Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6665, del 05-12-2011 (2011/12163)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2011, de la Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 - 66 kV, doble circuit, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el polígon industrial del Pla, al terme municipal d'Alzira, província de València. (ATLINE/2010/395/46).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6665

Data del DOGV
:   05-12-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/12163

CVE


Data del document
:   12-09-2011

Organisme emissor
:   Agència Valenciana de l'Energia, AVEN

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2011, de la Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 - 66 kV, doble circuit, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el polígon industrial del Pla, al terme municipal d'Alzira, província de València. (ATLINE/2010/395/46). [2011/12163]  
  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2010/395/46 incoat pel Servici Territorial d'Energia de València, a instància d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions a València, 46023, c/ Menorca, 19, relatiu a la sol·licitud d'11 de juny de 2010, sobre autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució, per a la modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 - 66 kV, doble circuit, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el polígon industrial del Pla, terme municipal d'Alzira, província de València.   
A la mencionada petició s'adjuntarà projecte d'execució firmat per enginyer competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 11 de maig de 2010.  
Vist que consta en l'expedient contestació de data 5 de febrer de 2010 a la consulta efectuada per l'empresa peticionària de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, mitjançant la qual considera que el projecte consistent en la modificació de les línies elèctriques a 132/66 kV, ST Alzira - ST Benifaió i ST Alzira - ST Benifaió (Renfe) no està sotmés a avaluació d'impacte ambiental, sense perjudici de les autoritzacions que corresponga obtenir d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que resulte aplicable.  
Vist que va ser publicat el dia 2 de març de 2011 en el Butlletí Oficial de la Província de València i el dia 23 de juny 2011 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'anunci corresponent a la informació pública prevista en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, per a ser examinat el projecte de la instal·lació i formular-hi les reclamacions que s'estimaren oportunes.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud dins del termini establit reglamentàriament.  
Vist que de conformitat amb el que s'ha establit en el mencionat Decret 88/2005, el Servici Territorial d'Energia va trametre ofici a l'Ajuntament d'Alzira, únic afectat per la modificació sol·licitada, al qual adjuntava separata del projecte, a l'efecte d'emetre el condicionat tècnic procedent.   
No consta en l'expedient la resposta de l'Ajuntament a la sol·licitud del mencionat informe.  
Vist que d'acord amb el que s'ha disposat en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es trameté separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats, concretament als següents:  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer, assenyala la no necessitat de disposar d'autorització administrativa per part de l'esmentat organisme en no tractar-se d'una via pública.  
- Servici Territorial de Vies Pecuàries de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, indica que la via pecuària ha quedat parcialment modificada mitjançant l'aprovació del Pla Parcial del Sector Industrial número 11, per la qual cosa esta no resultarà afectada.  
Vist que d'acord amb la sol·licitud i el projecte d'execució presentats, la finalitat que es perseguix amb la modificació de la instal·lació elèctrica, en el seu traçat aeri actualment existent, ho és per a la seua adequació a les necessitats resultants de la urbanització a executar amb destinació al polígon industrial el Pla.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, competent per a la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha emés informe favorable.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU es troba inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els requisits que establixen la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric; el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Atés que d'acord amb el que s'ha establit en l'article 3.3.c de la Llei 54/1997, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Atesa la Resolució de 14 de juliol de 2011, de la secretària autonòmica d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es deleguen atribucions en el director de l'Agència Valenciana de l'Energia, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 20 de juliol de 2011.  
  
Esta Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia resol:  
  
Primer  
Autoritzar administrativament a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la instal·lació per a la modificació parcial en subterrani de la línia elèctrica a 132 - 66 kV, doble circuit, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el polígon industrial del Pla, terme municipal d'Alzira, província de València, i les característiques principals de la qual són les següents:  
A) Tram subterrani: circuit de 132 kV Alzira-Benifaió. Origen: suport número 12, final: suport número 14  
- Tensió nominal: 132 kV (1a categoria).  
- Freqüència: 50 Hz.  
- Potència màxima a transportar: 131 MVA.  
- Nombre de circuits: un.  
- Nombre de conductors per fase: un.  
- Conductors: en nombre de tres per circuit, d'aïllament sec HEPR-Z1, amb secció de conductor de 1.200 mm² d'alumini, constituït per distintes capes i pantalla metàl·lica de fils de coure amb una secció de 280 mm².   
- Fibra òptica: en tota la seua longitud disposa d'un cable de comunicacions tipus OSGZ1, amb un diàmetre de cable de 17,6 mm.  
- Parallamps: en els suports de pas a subterrani s'instal·larà un parallamps per fase, de material de composite a una tensió nominal de 145 kV. El terminal unipolar, un per fase, és exterior i de les mateixes característiques anteriors.  
- Presa de terra: directa en un dels extrems i mitjançant descarregador en l'altre. Igualment, s'executa per a les estructures metàl·liques existents.  
B) Tram subterrani: circuit de 66 kV Alzira-Benifaió. Origen: suport número 12, final: suport número 14.  
- Tensió nominal: 66 kV (2a categoria).  
- Freqüència: 50 Hz.  
- Potència màxima a transportar: 49 MVA.  
- Nombre de circuits: un.  
- Nombre de conductors per fase: un.  
- Conductors: en nombre de tres per circuit, d'aïllament sec HEPR-Z1, amb secció de conductor de 500 mm² d'alumini, constituït per distintes capes i pantalla metàl·lica de fils de coure la secció dels quals és de 75 mm².   
- Fibra òptica: en tota la longitud es disposa d'un cable de comunicacions tipus OSGZ1, amb diàmetre de cable de 16,7 mm.  
- Parallamps: en els suports de pas a subterrani s'instal·larà un parallamps per fase, de material de composite a una tensió nominal de 72,5 kV. El terminal unipolar, un per fase, és exterior i de les mateixes característiques indicades.  
- Presa de terra: directa en un dels seus extrems i mitjançant descarregador en l'altre. Igualment, s'executa per a les estructures metàl·liques existents.  
Per a ambdues canalitzacions de circuits es construïx en rasa oberta, d'aproximadament 1,6 m d'ample i 1,5 m de profunditat, llevat dels casos en què hi haja encreuaments amb altres instal·lacions. El fons d'esta disposa de solera de neteja de formigó i farciments successius.  
  
C) Tram aeri:   
- Els suports número 12, número 13 i número 14 -existents- es desmunten i reemplacen els suports número 12 i número 14 a suports de transició aereosubterrània. La longitud total sobre suports és de 650 m.  
  
- Els conductors són cables tipus Hawk (per al circuit de 132 kV) i tipus Ostrick (per al de 66 kV), d'alumini-acer de 281,1 i 176,9 mm² de secció, respectivament.  
- El cable a terra és del tipus OPGW 15 i el segon d'acer galvanitzat de 50 mm² de secció.  
- Suports: són del tipus 12S190 i les fixacions al terreny s'executen amb quatre fonamentacions independents de formigó en massa i forma de pota d'elefant troncocònica, una per cada pota.  
Pressupost: 1.017.745,35 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució referit a la instal·lació de la modificació autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 11 de maig de 2010, i sotmetre'l a les condicions següents:  
  
1. La instal·lació haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de la instal·lació serà de quatre mesos comptats a partir de l'inici de l'obra civil. No obstant això, amb anterioritat a la finalització de l'esmentat termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació mitjançant sol·licitud motivada davant esta Direcció de l'Agència Valenciana de l'Energia.   
3. Per a la posada en servici i manteniment de les línies, el titular de la present autorització administrativa haurà de complir tots els requisits de presentació i elaboració que queden determinats en l'article 20 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d'Alta Tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
5. La present resolució s'atorga sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Economia, Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 12 de setembre de 2011.- El director de l'Agència Valenciana de l'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6665, del 05-12-2011 (2011/12163)

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 - 66 kV, doble circuito, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el Polígono Industrial de El Pla, término municipal de Alzira, provincia de Valencia. (ATLINE/2010/395/46).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6665

Fecha DOGV
:   05-12-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/12163

CVE


Fecha del documento
:   12-09-2011

Organismo emisor
:   Agencia Valenciana de la Energía, AVEN

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 - 66 kV, doble circuito, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el Polígono Industrial de El Pla, término municipal de Alzira, provincia de Valencia. (ATLINE/2010/395/46). [2011/12163]  
  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2010/395/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia, 46023, c/ Menorca, 19, relativo a la solicitud de 11 de junio de 2010 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 - 66 kV, doble circuito, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el Polígono Industrial de El Pla, término municipal de Alzira, provincia de Valencia.   
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por ingeniero competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 11 de mayo de 2010.  
Resultando que consta en el expediente contestación de fecha 5 de febrero de 2010, a la consulta efectuada por la empresa peticionaria de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que considera que el proyecto consistente en la modificación de las líneas eléctricas a 132/66 kV, ST Alzira - ST Benifaió y ST Alzira - ST Benifaió (Renfe), no está sometido a evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que fue publicado el día 2 de marzo de 2011 en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y el día 23 de junio 2011 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, para ser examinado el proyecto de la instalación y formular las reclamaciones que se estimaran oportunas.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el mencionado Decreto 88/2005, fue remitido oficio por el Servicio Territorial de Energía al Ayuntamiento de Alzira, único afectado por la modificación solicitada, acompañando separata del proyecto, a efectos de emitir el condicionado técnico procedente.   
No consta en el expediente la contestación del Ayuntamiento a la solicitud del mencionado informe.  
Resultando que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, señala la no necesidad de disponer de autorización administrativa por parte de dicho organismo al no tratarse de un cauce público.  
- Servicio Territorial de Vías Pecuarias de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, indica que la vía pecuaria ha quedado parcialmente modificada mediante la aprobación del Plan Parcial del Sector Industrial número 11, por lo que la misma no se verá afectada.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la modificación de la instalación eléctrica, en su trazado aéreo actualmente existente, lo es para su adecuación a las necesidades resultantes de la urbanización a ejecutar con destino al Polígono Industrial El Pla.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la Comunitat Autónoma.  
Considerando la Resolución de 14 de julio de 2011, de la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio, por la que se delegan atribuciones en el director de la Agencia Valenciana de la Energía, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 20 de julio de 2011.  
Esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía, resuelve:  
  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la instalación para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 - 66 kV, doble circuito, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el Polígono Industrial de El Pla, término municipal de Alzira, provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
A) Tramo subterráneo: circuito de 132 kV Alzira-Benifaió. Origen: apoyo número 12, final: Apoyo número 14  
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Potencia máxima a transportar: 131 MVA.  
- Número de circuitos: uno.  
- Número de conductores por fase: uno.  
- Conductores: en número de tres por circuito, de aislamiento seco HEPR-Z1, con sección de conductor de 1200 mm² de aluminio, constituido por distintas capas y pantalla metálica de hilos de cobre cuya sección es de 280 mm².   
- Fibra óptica: en toda su longitud dispone de un cable de comunicaciones tipo OSGZ1, con un diámetro de cable de 17,6 mm.  
- Pararrayos: en los apoyos de paso a subterráneo se instalará un pararrayos por fase, de material de composite a una tensión nominal de 145 kV. El terminal unipolar, uno por fase, es exterior y de las mismas características anteriores.  
- Toma a tierra: directa en uno de sus extremos y mediante descargador en el otro. Igualmente se ejecuta para las estructuras metálicas existentes.  
B) Tramo subterráneo: circuito de 66 kV Alzira-Benifaió. Origen: apoyo número 12, final: apoyo número 14  
- Tensión nominal: 66 kV (2ª categoría).  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Potencia máxima a transportar: 49 MVA.  
- Número de circuitos: uno.  
- Número de conductores por fase: uno.  
- Conductores: en número de tres por circuito, de aislamiento seco HEPR-Z1, con sección de conductor de 500 mm² de aluminio, constituido por distintas capas y pantalla metálica de hilos de cobre cuya sección es de 75 mm².   
- Fibra óptica: en toda su longitud se dispone de un cable de comunicaciones tipo OSGZ1, con diámetro de cable de 16,7 mm.  
- Pararrayos: en los apoyos de paso a subterráneo se instalará un pararrayos por fase, de material de composite a una tensión nominal de 72,5 kV. El terminal unipolar, uno por fase, es exterior y de las mismas características referidas.  
- Toma a tierra: directa en uno de sus extremos y mediante descargador en el otro. Igualmente se ejecuta para las estructuras metálicas existentes.  
Para ambas canalizaciones de circuitos se construye en zanja abierta, de aproximadamente 1,6 m. de ancho y 1,5 m. de profundidad, salvo en los casos que existan cruzamientos con otras instalaciones. El fondo de la misma dispone de solera de limpieza de hormigón y rellenos sucesivos.  
C) Tramo aéreo:   
- Los apoyos número 12, número 13 y número 14 -existentes- se desmontan, reemplazando los apoyos número 12 y número 14 a apoyos de transición aéreo-subterránea. La longitud total sobre apoyos es de 650 m.  
- Los conductores son cables tipo Hawk (para el circuito de 132 kV) y tipo Ostrick (para el de 66 kV), de aluminio-acero de 281,1 y 176,9 mm² de sección respectivamente.  
- El cable a tierra es del tipo OPGW 15 y el segundo de acero galvanizado de 50 mm² de sección.  
- Apoyos: son del tipo 12S190 y las fijaciones al terreno se ejecutan con cuatro cimentaciones independientes de hormigón en masa y forma de pata de elefante troncocónica, una por cada pata.  
Presupuesto: 1.017.745,35 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la instalación de la modificación autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 11 de mayo de 2010, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de cuatro meses contados a partir del inicio de la obra civil. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía.   
3. Para la puesta en servicio y mantenimiento de las líneas, el titular de la presente autorización administrativa deberá dar cumplimiento a cuantos requisitos de presentación y elaboración quedan determinados en el artículo 20 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 12 de septiembre de 2011.- El director de la Agencia Valenciana de la Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML