Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4073, del 28-08-2001 (2001/7654)

RESOLUCIÓ de9 de juliol de 2001 de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA l'avantprojecte de la subestació de transformació de 220/20 kV, denominada ST Saladas (antiga ST Torrellano), a la província d'Alacant.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4073

Data del DOGV
:   28-08-2001

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   2001/7654

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de9 de juliol de 2001 de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola, SA l'avantprojecte de la subestació de transformació de 220/20 kV, denominada ST Saladas (antiga ST Torrellano), a la província d'Alacant. [2001/7654]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, a instància d'Iberdrola, SA, relatiu a la subestació de transformació d'energia elèctrica 220/20 kV denominada ST Saladas (antiga ST Torrellano) a Elx (província d'Alacant).
  
Vist l'escrit d'Iberdrola, SA de data 9 d'agost de 2000, en el qual comunica la seua renúncia a la declaració d'utilitat pública, amb la finalitat de l'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris que havia sol·licitat inicialment, i en el qual sol·licita que el nom originalment assignat a la subestació ST Torrellano siga canviat pel de ST Saladas.
  
Atés que la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública ha seguit la tramitació establida en el Decret 2.617/1996, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; i en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que amb data 28 d'abril de 2001, la Conselleria de Medi Ambient va formular amb caràcter favorable als únics efectes ambientals i sense perjudici de les autoritzacions que li siguen preceptives la declaració d'impacte ambiental del Projecte de Subestació transformadora de 220/20 kV i obertura de derivació de la línia a 220 kV Sant Vicent-Rojales, al terme municipal d'Elx (Alacant), el promotor de la qual és Iberdrola, SA, sempre que aquest es desenvolupe d'acord amb el que s'ha establit en la documentació presentada i amb el compliment de les condicions que es recullen en l'esmentada declaració d'impacte ambiental.
  
Vist l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient, de data 9 d'abril de 2001.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia resol:
  
Primer
  
Autoritzar administrativament a Iberdrola, SA la subestació transformadora 220/20 kV denominada ST Saladas (antiga ST Torrellano), situada en la finca cadastral corresponent a la parcel·la 124 del polígon 159, partida Saladas, Elx (Alacant), d'acord amb l'avantprojecte firmat pel Sr. Tomás Muruzábal Sitges, visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana i Albacete en data 18 de maig de 2000 i les característiques principals del qual són les següents:
  
- Un sistema elèctric de 220 kV, esquema de doble barra amb capacitat per a deu posicions, 6 de línia, 3 de transformador i l'enllaç de barres.
  
- Un sistema de 20 kV, esquema de doble barra tipus interior en cel·les d'aïllament a l'aire compost per un total de quaranta-set cel·les, 30 de línia, 3 de transformador, 2 de serveis auxiliars, 3 de bateria de condensadors, 3 de mesura, 2 de partició, 2 de remuntada i 2 d'unió, agrupades en tres mòduls de cel·les de 10 línies cada un ubicats en un edifici. Aquest sistema quedarà completat amb la dotació en intempèrie de tres bateries de condensadors (BC).
  
- La transformació constarà de tres transformadors de potència trifàsics, de relació 220/20kV i 50 MVA de potència cada un, amb les seues corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de posada a terra. Per al subministrament dels serveis propis de la subestació, s'instal·laran en intempèrie dos transformadors de serveis auxiliars (TSA) de relació 20/0, 380-0, 220 kV i 250 kVA de potència cada un.
  
- Un edifici de cel·les i control en el qual s'ubicaran les cel·les de 20 kV i també els equips de control, protecció, comunicació, serveis auxiliars BT, lavabos, etc., necessaris per al correcte funcionament de la subestació.
  
- L'actual línia a 220 kV Sant Vicent-Rojales s'obrirà per a la seua connexió en la subestació, i es col·locaran dos nous suports de fi de línia en el mateix emplaçament, els quals quedaran preparats per a rebre en el seu moment els altres dos nous circuits procedents del desdoblament d'aquesta línia.
  
Iberdrola, SA haurà de presentar el projecte d'execució de les instal·lacions incloses en l'avantprojecte presentat per a la seua aprovació en el termini de sis mesos, comptats a partir de la notificació de la present resolució.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4073, del 28-08-2001 (2001/7654)

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA el anteproyecto de la subestación de transformación de 220/20 kV denominada ST Saladas (antigua ST Torrellano) en la provincia de Alicante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4073

Fecha DOGV
:   28-08-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2001/7654

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola, SA el anteproyecto de la subestación de transformación de 220/20 kV denominada ST Saladas (antigua ST Torrellano) en la provincia de Alicante. [2001/7654]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a instancia de Iberdrola, SA relativo a la subestación de transformación de energía eléctrica 220/20 kV denominada ST Saladas (antigua ST Torrellano) en Elche (provincia de Alicante).
  
Visto el escrito de Iberdrola, SA de fecha 9 de agosto de 2000 en el que comunica su renuncia a la declaración de utilidad pública, a fin de la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios, que había solicitado inicialmente y en el que solicitan que el nombre originalmente asignado a la subestación ST Torrellano sea cambiado por el de ST Saladas.
  
Considerando que la solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad pública ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1996, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que con fecha 28 de abril de 2001, la Conselleria de Medio Ambiente formuló con carácter favorable a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de las autorizaciones que le sean preceptivas, la declaración de impacto ambiental del Proyecto de Subestación transformadora de 220/20 kV y vano de derivación de la línea a 220 kV San Vicente-Rojales, en el término municipal de Elche (Alicante), cuyo promotor es Iberdrola, SA siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la documentación presentada y con el cumplimiento de los condicionantes que se recogen en la citada declaración de impacto ambiental.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 9 de abril de 2001.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Iberdrola, SA la subestación transformadora 220/20 kV denominada ST Saladas (antigua ST Torrellano), situada en la finca catastral correspondiente a la parcela 124 del polígono 159, partida Saladas, Elche (Alicante) según anteproyecto firmado por D. Tomás Muruzábal Sitges, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en fecha 18 de mayo de 2000, cuyas características principales son las siguientes:
  
- Un sistema eléctrico de 220 kV esquema de doble barra con capacidad para diez posiciones, 6 de línea, 3 de transformador y el enlace de barras.
  
- Un sistema de 20 kV esquema de doble barra tipo interior en celdas de aislamiento al aire compuesto por un total de cuarenta y siete celdas, 30 de línea, 3 de transformador, 2 de servicios auxiliares, 3 de batería de condensadores, 3 de medida, 2 de partición, 2 de remonte y 2 de unión, agrupadas en tres módulos de celdas de 10 líneas cada uno ubicados en un edificio. Este sistema quedará completado con la dotación en intemperie de tres baterías de condensadores (BC).
  
- La transformación constará de tres transformadores de potencia trifásicos, de relación 220/20kV y 50 MVA de potencia cada uno, con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra. Para el suministro de los servicios propios de la subestación, se instalarán en intemperie dos transformadores de servicios auxiliares (TSA) de relación 20/0, 380-0, 220 kV y 250 kVA de potencia cada uno.
  
- Un edificio de celdas y control en el que se ubicarán las celdas de 20 kV así como los equipos de control, protección, comunicación, servicios auxiliar BT, aseos, etc., necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación.
  
- La actual línea a 220 kV San Vicente-Rojales se abrirá para su conexión en la subestación, colocándose dos nuevos apoyos de fin de línea en el propio emplazamiento que quedarán preparados para recibir en su momento los otros dos nuevos circuitos procedentes del desdoblamiento de esta línea.
  
Iberdrola, SA deberá presentar el proyecto de ejecución de las instalaciones incluidas en el anteproyecto presentado para su aprobación en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML