Servici Territorial d'Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils, ho comunicarà al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb la dita comunicació s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el mencionat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel col·legi professional corresponent, s'adjuntarà l'oportuna declaració responsable conforme el que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV núm. 6389, de 3 de novembre de 2010.  
  
Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació sol·licitada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d'Energia de València ho comunicarà a esta Direcció General, així com a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'esta Direcció General com a òrgan substantiu.  
Esta Direcció General, després del tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en el moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
  
  
Tercer  
Ordenar la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
La notificació de la present resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut o han pogut intervindre en el procediment d'autorització, les que han emés o van haver d'emetre les condicions tècniques al projecte d'execució.   
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Es comunica que la mencionada publicació es realitzarà, a més, als efectes de notificació de la present resolució als interessats en esta que siguen desconeguts, s'ignore el lloc o domicili de la notificació d'estos o el mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per aquells o els seus representants, tot això d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada, davant de la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Energia d'esta Conselleria, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 9 de desembre de 2013.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7194, del 17-01-2014 (2014/245)

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación de la capacidad de transformación, del parque de 20 kV y de la adición de una nueva tensión a 11,3 kV, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parque Central, ubicada en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación. Expediente número ATASCT/2012/91/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7194

Fecha DOGV
:   17-01-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2014/245

CVE


Fecha del documento
:   09-12-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación de la capacidad de transformación, del parque de 20 kV y de la adición de una nueva tensión a 11,3 kV, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora 220/20/11,3 kV, denominada ST Parque Central, ubicada en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación. Expediente número ATASCT/2012/91/46. [2014/245]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 28 de mayo de 2012, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:   
- Autorización administrativa para la modificación de las instalaciones de distribución eléctrica de la subestación transformadora 220/20/11,3 kV, denominada «ST Parque Central» y,  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución de esta modificación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:   
- Proyecto técnico para la ejecución de las citadas instalaciones, firmado por técnico competente, acompañado de declaración responsable, en el cual se incluyen:  
· Separata para la obtención del condicionado técnico para:  
- El Ayuntamiento de Valencia.  
- Copia de la Resolución Complementaria, de fecha 27 de abril de 2012, formulada por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la Subestación 220/20/11,3 kV ST Parque Central. Esta resolución complementa a la declaración de impacto ambiental favorable, dictada por resolución de la directora general del Medio Natural de 27 de abril de 2011 (expediente 201201 1-AIA), con motivo de sendas autorizaciones otorgadas por esta dirección general, el 7 de junio de 2011, para la construcción de las instalaciones, tanto de la parte de transporte como de distribución, de la nueva subestación.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2012/91/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.   
Las instalaciones eléctricas de distribución para las que se solicita autorización de modificación se ejecutarán en el interior de la subestación transformadora ST Parque Central, estando prevista la conexión de aquellas haciendo frontera con instalaciones de la red de transporte, titularidad de Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, así como con instalaciones de distribución titularidad del propio solicitante, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, las cuales fueron inicialmente autorizadas por esta dirección general por Resoluciones concedidas en la misma fecha, 7 de junio de 2011 (ATASCT/2010/190/46), y publicadas en los DOCV núm. 6556 y 6550, 1 de julio y de 23 de junio de 2011, respectivamente.  
Las solicitudes de autorización administrativa han sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 13 de septiembre de 2012 (DOCV 6861).  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Valencia. Mediante Resolución de 13 de septiembre de 2012, dictada por el Teniente de Alcalde, por delegación de la Alcadía, complementada con un decreto posterior de 15 de octubre de 2012, se ratificaron y dieron traslado al Servicio Territorial de Energía de Valencia de los informes emitidos al efecto por las distintas unidades administrativas de dicho Ayuntamiento, en cuales se recogen el condicionado técnico y urbanístico que dicha corporación hace al proyecto presentado.   
Con carácter general estos informes señalan que, dado que se trata de una ampliación que afecta, básicamente, a la distribución modular y a las instalaciones constructivamente interiores, por incorporación de nuevo equipamiento y aparellaje eléctrico en espacios futuros ya previstos en el proyecto inicial, y que ya fueron objeto de los correspondientes pronunciamientos, se remiten a estos, los cuales continúan siendo de aplicación a esta ampliación, y por tanto, deberán ser tenidos en cuenta por el promotor. No obstante lo anterior, de los informes evacuados en el seno del presente procedimiento debe destacarse el siguiente condicionado:  
· Tal y como se refleja en los planos aportados, la incidencia sobre el espacio público de la planta de cubierta no creará servidumbres de barandillas o casetones de entrada a las cuatro escaleras que se inician desde esta planta, ni tampoco de chimeneas de ventilación o similar.  
· El proyecto de ampliación será totalmente coherente con el «Proyecto de Urbanización de la UE A4.1. Parque Central» que desarrolla el Ayuntamiento de Valencia.  
En los citados informes también se recogen un conjunto de prescripciones derivadas del ordenamiento jurídico municipal que al no constituir propiamente condicionado técnico no se recogen aquí, sin perjuicio de que deban ser de obligada observancia por el titular de la instalación.  
Trasladada las respuestas del Ayuntamiento de Valencia al peticionario, este mediante escrito de 27 de noviembre de 2012, manifiesta de modo general su aceptación a las condiciones impuestas por los servicios municipales intervinientes, adjuntando la documentación adicional actualizada solicitada por el Servicio de Circulación y Transportes, aclarando, por así requerirlo el contenido de algunos informes técnicos municipales, que la ampliación interesada en el presente procedimiento no requiere la ejecución de obra civil ni está sometida a una nueva evaluación de impacto ambiental, tal y como se recoge en la Resolución Complementaria, de fecha 27 de abril de 2012, formulada por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, órgano competente en esta materia.  
Sin perjuicio de que no se ha solicitado la declaración de utilidad pública, en concreto, de la ampliación de la subestación ST Parque Central, aunque el proyecto inicial sí obtuvo dicha declaración por Resolución de 7 de junio de 2011, de este centro directivo, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, mediante oficio de 19 de julio de 2012, el Servicio Territorial de Energía de Valencia solicitó al Ayuntamiento de Valencia, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, informe al objeto recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la ampliación de la subestación ST Parque Central al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. En respuesta al mismo, con la mencionada Resolución de 13 de septiembre de 2012, dictada por el Teniente de Alcalde, y el decreto posterior de 15 de octubre de 2012, se acompañaron y ratificaron:  
Por un lado, el informe de 30 de julio de 2009, de la Dirección General de Planeamiento de la Corporación, emitido con motivo de la autorización inicial de la subestación «ST Parque Central», en el que se indicó que el proyecto tiene compatibilidad urbanística en base a las determinaciones del planeamiento vigente, y cuenta con el Acuerdo específico de la Junta de Gobierno Local, de 24 de abril de 2009, en el que se concretó el emplazamiento de esta instalación, acuerdo que es coherente con la voluntad municipal puesta de manifiesto en el Acuerdo plenario, de 30 de mayo de 2008, relativo al conjunto de todas las Subestaciones Eléctricas a realizar dentro del término municipal.  
Por otro, el informe del Servicio de Actividades (Sección Urbanística Zona Sur), de 21 de septiembre de 2012, en el que se indica que el proyecto se ajusta, adelantándose, a las determinaciones previstas en la revisión simplificada del PGOU de Valencia, pendiente de aprobación y entrada en vigor, concretamente a lo establecido en su artículo 3.6.4 de las Normas Urbanísticas, se establece que, en caso de instalación de nuevas subestaciones en suelo urbano o urbanizable de uso dominante residencial, las mismas deberán estar necesariamente soterradas y las líneas derivadas de la misma discurrirán en el subsuelo.  
Consta en el expediente copia de la Resolución Complementaria, de fecha 27 de abril de 2012, formulada por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la Subestación 220/20/11,3 kV ST Parque Central.   
La necesidad de la ampliación de potencia se justifica en el crecimiento de la demanda del mercado que se abastece en la actualidad desde las subestaciones transformadoras de la zona (ST Noumoles, ST El Grao, ST Cabañal, ST Viveros y ST Fuente de San Luis), el grado de saturación que presenta el sistema de alimentación al área metropolitana de Valencia y la mejora en la calidad del suministro de energía eléctrica. Con objeto de dar solución a las nuevas exigencias de demanda se instalarán dos nuevos transformadores de potencia 220/20 kV, que estarán conectados en 220 kV con las subestaciones de ST Nuevo Cauce, ST Aqua, ST Beniferri y ST Fuente de San Luis, lo que implicará gracias al uso de la tensión de 220 kV una mejora en la calidad del suministro y una disminución de las pérdidas energéticas por efecto Joule asociadas al transporte.   
En cuanto a la incorporación de la tensión de 11,3 kV al parque de distribución de la subestación, inicialmente previsto en 20 kV, responde a la necesidad de seguir atendiendo la demanda de redes de distribución existentes con este nivel de tensión, situados en la zona centro de la ciudad, cuyo paso a la tensión nominal normalizada, de uso preferente en la red, en 20 kV, todavía no se ha producido.  
Por otro lado, debe considerarse que las instalaciones solicitadas no generan incidencias negativas en el Sistema, puesto que el parque de transporte de la subestación transformadora fue incluido en la «Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de transporte. Mayo 2008», publicado en el sitio de internet del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, . En el Anexo 3.II, se contempla una nueva subestación denominada «Parque Central», así como posteriores ampliaciones. Las instalaciones objeto del presente procedimiento corresponden a la parte de distribución de la subestación planificada, siendo la motivación de esta el apoyo a la distribución y demanda de grandes consumidores, cumpliendo una función en el Sistema de tipo «Conexión», por facilitar el enlace con red de transporte de los consumidores.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente, y propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este órgano directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 18 del Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, por el que aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.   
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, los artículos 37 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad. Sin perjuicio de que el peticionario que atañe al presente procedimiento, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, cumple esta última condición, a fecha de la presente esta mercantil se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, , inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas, además de, por otro lado, ser titular de la autorización administrativa para la construcción de las instalaciones de distribución de la subestación cuya ampliación se solicita en el presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas integradas en la distribución requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de instalaciones precisa de aprobación administrativa.  
La Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-RAT 04 «Tensiones nominales», del Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobada por Orden, de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía, en su apartado 2 «tensiones nominales no normalizadas», admite la utilización de estas dentro de los sistemas existentes.  
De acuerdo con el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, los proyectos de nuevas subestaciones transformadoras con tensión nominal entre fases superior a 132 kV requieren evaluación de impacto ambiental, previo a la autorización de estos, si bien al tratarse de una ampliación, conforme al epígrafe 9.k del anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, las ampliaciones ya autorizadas solo se sujetan a evaluación de impacto ambiental cuando, valoradas por el órgano ambiental competente, tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme los tipos de incidencias que en dicho epígrafe se recogen.  
De conformidad con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.   
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto en Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal autorización administrativa para la modificación, por ampliación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 220/20/11,3 kV, denominada «Parque Central», situada en la zona centro de la ciudad de Valencia, soterrada bajo el futuro parque a ejecutarse con motivo de la Actuación Urbanística «Parque Central», próximo a la avenida Giorgeta, César y calle San Vicente Mártir de la misma, provincia de Valencia, que se relacionan a continuación:  
· Transformadores de potencia:  
Se instalarán dos (2) transformadores de potencia, de instalación de interior, situados en los cubículos correspondientes ya previstos en la autorización otorgada por la Resolución de 7 de junio de 2011, con las siguientes características cada uno:  
- Un (1) transformador de potencia, denominado T-2:  
· Sistema: trifásico.  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Instalación: interior.  
· Aislamiento: baño aceite.  
· Refrigeración: ONAN/ONAF.  
· Regulación: en carga en el lado de alta.  
· Potencia nominal: 50 MVA.  
· Relación nominal de transformación: 225.000±9x2.500/21.500 V.  
· Grupo conexión: YNd11.  
· Neutro: borna unida directamente a tierra.  
- Un (1) transformador de potencia, denominado T-3:  
· Sistema: trifásico.  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Instalación: interior.  
· Aislamiento: baño aceite.  
· Refrigeración: ONAF.  
· Regulación: en carga en el lado de alta.  
· Potencia nominal: 50 MVA (26,3 MVA en 11,3 kV).  
· Relación nominal de transformación: 225.000±9x2.500/21.500-11.300 V.  
· Grupo conexión: YNd11.  
· Neutro: borna unida directamente a tierra.  
Ambos transformadores de potencia llevarán incorporados transformadores de intensidad tipo Bushing, en fases de 220 kV y 20 kV, así como en la borna del neutro de AT de las siguientes características:  
- Fases de 220 kV:  
· 3 Trafos de intensidad, tipo BR, relación 200/5 A, 30 VA, clase 5P20 (protección).  
· 3 Trafos de intensidad tipo BM, relación 200/5 A, 20 VA, clase 0,2s (Medida).  
- Fases de 20 kV:  
· 3 Trafos de intensidad, tipo BR, relación 1600/5 A, 30 VA, clase 5P20 (protección).  
· 3 Trafos de intensidad tipo BM, relación 1600/5 A, 20 VA, clase 0,2s (Medida).  
- Neutro:  
· 1 Trafo de intensidad, tipo BR, relación 300/5 A, 30 VA, clase 5P20 (protección).  
El transformador estará dotado con las protecciones propias siguientes:  
- Dos indicadores magnéticos de nivel de aceite, uno para el aceite del transformador y otro para el aceite del regulador. Cada uno de los indicadores dispondrá de contacto de alarma.  
· Relé Buchholz de dos flotadores con contactos de alarma y disparo.  
· Termómetro de contacto indicador de temperatura del aceite del transformador, con cuatro microinterruptores ajustados con los siguientes usos: Conexión de la ventilación forzada, alarma de temperatura, Disparo de temperatura, Disparo y Alarma de disparo por temperatura.  
· Dispositivo liberador de presión con contactos de alarma y disparo.  
· Dos relés de imagen térmica.  
Los bobinados dispondrán de los siguientes niveles de aislamiento:  
- Niveles a impulso tipo rayo:  
· Primario: 850 kV  
· Secundario: 125 kV  
· Neutro del primario: 125 kV  
- Tensión aplicada durante 1 minuto 50 Hz:  
· Primario: 360 kV  
· Secundario: 50 kV  
· Neutro del primario: 50 kV  
De las bornas enchufables del devanado primario del transformador de potencia saldrá una terna de cable de potencia tipo XLPE de Al de 630 mm², y terminales hasta su conexión con la celda correspondiente.  
- Los pasatapas del lado de 20 kV (para el T-2) y del lado 11,3 kV (para el T-3) serán enchufables del tipo «plug-in construcción». En cada transformador, por cada fase habrá 4 conductores, tres de 400 mm² aluminio y uno de 150 mm². Tres de ellos irán a las celdas de 20 kV (en el caso del T-2) o las de 11,3 kV (caso del T-3), y el cuarto irá a la reactancia de puesta a tierra del transformador correspondiente.  
- Reactancias de puesta a tierra  
Se instalará en paralelo con la salida en 20 kV del transformador de potencia T-2 y con la salida en 11,3 kV del trafo de potencia T-3, una reactancia trifásica para limitar la corriente de defecto a tierra. Físicamente se ubicarán en el edificio, en el mismo compartimiento que el transformador.  
Las características principales de estas reactancias son:  
- Tensión nominal: 20 kV  
- Frecuencia: 50 Hz  
- Grupo de conexión: ZIG-ZAG  
- Intensidad de defecto a tierra: 500 A  
- Duración del defecto a tierra: 30 segundos.  
Estas reactancias serán trifásicas, en baño de aceite, y en cada una de las fases y en el neutro llevan incorporados transformadores de intensidad tipo Bushing de las características siguientes:  
- En cada fase: 3 T/i tipo BR, relación 300/5 A, 15 VA, 5P20.  
- En el Neutro: 1 T/i tipo BR, relación 300/5 A, 15 VA 5P20.  
Las protecciones propias de las reactancias son termómetro, relé Buchholz y nivel anormal de aceite. Como protección de sobreintensidad en fases se emplea un relé instantáneo y para la protección de sobreintensidad homopolar un relé de acción diferida y tiempo inverso.  
- Sistema de distribución en 20 kV (módulo 2)  
El módulo 2 de celdas, autorizado por la Resolución de 7 de junio de 2011, en la cual se contemplaron tres posiciones (dos de unión de barras con cable y una de servicios auxiliares), y cuyo espacio total ya fue previsto en dicho acto administrativo, se completa con un esquema de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6, compuestos por las 16 posiciones:  
- Diez (10) posiciones de Línea. Compuesta por un interruptor automático, un seccionador de tres posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra), un seccionador de dos posiciones (abierto, cerrado), tres transformadores de intensidad toroidales, un transformador toroidal que abarca las 3 fases, tres terminales enchufables, testigos de presencia de tensión.  
- Una (1) posición de Enlace de Barras. Compuesta por un interruptor automático, tres transformadores de intensidad y dos seccionadores de dos posiciones (abierto y cerrado).  
- Una (1) posición de Medida. Constituida por seis transformadores de tensión y dos seccionadores de tres posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra).  
- Una (1) posición de Transformador de potencia. Compuesta por un interruptor automático, un seccionador de tres posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra), un seccionador de dos posiciones (abierto, cerrado), tres transformadores de intensidad toroidales, nueve terminales enchufables, y testigos de presencia de tensión.  
- Una (1) posición de Batería de Condensadores. Compuesta por un interruptor automático, un seccionador de tres posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra), un seccionador de dos posiciones (abierto, cerrado), tres transformadores de intensidad toroidales, tres terminales unipolares y testigo de presencia de tensión.  
A esta posición se conectara una (1) batería de condensadores (BC-2) de 10.800 kvar, con las características que detallan más abajo. Se conectará con la celda con un cable por fase (1x240 mm²) Al y terminales unipolares flexibles.  
- Dos (2) posiciones de Partición de barras con cable, compuesta por un interruptor automático, un seccionador de dos posiciones (abierto y cerrado), tres transformadores de intensidad, y nueve terminales enchufables.  
Las celdas de este módulo serán de ejecución metálica para instalación en interior.  
Las características eléctricas del aparellaje descrito para cada celda son las siguientes:  
Interruptores:  
· Tensión nominal: 24 kV.  
· Tensión de ensayo 1 minuto frecuencia industrial: 50 kV.  
· Tensión soportada a impulso (1,2/50 seg): 21,5±2,5 %/±5 % kV.  
· Intensidades nominales:  
- Celdas de Baterías Condensadores y TSA: 630 A.  
- Celdas de línea: 630 A.  
- Celda de trafo, enlace y partición de barras (módulo 1): 1.600 A.  
- Celda de trafo, enlace y partición de barras (módulo 2): 2.000 A.  
· Poder de corte simétrico: 25 kA.  
·Aislamiento: SF6.  
Transformadores de tensión:  
· Tensión máxima de servicio: 24 kV.  
· Relación: 22:3/0,110:3-0,110:3-0,110: 3kV.  
· Potencia: 10 VA, Cl. 0,2; 15 VA, Cl. 0,5-3P; 50 VA, Cl 3P.  
Seccionadores de puesta a tierra:  
Los seccionadores de puesta a tierra son tripolares con accionamiento manual de maniobra brusca y enclavamiento mecánico y eléctrico con el interruptor. Los terminales enchufables serán para cables aislados y el cable de potencia 17,5/24 kV.  
Transformadores de intensidad:  
· En celdas de línea: relación 600/1A y potencia 10 VA (Cl 1A 5P20).  
· En celda de Batería condensadores (Módulo 2): relación 600/1A y potencia 20 VA (Cl 5P20).  
· En celda de transformador (Módulo 2): relación 2000-1000/5-5-5A y potencia 20 VA (Cl 5P20), 10 VA (Cl 0,5) y 10 VA (Cl 0,2sFs5).  
· En celdas de partición y enlace de barras (Módulo 2): relación 2000-1000/5 A y potencia 20 VA (Cl 5P20)  
En las celdas de líneas se instalará un trafo de intensidad de relación 30/1 A.  
Batería de condensadores (BC-2):  
· Compuesta por 18 condensadores, de 600 kvar y 12355 V cada uno de ellos.  
· Tensión Nominal (Un): 20 kV.  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Intensidad Nominal (In): 312 A.  
· Intensidad máxima permanente: 445 A.  
· Conexión: Doble estrella.  
· Aislamiento: 24 kV.  
· Potencia: 10800 kvar.  
Dispondrá de un seccionador trifásico de puesta a tierra para realizar la descarga de los condensadores antes de proceder a su mantenimiento. En las baterías, los botes de condensadores, junto con los transformadores de intensidad, inductancia de choque, seccionador, el armario de control y las botellas unipolares de los cables de alimentación, se montarán sobre un único soporte diseñado para una disposición compacta de la batería.  
- Sistema de distribución en 11,3 kV (módulo 3)  
El espacio del módulo 3 de celdas fue previsto en la Resolución de 7 de junio de 2011. Este módulo, con un esquema de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 estará compuesto por 10 posiciones:  
· Cuatro (4) posiciones de Línea. Compuesta por un interruptor automático, un seccionador de tres posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra), un seccionador de dos posiciones (abierto, cerrado), tres transformadores de intensidad toroidales, un transformador toroidal que abarca las 3 fases, tres terminales enchufables, testigos de presencia de tensión.  
· Una (1) posición de Enlace de Barras. Compuesta por un interruptor automático, tres transformadores de intensidad y dos seccionadores de dos posiciones (abierto y cerrado).  
· Una (1) posición de Medida. Constituida por seis transformadores de tensión y dos seccionadores de tres posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra).  
· Una (1) posición de Transformador de potencia. Compuesta por un interruptor automático, un seccionador de tres posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra), un seccionador de dos posiciones (abierto, cerrado), tres transformadores de intensidad toroidales, nueve terminales enchufables, y testigos de presencia de tensión.  
· Una (1) posición de Batería de Condensadores. Compuesta por un interruptor automático, un seccionador de tres posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra), un seccionador de dos posiciones (abierto, cerrado), tres transformadores de intensidad toroidales, tres terminales unipolares y testigo de presencia de tensión.   
A esta posición se conectara una (1) batería de condensadores (BC-3) de 10.800 kvar, de idénticas características a las de la batería BC-2, antes detalladas. Se conectará con la celda con un cable por fase (1x240 mm²) Al y terminales unipolares flexibles.  
Dos (2) posiciones de Partición de barras con cable, compuesta por un interruptor automático, un seccionador de dos posiciones (abierto y cerrado), tres transformadores de intensidad, y nueve terminales enchufables.  
Se dejará el espacio necesario para seis (6) posiciones de línea futuras.  
Las celdas de este módulo serán de ejecución metálica para instalación en interior.  
Las características eléctricas del aparellaje descrito para cada celda son las siguientes:  
Interruptores:  
· Tensión nominal: 24 kV.  
· Tensión de ensayo 1 minuto frecuencia industrial: 50 kV.  
· Tensión soportada a impulso (1,2/50 seg): 125 kV.  
· Intensidades nominales:  
- Celdas de Baterías Condensadores y TSA: 630 A.  
- Celdas de línea: 630 A.  
- Celda de trafo, enlace y partición de barras: 2.000 A.  
· Poder de corte simétrico: 25 kA.  
· Aislamiento: SF6.  
- Transformadores de tensión:  
- Tensión máxima de servicio: 24 kV.  
- Relación: 11:3/0,110:3-0,110:3-0,110: 3kV.  
- Potencia: 10 VA, Cl. 0,2; 15 VA, Cl. 0,5-3P; 50 VA, Cl 3P.  
- Seccionadores de puesta a tierra:  
Los seccionadores de puesta a tierra serán tripolares con accionamiento manual de maniobra brusca y enclavamiento mecánico y eléctrico con el interruptor. Los terminales enchufables serán para cables aislados y el cable de potencia 17,5/24 kV.  
- Transformadores de intensidad:  
- En celdas de línea: relación 600/1A y potencia 10 VA (Cl 1A 5P20).  
- En celda de Batería condensadores (Módulo 3): relación 600/1A y potencia 20 VA (Cl 5P20).  
- En celda de transformador (Módulo 3): relación 2000-1000/5-5-5A y potencia 20 VA (Cl 5P20), 10 VA (Cl 0,5) y 10 VA (Cl 0,2sFs5).  
- En celdas de partición y enlace de barras (Módulo 3): relación 2000-1000/5 A y potencia 20 VA (Cl 5P20).  
En las celdas de líneas se instalará un trafo de intensidad de relación 30/1 A.  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de tres millones setecientos cincuenta y siete mil ciento veintiséis euros con cuarenta y cinco céntimos de euros (3 757 126,45 ?).  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 40.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
La autorización del transformador de potencia (T-3) con tensión de salida 11,3 kV y del módulo 3 a esta tensión no normalizada, de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-RAT 04 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, solo se admite dentro del sistema de distribución existente del titular de la presente autorización que deba ser conectado a la subestación «ST Parque Central», sin perjuicio de las obligaciones que establece la regulación para los distribuidores de disponer de tensiones normalizadas en lo atinente al suministro a los consumidores y a la conexión de generadores.  
El titular de la presente autorización seguirá sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, conforme se recogió en la Resolución de 7 de junio de 2011, de esta Dirección General de Energía, así como a las medidas preventivas y correctoras propuestas originalmente para la subestación «ST Parque Central» en su estudio de impacto ambiental y la citada declaración de impacto ambiental.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución presentado, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal a la construcción de las instalaciones interesadas, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
El plazo de ejecución de la instalación será de veinticuatro meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.   
Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
Finalizadas las obras de construcción de la instalación Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
la notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.   
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía de esta consellería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 9 de diciembre de 2013.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML