Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3971, del 02-04-2001 (2001/2395)

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, i s'aprova el projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/33 kV denominada ST Catadau, situada a Catadau (València).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3971

Data del DOGV
:   02-04-2001

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2001/2395

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA, i s'aprova el projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/33 kV denominada ST Catadau, situada a Catadau (València). [2001/Q2395]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància d'Iberdrola, SA, relatiu al projecte d'execució d'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/33 kV denominada ST Catadau, situada a Catadau, província de València.
  
Atés que la sol·licitud indicada ha seguit al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques, i en la Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que en el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions al projecte tècnic.
  
Vist l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient amb data del registre d'eixida de 9 de gener de 2001 (número 558), del dit òrgan.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Iberdrola, SA, l'ampliació de la subestació transformadora de 400/220/132/33 kV denominada ST Catadau, situada a Catadau, província de València. L'abast d'aquesta ampliació és el següent:
  
Instal·lació al carrer del mòdul 6 d'un autotransformador de 450/450/100 MVA i relació de transformació 400±10%/138/33 kV, tres autovàlvules, tres interruptors unipolars de tall en SF6, tres transformadors d'intensitat i un transformador de tensió capacitiu en la fase 0.
  
Prolongació de l'embarrat en tres posicions, de les quals se n'equiparan dues: una d'enllaç de barres i una de l'autotransformador procedent del nivell de 400 kV (AT-4). A banda s'equipararan dues posicions actualment existents: línies Torrent i Juan Urrutia 2.
  
Es realitzarà un recorregut de rases de control adequat a l'ampliació, unint-lo amb l'existent. També es connectarà al sistema de drenatges de la zona ampliada amb el sistema existent, i s'adaptarà el sistema de posada a terra per a completar-ne la reforma.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució, sotmetent-lo a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos comptats a partir de la notificació de la present resolució.
  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que s'hi imposen.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant el conseller d'Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  
València, 16 de febrer de 2001.- El director general d'Indústria i Energia: José Monzonís Salvia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3971, del 02-04-2001 (2001/2395)

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, y se aprueba el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33 kV denominada ST Catadau, situada en Catadau (Valencia).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3971

Fecha DOGV
:   02-04-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2001/2395

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA, y se aprueba el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33 kV denominada ST Catadau, situada en Catadau (Valencia). [2001/Q2395]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA, relativo al proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33 kV denominada ST Catadau, sita en Catadau, provincia de Valencia.
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que en el período de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente con fecha del registro de salida 9 de enero de 2001 (número 558), de dicho órgano.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Iberdrola, SA, la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33 kV denominada ST Catadau, sita en Catadau, provincia de Valencia. El alcance de esta ampliación es la siguiente:
  
Instalación en la calle del módulo 6 de un autotransformador de 450/450/100 MVA y relación de transformación 400±10%/138/33 kV, tres autoválvulas, tres interruptores unipolares de corte en SF6, tres transformadores de intensidad y un transformador de tensión capacitivo en la fase 0.
  
Prolongación del embarrado en tres posiciones, de las cuales se equiparán dos de ellas: una de enlace de barras y una del autotransformador procedente del nivel de 400 kV (AT-4). Aparte se equiparán dos posiciones actualmente existentes: líneas Torrente y Juan Urrutia 2.
  
Se realizará un recorrido de zanjas de control adecuado a la ampliación, uniéndolo con el existente. También se conectará al sistema de drenajes de la zona ampliada con el sistema existente, y se adaptará el sistema de puesta a tierras para completar la reforma.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 16 de febrero de 2001.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML