Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8226, del 02-02-2018 (2018/423)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual s'atorga l'aprovació del projecte d'execució d'instal·lacions i declaració d'utilitat pública per a la distribució de gas natural en el terme municipal de Viver. Expedient CBREDE/2014/5/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8226

Data del DOGV
:   02-02-2018

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2018/423

CVE


Data del document
:   13-11-2017

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [Viver](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual s'atorga l'aprovació del projecte d'execució d'instal·lacions i declaració d'utilitat pública per a la distribució de gas natural en el terme municipal de Viver. Expedient CBREDE/2014/5/12. [2018/423]  
Presentada la sol·licitud d'aprovació de projecte d'execució d'instal·lacions i declaració d'utilitat pública, relativa a la instal·lació indicada i segons els següents:  
  
Fets  
Primer. Amb data 16 de juliol de 2014 es presenta en el Servei Territorial d'Energia de Castelló, per part Gas Natural Cegas, SA, una sol·licitud d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural en el terme municipal de Viver (Castelló), i aquest servei territorial emet, amb data 8 de juny de 2016, una resolució per la qual s'atorga autorització administrativa.  
Segon. Amb data 12 d'agost de 2015 es presenta davant d'aquest servei territorial d'Indústria i Energia, per part de Gas Natural Cegas, SA, una sol·licitud d'aprovació del projecte d'execució d'instal·lacions i declaració d'utilitat pública, per a la distribució de gas natural en el terme municipal de Viver, amb subministrament per mitjà del mòdul de regasificació de gas natural liquat.  
Tercer. Amb data 23 de setembre de 2015 es presenta la liquidació de la taxa corresponent.  
Quart. Amb data 17 d'octubre de 2016 es remet a Gas Natural Cegas, SA, informe condicionat emés per Fomento Agrícola Castellonense, SA, amb data 29 de setembre de 2016, i Gas Natural Cegas, SA, manifesta la conformitat a aquest per mitjà de la comunicació presentada en aquest servei territorial amb data 3 de novembre de 2016.  
Amb data 18 d'octubre de 2016 es remet a Gas Natural Cegas, SA, informe condicionat emés per Telefónica de España, SAU, amb data 7 d'octubre de 2016, i Gas Natural Cegas, SA, manifesta la conformitat a aquest per mitjà de comunicació presentada en aquest servei territorial amb data 26 d'octubre de 2016.  
Amb data 3 de novembre de 2016 es remet a Gas Natural Cegas, SA, informe condicionat emés per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb data 20 d'octubre de 2016, i Gas Natural Cegas, SA, manifesta la conformitat a aquest per mitjà de la comunicació presentada en aquest Servei Territorial amb data 22 de novembre de 2016.  
Amb 23 data novembre de 2016 es remet a Gas Natural Cegas, SA, informe condicionat emés per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb data 4 de novembre de 2016 i Gas Natural Cegas, SA, manifesta la conformitat a aquest per mitjà de la comunicació presentada en aquest servei territorial amb data 30 de novembre de 2016.  
Amb data 9 de gener de 2017 se sol·licita a l'Ajuntament de Viver informe condicionat, ja que ha transcorregut el termini preceptiu, sense haver tingut entrada en aquest servei territorial el corresponent informe.  
Amb data 20 octubre de 2017 es remet a Gas Natural Cegas, SA, informe condicionat emés per la Direcció Territorial d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, amb data 29 de setembre de 2017, Gas Natural Cegas, SA, manifesta la conformitat a aquest per mitjà de la comunicació presentada en aquest servei territorial amb data 30 d'octubre de 2017.  
Cinqué. Ha sigut realitzada la informació pública, a què fan referència l'article 104 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i els articles 78 i 96 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, per mitjà dels anuncis corresponents, publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló el 8 d'octubre de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 18 d'octubre de 2016, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Viver el 27 de setembre de 2016 i en els diaris el periòdic Mediterráneo i Levante el Mercantil Valenciano, de Castelló, el 10 de novembre de 2016 i no s'hi ha presentat cap al·legació durant el període d'informació pública de la sol·licitud presentada.  
Sisé. Gas Natural Cegas, SA, està inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
  
Seté. Examinada la documentació aportada, amb data 13 de novembre de 2017 s'emet proposta favorable de resolució per part de la Secció d'Energia i Mines.  
  
Fonaments de dret  
Primer. Per aplicació de l'article 55 punt 1 apartat b de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, les instal·lacions de distribució de gas natural requereixen autorització administrativa prèvia.  
Segon. Considerant el que disposa en el capítol V, Distribució de combustibles gasosos per canalització, del títol IV, Ordenació del subministrament de combustibles gasosos per canalització, de la Llei 34/1998, del sector d'hidrocarburs.  
Tercer. Considerant el que disposa l'article 73.7 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, després de la nova redacció donada per la Llei 12/2007, de 2 juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, a fi d'adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/55/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de gas natural.  
  
Quart. Considerant el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i en particular les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01, Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització, i ICG 04, Plantes satèl·lit de gas natural liquat (GNL).  
  
Cinqué. D'acord amb l'article 70.1.a del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, la construcció, ampliació, modificació i explotació de les instal·lacions gasistes requereixen autorització administrativa.  
Sisé. L'article 73.7 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, després de la nova redacció donada per la Llei 12/2007, de 2 juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, a fi d'adaptar-la al que estableix la Directiva 2003/55/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de gas natural, estableix que les autoritzacions de construcció i explotació d'instal·lacions de distribució hauran de ser atorgades preferentment a l'empresa distribuïdora de la zona. Si no hi ha distribuïdor en la zona, caldrà ajustar-se als principis de monopoli natural del transport i la distribució, xarxa única i de realització al menor cost per al sistema gasista.  
Seté. La instrucció i resolució d'aquest procediment administratiu correspon a la Generalitat Valenciana, concretament al Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, segons el Decret 104/2017, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 8113, 25.08.2017), en estar la instal·lació objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en las previstes que són competència de l'Administració general de l'Estat, d'acord amb l'article 3.2.c de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.  
  
El cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes, resol:  
  
Primer  
Aprovar el projecte d'execució d'instal·lacions per a la distribució de gas natural en el terme municipal de Viver (Castelló), amb subministrament per mitjà del mòdul de regasificació de gas natural liquat. Les instal·lacions es realitzaran d'acord amb el projecte tècnic d'execució presentat en el Servei Territorial d'Energia de Castelló, i s'haurà d'executar la planta de regasificació i la xarxa de distribució de gas natural en el termini de dotze mesos.  
  
Emplaçament: terme municipal de Viver a Castelló.  
Dades de la planta de GNL  
Capacitat d'emmagatzemament: 10 m³.  
Pes aproximat: 7.500 kg.  
Pressió de magatzematge: 4 bar.  
Ubicació:  
12140A015003700000MS PoI. 15 parcel·la 370, La Hoya  
12140A015003710000MZ PoI. 15 parcel·la 371, La Hoya  
  
El subministrament es durà a terme des del mòdul de regasificació a instal·lar en una parcel·la situada al costat del camí de Jérica, a l'est del nucli urbà, des del qual partirà un eix principal amb MOP 0,4 i PE Ø90 que creuarà el camí i es bifurcarà per la part sud d'aquest, i s'evita així l'afecció al carril bici i a la vorera de la nova construcció, i es dota del subministrament a les poblacions de Jérica i Viver. L'antena discorrerà en PE Ø90 pel camí de Jérica fins a arribar al nucli urbà de Viver per l'avinguda de San Francisco. Posteriorment, aquest es dividirà en diferents ramals de menor diàmetre per a cobrir adequadament la demanda de gas de les diferents àrees del nucli urbà.  
Característiques de les instal·lacions  
Mòdul de regasificació de GNL que consta de:  
1. Dos tancs verticals d'emmagatzemament de GNL de 10 m³.  
2. Instal·lacions de regasificació, recalfament, tall per baixa temperatura.  
3. Equip de regulació i mesurament.  
4. Sistema d'odorització.  
5. Sistemes auxiliars.  
La xarxa projectada discorre totalment per zones geogràfiques compreses dins dels límits definits pel planejament vigent com a sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable comú. La qual està constituïda per canonada i connexions de MOP 0,4 bar polietilé PE100 sdr 17,6 amb els diàmetres següents:  
Diàmetre 110 mm: 145 m.  
Diàmetre 90 mm: 2.386 m.  
Diàmetre 63 mm: 1.547 m.  
Total xarxa en MOP 0,4: 4.078 m.  
Pressupost: 621.878,38 euros.  
  
Aquesta autorització s'empara en el que estableix la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, modificada per la Llei 8/2015, de 21 de maig, el Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, i el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, i quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
Primera. El titular d'aquesta constituirà, en el termini d'un mes a partir de la data de la notificació d'aquesta resolució, una garantia per valor de 12.437,57 euros, import del 2 % del pressupost de la instal·lació que figura en l'expedient de sol·licitud, d'acord amb l'article 82 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, regulador de les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. Aquesta fiança es constituirà en la Tresoreria del Servei Territorial de Castelló de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, de conformitat amb l'Ordre de 14 de febrer de 1986, i l'Ordre de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances. Una vegada constituïda la fiança es depositarà en el Servei Territorial d'Energia de Castelló la carta de pagament resguard emesa per la Tresoreria del Servei Territorial de Castelló de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. La fiança serà tornada al titular d'aquesta autorització, amb la sol·licitud prèvia, una vegada que el Servei Territorial d'Energia de Castelló formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què fa referència aquesta resolució i l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades d'aquesta autorització.  
  
  
Segona  
Gas Natural Cegas, SA, complirà les obligacions que estrictament s'assenyalen en l'article 74, Obligacions dels distribuïdors de gas natural, i en el punt 1 de l'article 83, Obligacions i drets dels distribuïdors i comercialitzadors en relació amb el subministrament, de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, així com en el punt 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. En especial, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució, en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, quan siga necessari atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.  
  
Tercera  
Durant tota la vida de la instal·lació, s'hauran de respectar les limitacions establides en la norma UNE 60210 citada en la ITC-ICG04 del Reial decret 919/2006, per a les parcel·les limítrofes a la planta satèl·lit respecte de les zones de seguretat de la instal·lació.  
  
Quarta  
La determinació de les tarifes i del règim econòmic que s'apliquen per al subministrament de gas natural es regiran per les disposicions vigents en cada moment.  
  
Cinquena  
Aquesta autorització s'atorga sense perjuí de tercers i es deixen a banda els drets particulars.  
  
Sisena  
Serà causa de revocació de d'aquesta autorització administrativa l'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
  
Setena  
Aquesta autorització entrarà en vigor l'endemà de la data de notificació.  
  
Huitena  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació d'una planta de gas natural liquat i xarxa de distribució per a alimentar la població de Viver (Castelló), cosa que porta implícita la necessitat ocupació dels béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d'aquests als efectes de l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre, i es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en el títol V de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i el títol IV del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
Novena  
Publicar i notificar aquesta resolució, d'acord amb el que estableix l'article 81.5 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, i se significa que la publicació d'aquesta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de notificació d'aquesta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells que, intentada la notificació, no s'haguera pogut practicar.  
  
  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Indústria i Energia (c. Castán Tobeñas, núm. 77, 46018 València) en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació d'aquesta, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.   
  
Castelló de la Plana, 13 de novembre de 2017.- El cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia: Gerardo Nebot García.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8226, del 02-02-2018 (2018/423)

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, por la que se otorga aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones y declaración de utilidad pública, para la distribución de gas natural en el término municipal de Viver. Expediente CBREDE/2014/5/12.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8226

Fecha DOGV
:   02-02-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2018/423

CVE


Fecha del documento
:   13-11-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [Viver](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, por la que se otorga aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones y declaración de utilidad pública, para la distribución de gas natural en el término municipal de Viver. Expediente CBREDE/2014/5/12.  
 [2018/423]  
Presentada solicitud de aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones y declaración de utilidad pública, relativa a la instalación indicada y en base a los siguientes:  
  
Hechos  
Primero. Con fecha 16 de julio de 2014 se presenta en el Servicio Territorial de Energía de Castellón, por parte Gas Natural Cegas, SA, solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el término municipal de Viver (Castellón), emitiéndose por este servicio territorial, con fecha 8 de junio de 2016, resolución por la que se otorga autorización administrativa.  
Segundo. Con fecha 12 de agosto de 2015 se presenta ante este Servicio Territorial de Industria y Energía, por parte de Gas Natural Cegas, SA, solicitud de aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones y declaración de utilidad pública, para la distribución de gas natural en el término municipal de Viver, con suministro mediante módulo de regasificación de gas natural licuado.  
Tercero. Con fecha 23 de septiembre de 2015 se presenta la liquidación de la tasa correspondiente.  
Cuarto. Con fecha 17 de octubre de 2016 se remite a Gas Natural Cegas, SA, informe condicionado emitido por Fomento Agrícola Castellonense, SA, en fecha 29 de septiembre de 2016, manifestando Gas Natural Cegas, SA, su conformidad al mismo mediante comunicación presentada en este servicio territorial en fecha 3 de noviembre de 2016.  
Con fecha 18 de octubre de 2016 se remite a Gas Natural Cegas, SA, informe condicionado emitido por Telefónica de España, SAU, en fecha 7 de octubre de 2016, manifestando Gas Natural Cegas, SA, su conformidad al mismo mediante comunicación presentada en este servicio territorial en fecha 26 de octubre de 2016.  
Con fecha 3 de noviembre de 2016 se remite a Gas Natural Cegas, SA, informe condicionado emitido por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en fecha 20 de octubre de 2016, manifestando Gas Natural Cegas, SA, su conformidad al mismo mediante comunicación presentada en este servicio territorial en fecha 22 de noviembre de 2016.  
Con fecha 23 de noviembre de 2016 se remite a Gas Natural Cegas, SA, informe condicionado emitido por Confederación Hidrográfica del Júcar, en fecha 4 de noviembre de 2016, manifestando Gas Natural Cegas, SA, su conformidad al mismo mediante comunicación presentada en este servicio territorial en fecha 30 de noviembre de 2016.  
Con fecha 9 de enero de 2017 se solicita al Ayuntamiento de Viver, informe condicionado, habiendo transcurrido el plazo preceptivo, sin haber tenido entrada en este servicio territorial el correspondiente informe.  
Con fecha 20 de octubre de 2017 se remite a Gas Natural Cegas, SA, informe condicionado emitido por la Dirección Territorial de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en fecha 29 de septiembre de 2017, manifestando Gas Natural Cegas, SA, su conformidad al mismo mediante comunicación presentada en este servicio territorial en fecha 30 de octubre de 2017.  
Quinto. Ha sido realizada la información pública, a que hacen referencia el artículo 104 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y los artículos 78 y 96 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, mediante los anuncios correspondientes, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el 8 de octubre de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 18 de octubre de 2016, en e tablón de anuncios del Ayuntamiento de Viver el 27 de septiembre de 2016 y en los diarios El Periódico, Mediterráneo y Levante el Mercantil Valenciano, de Castellón, el 10 de noviembre de 2016 no habiéndose presentado alegación alguna durante el período de información pública de la solicitud presentada.  
Sexto. Gas Natural Cegas, SA, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Séptimo. Examinada la documentación aportada, con fecha 13 de noviembre de 2017 se emite propuesta favorable de resolución por la Sección de Energía y Minas.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Por aplicación del artículo 55, punto 1, apartado b, de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Segundo. Considerando lo dispuesto en el capítulo V, Distribución de combustibles gaseosos por canalización, del título IV, Ordenación del suministro de combustibles gaseosos por canalización, de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos.  
Tercero. Considerando lo dispuesto en el artículo 73.7 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007, de 2 julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.  
Cuarto. Considerando el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y en particular sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01, Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, e ICG 04, Plantas satélite de gas natural licuado (GNL).  
Quinto. De acuerdo con el artículo 70.1.a del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, la construcción, ampliación, modificación y explotación de las instalaciones gasistas requieren autorización administrativa.  
Sexto. El artículo 73.7 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007 de 2 julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural establece que las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de distribución deberán ser otorgadas preferentemente a la empresa distribuidora de la zona. En caso de no existir distribuidor en la zona, se atenderá a los principios de monopolio natural del transporte y la distribución, red única y de realización al menor coste para el sistema gasista.  
Séptimo. La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, concretamente al Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, según Decreto 104/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (DOGV 8113, 25.08.2017), al estar la instalación objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2.c de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, resuelve:  
  
Primero  
Aprobar el proyecto de ejecución de instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de Viver (Castellón), con suministro mediante módulo de regasificación de gas natural licuado (GNL). Las instalaciones se realizarán de acuerdo con el proyecto técnico de ejecución presentado en el Servicio Territorial de Energía de Castellón, debiendo ejecutarse la planta de regasificación y la red de distribución de gas natural en el plazo de doce meses.  
  
Emplazamiento: término municipal de Viver en Castellón.  
Datos de la planta de GNL  
Capacidad almacenamiento: 10 m³.  
Peso aproximado: 7.500 kg.  
Presión de almacenaje: 4 bar.  
Ubicación:   
12140A015003700000MS P. I. 15 parcela 370, La Hoya  
12140A015003710000MZ P. I. 15 parcela 371, La Hoya  
  
El suministro se llevará a cabo desde el módulo de regasificación a instalar en una parcela situada junto al camino de Jérica, al este del núcleo urbano, desde el cual partirá un eje principal con MOP 0,4 y PE Ø90 que cruzará el camino y se bifurcará por la parte sur del mismo, evitando así la afección al carril bici y a la acera de nueva construcción, y dotando del suministro a las poblaciones de Jérica y Viver. La antena discurrirá en PE Ø90 por el camino de Jérica hasta llegar al núcleo urbano de Viver por la avenida San Francisco. Posteriormente, este se dividirá en diferentes ramales de menor diámetro para cubrir adecuadamente la demanda de gas de las diferentes áreas del núcleo urbano  
Características de las instalaciones:  
Módulo de regasificación de GNL que consta de:  
1. Dos tanques verticales de almacenamiento de GNL de 10 m³.  
2. Instalaciones de regasificación, recalentamiento, corte por baja temperatura.  
3. Equipo de regulación y medida.  
4. Sistema de odorización.  
5. Sistemas auxiliares.  
La red proyectada discurre en su totalidad por zonas geográficas comprendidas dentro de los límites definidos por el planeamiento vigente como suelo urbano, urbanizable y no urbanizable común. La cual está constituida por tubería y acometidas de MOP 0,4 bar polietileno PE100 sdr 17,6 con los siguientes diámetros:  
Diámetro 110 mm: 145 m.  
Diámetro 90 mm: 2.386 m.  
Diámetro 63 mm: 1.547 m.  
Total red en MOP 0,4: 4.078m.  
Presupuesto: 621.878,38 euros.  
  
La presente autorización se ampara en lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por la Ley 8/2015, de 21 de mayo, el Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y en el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 12.437,57 euros, importe del 2 % del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, conforme señala el artículo 82 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. Una vez constituida la fianza se depositará en el Servicio Territorial de Energía de Castellón la carta de pago-resguardo emitida por la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Castellón formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
  
Segunda   
Gas Natural Cegas, SA, cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74, Obligaciones de los distribuidores de gas natural, y en el punto 1 del artículo 83, Obligaciones y derechos de los distribuidores y comercializadores con relación al suministro, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
  
Tercera  
Durante toda la vida de la instalación, se deberán respetar las limitaciones establecidas en la norma UNE 60210 citada en la ITC-ICG04 del Real decreto 919/2006 para las parcelas colindantes a la planta satélite con respecto a las zonas de seguridad de la instalación.  
  
Cuarta  
La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
  
Quinta  
La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
  
Sexta  
Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
  
Séptima  
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su notificación.  
  
Octava  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación de una planta de gas natural licuado y red de distribución para alimentar la población de Viver (Castellón), lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el título V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y el título IV del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Novena  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.5 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía (c. Castán Tobeñas, nº 77, 46018 Valencia) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Castellón de la Plana, 13 de noviembre de 2017.- El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Gerardo Nebot García.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML