Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5340, del 06-09-2006 (2006/10193)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2006, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Montebello, al terme municipal de la Nucia, província d'Alacant, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica. (ATASCT/2005/207/03).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5340

Data del DOGV
:   06-09-2006

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2006/10193

CVE


Data del document
:   28-06-2006

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Nucia, la](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2006, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Montebello, al terme municipal de la Nucia, província d'Alacant, en la part corresponent a la xarxa de distribució elèctrica. (ATASCT/2005/207/03). [2006/10193]   
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a efectes de notificacions en l'avinguda de Burgos, 8-B, 28036 Madrid, amb data 26 de maig de 2005 davant del servici competent en matèria d'energia d'Alacant, pel qual sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a una nova subestació transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Montebello, ubicada en la parcel·la núm. 2 del polígon 14, partida de l'Alberca, al sud del polígon industrial de l'Alberca, al terme municipal de la Nucia, província d'Alacant. Al mencionat escrit, s'adjuntava l'avantprojecte tècnic de la citada instal·lació, firmat per l'enginyer industrial Sr. Ángel Fernández Álvarez i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana a Alacant, amb data 13 de maig de 2005.  
Vist que va ser publicat l'anunci corresponent a la informació pública prevista en l'article 125 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i al que preceptua el Decret 162/90, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Impacte Ambiental, en el Diari Oficial de la Generalitat del dia 15 de setembre de 2005. D'acord amb la documentació que obra en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que consta en l'expedient documentació justificativa suficient sobre la conformitat i acceptació per part de l'Ajuntament de la Nucia de la instal·lació de la subestació transformadora, d'acord amb l'autorització sol·licitada i característiques inherents a esta.   
Vist l'informe tècnic favorable de data 19 de juny de 2006, emés pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant i remissió de l'expedient.  
Atés que amb data 25 de maig de 2006 la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge va dictar la Declaració d'Impacte Ambiental el qual estimava acceptable, als sols efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte de la nova subestació Transformadora de 220/132/20 kV, ST Montebello, sempre que esta es desenrotlle amb les previsions de l'avantprojecte i l'Estudi d'Impacte Ambiental i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·liciten constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la secció 1a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.  
Atés que, d'acord amb l'avantprojecte presentat, la finalitat sol·licitada és garantir la demanda actual i el seu previsible augment a mitjà termini en esta zona, així com la qualitat del subministrament i fiabilitat que es concreta a través d'una doble alimentació, d'una part de connexió amb un doble circuit de 220 kV a l'actual ST Xixona i, d'una altra, per mitjà de la injecció d'energia a la xarxa existent de 132 kV.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1.997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1.997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, en relació, este últim, amb la disposició transitòria que conté.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la Resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 182/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Únic. Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques de distribució corresponents a la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV denominada ST Montebello, ubicada en la parcel·la núm. 2 del polígon 14, partida de l'Alberca, al terme municipal de la Nucia, província d'Alacant, les característiques principals de la qual són :  
\* Sistema elèctric de 132 kV:  
Configuració de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6 i 9 posicions (sis de línia, dos de transformador i l'enllaç de barres).  
\* Sistema elèctric de 20 kV:   
Configuració de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6 conformat per tres mòduls de cel·les amb un total de 47 posicions (trenta d'eixides de línia, tres de transformador, dos de servicis auxiliars, dos de mesura, dos d'enllaç de barres, quatre d'unió, una de partició i remunte i tres de bateria de condensadors). Es completa amb la dotació de tres bateries de condensadors.  
\* Transformació:  
Dos transformadors de potència de 225 MVA cada un i relació 220/132 kV, i altres tres relació 220/20 kV i 50 MVA de potència cada un amb les seues corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de posada a terra. Dos transformadors de servicis auxiliars de relació 20/0,380-0,220 kV i 250 kVA de potència cada un.  
\* Un edifici on s'ubicaran els transformadors, les cel·les, els equips de control, protecció, comunicació, alimentació en BT, etc.   
\* Pressupost total conjunt: 9.825.000 euros.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
a) En el termini de sis mesos a partir de la notificació de la present resolució, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà en el Servici Territorial d'Energia d'Alacant el projecte tècnic d'execució de la subestació transformadora 220/132/20 kV, per a la seua aprovació, si així corresponguera. Amb anterioritat a l'acabament del dit termini podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
b) La instal·lació que s'ha de realitzar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
d) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 25 de maig de 2006:  
1. Es restauraran a les seues condicions inicials, totes les àrees que hagen estat alterades per les obres i es procedirà a la correcta gestió dels residus generats.  
2. Les operacions de buidatge i ompliment amb gas SF6, es realitzarà per mitjà d'equips que impedisquen l'emissió lliure del gas a l'atmosfera.  
3. L'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afecció i notificar immediatament a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, tal com s'establix en l'informe emés per la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, en aplicació de la Llei 4/98, d'11 de juny. En tot cas s'ajustarà al que dispose l'informe definitiu emés pel dit òrgan.  
4. Atés que es troba en una àrea d'interés per a l'aus (IBA), el disseny de les línies de 20 kV que escometen la subestació serà tal que s'elimine el possible risc d'electrocució.  
5. Respecte a les emissions de camps electromagnètics derivades el funcionament de la ST s'ajustarà a allò que s'ha disposat per la Direcció General de Salut Pública, òrgan competent en la vigilància sanitària de la contaminació electromagnètica, d'acord amb la llei 4/2005, de 17 de juny. En tot cas, estes es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 ì T per al camp magnètic. A la posada en marxa de la ST, es realitzaran mesuraments per a garantir el compliment d'estos dos límits (camp elèctric i camp magnètic), i els resultats dels quals s'incorporaran al Programa de Vigilància Ambiental.  
6. A la posada en marxa de la subestació transformadora, es procedirà a mesurar els nivells sonors generats a fi de verificar el compliment de les condicions establides en la legislació vigent, i s'incorporaran els resultats al Programa de Vigilància Ambiental.  
7. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'Estudi d'Impacte Ambiental, hauran de ser comunicats a la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge que establirà, si correspon, l'aplicació de les noves condicions.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 28 de juny de 2006.. El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5340, del 06-09-2006 (2006/10193)

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV denominada .S.T. Montebello., en el término municipal de La Nucía, provincia de Alicante, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica. (ATASCT/2005/207/03).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5340

Fecha DOGV
:   06-09-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/10193

CVE


Fecha del documento
:   28-06-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Nucia, la](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV denominada .S.T. Montebello., en el término municipal de La Nucía, provincia de Alicante, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica. (ATASCT/2005/207/03). [2006/10193]   
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con domicilio a efectos de notificaciones en av. de Burgos, 8-B, 28036 Madrid, en fecha 26 de mayo de 2005 ante el Servicio competente en materia de energía de Alicante, solicitando se le conceda autorización administrativa para una nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV denominada .S.T.Montebello., ubicada en la parcela nº 2 del polígono 14, Partida de La Alberca, al sur del polígono industrial de La Alberca, en el término municipal de La Nucía, provincia de Alicante. Al mencionado escrito, se adjuntaba el anteproyecto técnico de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial D. Angel Fernández Alvarez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Alicante, en fecha 13 de mayo de 2005.  
Resultando que fue publicado el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y a lo preceptuado en el Decreto 162/90, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana sobre impacto ambiental, en el Diari Oficial de la Generalitat del día 15 de septiembre de 2005. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que consta en el expediente documentación justificativa suficiente sobre la conformidad y aceptación por parte del Ayuntamiento de La Nucía de la instalación de la subestación transformadora, de acuerdo con la autorización solicitada y características inherentes a la misma.   
Visto el informe técnico favorable de fecha 19 de junio de 2006, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante y remisión del expediente.  
Considerando que con fecha 25 de mayo de 2006 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de Nueva Subestación Transformadora de 220/132/20 kV, ST Montebello, siempre que la misma se desarrolle con las previsiones del Anteproyecto y el Estudio de Impacto Ambiental y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Considerando que de acuerdo con el anteproyecto presentado la finalidad solicitada es garantizar la demanda actual y su previsible aumento a medio plazo en esta zona, así como la calidad del suministro y fiabilidad que se concreta a través de una doble alimentación, de una parte de conexión con un doble circuito de 220 kV a la actual ST Jijona y, de otra, mediante la inyección de energía a la red existente de 132 kV.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y del Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en relación, éste último, con la Disposición Transitoria que contiene.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Único. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV denominada . S.T. Montebello., ubicada en la parcela nº 2 del polígono 14, Partida de La Alberca, en el término municipal de La Nucía, provincia de Alicante, cuyas características principales son :  
\* Sistema eléctrico de 132 kV:   
Configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 y 9 posiciones: (seis de línea, dos de transformador y el enlace de barras).  
\* Sistema eléctrico de 20 kV:   
Configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 conformado por tres módulos de celdas con un total de 47 posiciones: (treinta de salidas de línea, tres de transformador, dos de servicios auxiliares, dos de medida, dos de enlace de barras, cuatro de unión, una de partición y remonte, y tres de batería de condensadores). Se completa con la dotación de tres baterías de condensadores.  
\* Transformación:   
Dos transformadores de potencia de 225 MVA cada uno y relación 220/132 kV, y otros tres relación 220/20 kV y 50 MVA de potencia cada uno con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra. Dos transformadores de servicios auxiliares de relación 20/0,380-0,220 kV y 250 kVA de potencia cada uno.  
\* Un edificio donde se ubicarán los transformadores, las celdas, equipos de control, protección, comunicación, alimentación en BT, etc.   
\* Presupuesto total conjunto: 9.825.000 Euros.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente resolución, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentará en el Servicio Territorial de Energía de Alicante el proyecto técnico de ejecución de la subestación transformadora 220/132/20 kV, para su aprobación, si así procediera. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
b) La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
d) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 25 de mayo de 2006:  
1. Se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras y se procederá a la correcta gestión de los residuos generados.  
2. Las operaciones de vaciado y llenado con gas SF6, se realizará mediante equipos que impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.  
3. La aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, tal y como se establece en el informe emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, en aplicación de la Ley 4/98, de 11 de junio. En todo caso se estará a lo que disponga el informe definitivo emitido por dicho órgano.  
4. Dado que se encuentra en un área de interés para la aves (IBA), el diseño de las líneas de 20 kV que acometan la subestación será tal que se elimine el posible riesgo de electrocución.  
5. Con respecto a las emisiones de campos electromagnéticos derivadas el funcionamiento de la ST se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Salud Pública, órgano competente en la vigilancia sanitaria de la contaminación electromagnética, de acuerdo con la ley 4/2005, de 17 de junio. En todo caso, éstas se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 €T para el campo magnético. A la puesta en marcha de la ST, se realizarán mediciones para garantizar el cumplimiento de ambos límites (campo eléctrico y campo magnético), y cuyos resultados se incorporarán al Programa de Vigilancia Ambiental.  
6. A la puesta en marcha de la Subestación Transformadora, se procederá a medir los niveles sonoros generados al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente, incorporándose los resultados al programa de Vigilancia Ambiental.  
7. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda que establecerá, si procede, la aplicación de nuevos condicionantes.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 28 de junio de 2006.. El director general de Energía. Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML