Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9941, del 20-09-2024 (2024/9416)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2024, de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual es declara la pèrdua sobrevinguda de l’objecte de la sol·licitud d’AI en sòl no urbanitzable, s’atorga l’AAP, l’autorització administrativa de construcció i s’aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l’entorn afectat a Pale Directorship, SL, per a la central fotovoltaica “FV Llano Palero 1” i la infraestructura d’evacuació exclusiva, situada a Ayora, de potència instal·lada de 26,85 MWn, sotmesa a avaluació ambiental simplificada. Expedient ATALFE/2020/59.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9941

Data del DOGV
:   20-09-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/9416

CVE
:   DOGV-V-2024-9416

Data del document
:   15-07-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

Sol·licitud

En data 23/10/2020, es va sol·licitar l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, l’autorització administrativa prèvia i l’autorització administrativa de construcció, per a la instal·lació elèctrica, sotmesa a avaluació d’impacte ambiental simplificada, les característiques del qual s’indiquen a continuació, pel procediment integrat d’autorització de centrals fotovoltaiques que s’emplaçaran sobre sòl no urbanitzable establit pel Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (d’ara en avant, DL 14/2020).

Promotor: Pale Directorship, SL (NIF: B88132857)

Nom de la instal·lació: FV Llano Palero 1

Tecnologia: solar fotovoltaica

Potència nominal: 26,85 MWn

Potencia pic: 35 MWp

Abast i ubicació: terme municipal d’Ayora (València)

Grups generadors: polígon 40, parcel·les 45, 46 i 71

Línies d’interconnexió de 30 kV entre els centres de transformació i el centre de seccionament: polígon 40 parcel·les 45, 46, 71 i 9031

Centre de seccionament: polígon 40, parcel·la 45

Línia d’evacuació subterrània 30 kV des del centre de seccionament fins a la subestació elèctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV» (subestació que no és objecte d’esta autorització): polígon 40, parcel·la 45

Xarxa a la qual es connecta: xarxa de transport d’energia elèctrica, de titularitat de Red Eléctrica de España, SAU (REE)

Punt de connexió a la xarxa: el punt de connexió de la central amb la xarxa de transport es farà en una nova posició, en la subestació ST Ayora 400 kV d’REE

Segons el que indica l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, la potència instal·lada sol·licitada és de 26,85 MW.

La infraestructura d’evacuació compartida amb altres instal·lacions de producció no és objecte d’esta resolució.

Per a la tramitació de la sol·licitud, el Servici Territorial de València, competent en energia, ha incoat l’expedient ATALFE/2020/59.

Admissió a tràmit

Consta l’Acord del Servici Territorial d’Indústria i Energia de València, de data 15/2/2021, pel qual s’admet a tràmit la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia per a la instal·lació de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica denominada «FV Llano Palero I», de 35 MWp i 26,85 MWn de potència, promoguda per Pale Directorship, SL, que se situarà en les parcel·les 45, 71 i 46 del polígon 40, del municipi d’Ayora, València (expedient ATALFE/2020/59), a l’efecte del que estipula l’article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

Taxes

En data 19/2/2021, consta que s’ha presentat el justificant del pagament de les taxes administratives.

Compatibilitat urbanística i declaració de prioritat energètica d’àmbit territorial

Consta en l’expedient l’informe de l’Ajuntament d’Ayora, de data 20/10/2020, que acredita la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals (exp. 1700/2020), en virtut de l’article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana. En este s’informa favorablement sobre la instal·lació fotovoltaica situada íntegrament en sòl no urbanitzable comú, condicionada a l’informe favorable en matèria de paisatge i ordenació del territori i al fet que almenys la mitat de la superfície de les parcel·les queden lliures d’edificació o construcció, i que eixa superfície mantinga l’ús agrari o forestal. Les parcel·les incloses en l’informe són les següents, totes estan en el polígon 40 i classificades com a sòl no urbanitzable: parcel·la 44 (a, d), 45 (a, e, f, g), 46 (a, b, d, e) i 71 (b, c).

Per mitjà de la resolució de 27/7/2022, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, es declara de prioritat energètica de l’àmbit territorial de sòl no urbanitzable comú de la comarca de la Vall de Cofrents-Aiora, publicada en el DOGV núm. 9411, de data 24/8/2022 (<https://dogv.gva.es/datos/2022/08/24/pdf/2022_7718.pdf>), d’acord amb el que disposa l’article 3.5 del DL 14/2020, segons la redacció donada per l’article 10 del Decret llei 1/2022, de 22 d’abril, amb la proposta prèvia de les conselleries competents en matèria d’energia i canvi climàtic. Esta declaració d’interés prioritari implica la tramitació d’urgència dels projectes de construcció de les instal·lacions, la compatibilitat territorial i urbanística i l’exempció de l’ocupació del territori prevista en l’article 7.7 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la LOTUP. Sense perjuí d’això, les autoritzacions dels projectes en l’àmbit declarat d’interés prioritari, requeriran els informes sectorials següents: ambiental i agrològic, d’ordenació del territori i paisatge pel que fa a inundacions, riscos naturals o induïts en el territori, l’afecció als connectors territorials definits en l’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, i sobre paisatges de rellevància regional o unitats de paisatge a les quals se’ls haja reconegut prèviament un valor alt o molt alt, tal com establix l’article mencionat, 3.5 del DL 14/2020.

Informació pública

En dates 21/8/2021, 3 i 7/9/2021, s’aporta el projecte modificat de la instal·lació i la documentació complementària, amb una potència de 34,97 MWp i 26,85 MWn, i els grups generadors se situen en les parcel·les 45, 46 i 71 del polígon 40 del terme municipal d’Ayora (València).

Les sol·licituds d’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, juntament amb l’última documentació presentada, van ser objecte d’informació pública durant el termini de trenta (30) dies, als efectes que preveu l’article 23 del DL 14/2020, en els mitjans següents:

El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 20/10/2021 (DOGV Núm. 9200).

El *Butlletí Oficial de la Província de València*  de data 1/10/2021 (BOP núm. 191).

Es va remetre a l’Ajuntament d’Ayora, perquè ho exposara en el tauler d’anuncis pel mateix període de temps, i es va requerir que este remetera la diligència acreditativa de l’exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, la qual consta en l’expedient.

Així mateix, es va posar la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellà)

i <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valencià).

Al·legacions

Durant el període d’informació pública, la mercantil Corporación Acciona Eólica, SLU, va presentar les al·legacions respecte del traçat de la línia aèria d’alta tensió de 132 kV d’evacuació de la planta fotovoltaica «FV Llano Palero 1», i se’n dona trasllat a Pale Directorship, SL, el qual va respondre i va indicar que la línia a la qual fa referència l’al·legant no forma part d’este projecte de la planta fotovoltaica «FV Llano Palero 1» i, per tant, no és objecte del procés de la informació pública citada, i que la infraestructura referida forma part d’un altre expedient el procés d’informació pública del qual ja ha finalitzat.

És per això que no és procedent valorar les al·legacions presentades en este procediment.

Informes i condicionats

Conforme al procediment reglamentàriament establit, i a fi que, en el termini de trenta (30) dies, presenten la conformitat o l’oposició a l’autorització sol·licitada i emeten, si procedix, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, organismes i empreses de servici públic o d’interés general, els béns o els drets a càrrec seu dels quals puguen ser afectats per esta, i s’han rebut els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

Ajuntament d’Ayora: no consta cap resposta.

Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX): informe (referència 2021AM0547), de data 16/12/2021, en el qual indica que:

Una part del projecte de la planta fotovoltaica està en zona de policia de llits i que, per tant, abans d’executar les obres, serà preceptiu obtindre l’autorització de la CHX.

Els encreuaments subterranis de llit públic s’hauran de fer amb una profunditat mínima d’1 m de la base del llit.

En els llits s’haurà de reposar la servitud de pas de l’aigua per tal que es complisca l’article 47.1 del RDL 1/2001, es mantindran els màrgens nets; s’haurà de reduir, en la mesura del que siga possible, la plataforma de treball de la maquinària; es garantirà la no afecció als cursos d’aigua per abocaments contaminants durant la construcció i l’explotació; es garantirà la no afecció dels préstecs i les extraccions als llits o a les zones de servitud i s’hauran de reposar al seu estat primitiu una vegada finalitzades les obres, i es garantirà la no afecció a les formacions vegetals de la ribera.

Si és el cas, s’haurà de justificar el volum d’aigua necessari i l’origen d’este i, si és el cas, s’haurà de sol·licitar la concessió corresponent.

En data 21/01/2022, Pale Directorship, SL, respon que accepta els condicionats i que es preveu un consum d’aigua de 154,6 m³/any per a neteges de manteniment, les quals se subministraran mitjançant cisternes. Es remet esta resposta a la CHX sense que conste cap contestació posterior d’este organisme.

Direcció General de Carreteres-Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana: informe favorable, de data 12/05/2022 (referència V4.21.0991), després que Pale Directorship, SL, presente un estudi d’accessos i trànsit en resposta a un requeriment anterior d’este organisme, condicionat al fet que els accessos a la planta situats en els PK 109+940 i 110+360 MD de la N-330 s’adapten al que establix la Norma 3.1-IC Traçat pel que fa als accessos a carreteres convencionals d’acord amb la proposta de condicionament d’accessos presentada per Pale Directorship, SL, així com que s’obtinga, prèviament a l’inici de les obres, l’autorització expressa d’esta Direcció General de Carreteres.

Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental: informe, de data 28/02/2022 (referència C-185/2021), en el qual indica que:

Les parcel·les a on es pretenen dur a terme les actuacions afecten en gran part el terreny forestal estratègic, d’acord amb el PATFOR, encara que, segons el projecte, les plaques s’instal·larien en la zona no forestal. Es deixarà sense ocupar la part considerada com a zona forestal. La línia subterrània de 30 kV transcorre, en part, per terreny forestal, per la qual cosa s’ha d’instal·lar en terreny agrícola o aprofitar els camins existents per a no entrar en terreny forestal.

El replanteig de les obres es durà a terme en presència d’agents mediambientals amb la finalitat que les actuacions no afecten terrenys forestals.

En la fase d’execució de les obres, funcionament i el posterior desmantellament de la planta i la infraestructura d’evacuació s’haurà de complir el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals que s’han d’observar en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els voltants.

S’haurà d’evitar l’erosió hídrica del sòl per falta de cobertura vegetal, per concentració de la precipitació escorreguda al peu dels mòduls i per anul·lació de part de la superfície d’infiltració davall dels panells i s’haurà d’evitar l’afecció a la capacitat d’infiltració al terreny per la compactació del sòl i el tipus de maquinària utilitzada per a la compactació o els clavaments.

La planta s’instal·larà en una superfície que actualment forma part dels vedats de caça A-10347 (Casa Roque) i V-101921 (Ayora); en conseqüència, es recomana informar els titulars del canvi d’ús del sòl.

S’hauran de col·locar plaques de color blanc i acabat mat de 25 x 25 cm en els espais entre suports del tancat perimetral de la central fotovoltaica com a mesura anticol·lisió.

Abans de l’inici de les obres, s’haurà de contactar amb el Servei de Vida Silvestre perquè un tècnic d’este departament descarte l’existència d’hàbitats protegits en l’àmbit del projecte.

En data 27/04/2022, Pale Directorship, SL, respon que accepta tots els condicionats, per la qual cosa es remet esta resposta a la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental sense que conste la resposta posterior d’esta direcció general.

Direcció General de Cultura i Patrimoni: No consta resposta d’esta direcció general, però el mateix sol·licitant aporta un informe de data 03/05/2022 (exp.: 2020/0680-V, 0369P.20BIS), emés per la referida direcció general, en el qual s’indica que s’informa favorablement dels efectes patrimonials que preveu l’article 11 de la Llei 4/98, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià amb subjecció a les condicions següents:

El seguiment arqueològic global de les obres.

Que es complisquen les mesures correctores que establix la memòria d’impacte patrimonial per a la salvaguarda del patrimoni etnològic detectat (casa de cultiu, clapers i caus per a conills silvestres).

Red Eléctrica de España, SAU: Informe de data 07/04/2022 (referència: M/L/22-0640, exp.: L05IL22003) en el qual indica que no presenta oposició al projecte.

Consten els informes favorables de l’òrgan competent en matèria d’ordenació del territori i paisatge establits en l’article 25 del DL 14/2020:

Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge (referència d’expedient EP-2021/239): Informe, de data 25/10/2022, en el qual indica que considera adequades les modificacions aportades pel promotor en resposta als informes previs d’este mateix servici (de dates 19/1/2022 i 6/7/2022), les quals van consistir, entre altres, en la modificació de l’ordenació interior de la planta, l’aportació d’un nou estudi d’integració paisatgística i un nou pla de desmantellament (documentació presentada pel promotor en dates 3 i 4/3/2022, i 24/8/2022) per a esmenar els requeriments inclosos en estos informes previs, i conclou que s’emet un informe favorable en el qual caldrà incorporar totes les mesures d’integració paisatgística indicades en l’informe com a part del projecte, les quals consten en el resolc primer d’esta resolució.

Servici de Gestió Territorial (referència d’expedient 21458\_46044\_R FTV): Informe de data 23/11/2022, en el qual recomanen una sèrie de mesures correctores per a facilitar la infiltració i minimitzar l’escolament perquè el subsol a on se situa la instal·lació està en àrea estratègica 1 per a la recàrrega d’aqüífers, les quals es detallen en el resolc primer d’esta resolució, i es conclou que la instal·lació no es troba afectada per risc d’inundabilitat, i és compatible.

Consta la resolució, de data 3/11/2022, de la directora general de Política Territorial i Paisatge, per la qual s’aprova l’Estudi d’inundabilitat de la instal·lació solar fotovoltaica denominada «Llano Palero 1» a Ayora.

Avaluació ambiental

El 28/12/2022, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental va emetre l’Informe d’impacte ambiental (DOGV núm. 9533, de data 14/02/2023), en el qual considera que el projecte no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient i no requerix una avaluació ambiental ordinària, sempre que s’ajuste a les previsions del projecte, del document ambiental i als termes que s’arrepleguen en este (expedient: (2044953) 109/2021/AIA), els quals es troben en el resolc segon d’esta resolució.

Última documentació presentada

El 5/4/2023, el sol·licitant presenta un nou projecte constructiu amb una potència instal·lada de 26,85 MWn i una potència dels mòduls fotovoltaics de 32,3466 MWp, a conseqüència de les modificacions que resulten dels condicionants, les mesures correctores i les consultes rebudes, i aporta un document justificatiu de l’adaptació del projecte a l’informe d’impacte ambiental, així com la documentació per a acreditar la disponibilitat dels terrenys.

Respecte del traçat de la línia de 30 kV, paral·lela als camins existents, el promotor indica que «la instal·lació elèctrica de mitjana tensió (MT) té la fi d’evacuar l’energia generada en la instal·lació des de l’estació de potència fins a les cel·les de MT situades en la subestació elevadora. El nivell de tensió de la xarxa interna de MT serà de 30 kV, i consistirà en tres (3) línies subterrànies constituïdes per una terna de cables unipolars que connecten les diferents estacions de potència amb la subestació elevadora. Totes les línies subterrànies discorren paral·leles als camins existents, tal com es pot comprovar de manera fefaent en el plànol 1.8. Infraestructures generals i plànols de línia de mitjana tensió del projecte executiu.»

Respecte de les mesures d’integració paisatgística, s’indica que «el projecte executiu modificat de planta solar fotovoltaica «FV Llano Palero 1» inclou les modificacions aportades per l’EIP, amb data 24 d’agost de 2022, amb l’informe positiu del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge de 25 d’octubre de 2022. D’esta manera s’inclou la nova ordenació aprovada per l’informe referit per tal d’aconseguir una correcta integració paisatgística», així com la inclusió de les especificacions que indica l’informe d’impacte ambiental en el pla de gestió de residus.

Després del requeriment efectuat pel Servici Territorial el 27/4/2023, el sol·licitant presenta la documentació els dies 9 i 12/5/2023, i després d’un nou requeriment de data 7/6/2023, en les dates següents 20, 23, 28 i 30/6/2023 i 4 i 7/7/2023, presenta el projecte modificat, la documentació per a acreditar la capacitat legal, tècnica i econòmica, així com per a acreditar la disponibilitat efectiva de recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d’execució i dels terrenys, i presenta més documentació el 14/11/2023, 14/2/2024 i 10 i 12/6/2024, després dels requeriments oportuns, de data 18/10/2023, 24/1/2024 i 5/3/2024.

El promotor presenta, en data 4/7/2023, una declaració responsable en la qual indica que accepta els condicionats dels informes emesos per altres administracions i empreses de servicis i que s’han tingut en compte en la redacció del projecte modificat de la instal·lació que van aportar en data 28/6/2023. Posteriorment, en data 7/7/2023, el promotor presenta una addenda a este projecte modificat per a completar i aclarir aspectes d’este. Les principals característiques de la instal·lació definida per este projecte modificat figuren en el resolc segon d’esta resolució. No s’han sotmés de nou als tràmits d’informació pública i a consultes a altres administracions o empreses de servicis els canvis en la instal·lació elèctrica definits en este projecte modificat i en l’addenda, ja que són canvis no substancials, conseqüència dels condicionats dels informes rebuts.

Infraestructura d’evacuació compartida i de connexió a la xarxa de transport

La infraestructura d’evacuació comuna amb la d’altres instal·lacions de producció fins a la subestació ST Ayora 400 kV de REE, la qual no és objecte d’esta sol·licitud i l’autorització de la qual és competència de l’Administració General de l’Estat, està composta per dos parts:

– Una primera part compartida amb les plantes fotovoltaiques «FV Cerro Gordo 1», «FV Cerro Gordo 2», «FV Cerro Gordo 3» i «FV Llano Palero 2», que inclou la subestació elèctrica «SE3-GR Palero 1 132/30 kV», la qual disposa d’un transformador 132/30 kV de 40 MVA per a l’evacuació de «FV Llano Palero 1», la línia elèctrica aèria de 132 kV, de 4,97 km, entre esta subestació i la subestació elèctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV», que disposa d’un transformador 400/132 kV de 180 MVA (i connecta amb la «SE1-Colectora Ayora 400/132 kV»), tot això en el municipi d’Ayora.

Estes instal·lacions compten amb una autorització administrativa prèvia atorgada a Pale Directorship, SL, per la Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, de data 10/02/2023, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat del 22/02/2023 (expedient Pfot-288).

En la mencionada resolució s’indica que, amb data 24/11/2021, el promotor va firmar amb altres entitats un acord per a l’evacuació conjunta i coordinada de les instal·lacions fotovoltaiques «FV Cerro Gordo 1», «FV Cerro Gordo 2», «FV Cerro Gordo 3» i «FV Llanero Palero 2» amb altres instal·lacions de generació elèctrica fins a la xarxa de transport.

– Una segona part compartida amb les plantes fotovoltaiques anteriorment citades, així com amb les plantes fotovoltaiques «FV Chambó», «FV Eiden», «FV El Águila», «FV Mambar», «FV Valle Solar», «FV Ayora I» i «FV Elawan Ayora I», «FV Elawan Ayora II», «FV Elawan Ayora III» i «FV Elawan Ayora IV», que inclou la subestació elèctrica «SE1-Colectora Ayora 400/132 kV» i la línia d’evacuació aèria de 400 kV, de 0,18 km, fins a la subestació ST Ayora 400 kV de REE.

Esta part compta amb l’autorització administrativa prèvia atorgada a SPV Genia Davinci, SL, per la Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, de data 11/04/2022, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat del 26/04/2022 (expedient Pfot-067).

En esta resolució s’indica que, amb data 24/11/2021, SPV Genia Davinci, SL, va firmar amb altres entitats un acord per a l’evacuació conjunta i coordinada de la instal·lació fotovoltaica Valle Solar i altres instal·lacions de generació elèctrica, en la subestació Ayora?400 kV citada.

La nova posició de la xarxa de transport en la subestació Ayora 400 kV està planificada de manera expressa en la planificació vigent, Pla de desenrotllament de la xarxa de transport d’energia elèctrica 2021-2026», aprovat per l’Acord de Consell de Ministres, de 22 de març de 2022 (BOE de 19 d’abril de 2022). L’actuació citada s’articula de conformitat amb el que indica la disposició addicional quarta del Reial Decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció de consumidors, que s’inclou en la planificació vigent.

Les instal·lacions necessàries per a la connexió de les instal·lacions a la xarxa de transport s’han autoritzat per mitjà de la Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, de data 13/6/2022, per la qual es va atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, l’autorització administrativa de construcció per a ampliar la subestació d’Ayora 400 kV, amb una nova posició i l’equipament de dos posicions, en el terme municipal d’Ayora, província de València.

Permisos d’accés i connexió

Per a sol·licitar els permisos d’accés i connexió es va depositar inicialment una garantia econòmica en la Caixa General de Depòsits de l’Administració General de l’Estat, el 7/8/2018, perquè es van sol·licitar 51 MW, no obstant això, es va concedir un permís d’accés per 26,85 MWn (35 MWp), per la qual cosa la instal·lació va passar a ser de competència autonòmica.

Consta la garantia econòmica per a la tramitació de la sol·licitud d’accés a la xarxa de transport, depositada en data 23/10/2020 davant de l’Agència Tributària Valenciana, amb número de garantia 462020V1241, per a una instal·lació de producció denominada «FV Llano Palero 1» de tecnologia fotovoltaica per a situar-la en el terme municipal d’Ayora (València) i de 35 MW instal·lats, segons la definició vigent de potència instal·lada en aquell moment, per un import de tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00 €), corresponents a una quantia equivalent a 10 €/kW instal·lat, en virtut de l’article 59 bis del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.

Posteriorment, el 12/4/2023, la interessada va depositar una garantia complementària davant de l’Agència Tributària Valenciana, amb número de garantia 462023V521, per un import d’un milió cinquanta mil euros (1.050.000,00 €), per a adequar l’import a la normativa vigent en el moment de depositar esta garantia econòmica davant de l’administració autonòmica, això és, 40 €/kW instal·lat.

El promotor disposa dels permisos d’accés i connexió, atorgats per l’empresa transportista l’11/9/2019 i 29/3/2020 (codi de procés: RCR\_1150\_19), respectivament, amb una potència d’accés concedida de 26,85 MW tenint com a punt de connexió una nova posició en la subestació Ayora 400 kV.

A la vista del contingut i del pronunciament d’estos permisos, s’ha de considerar que la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema.

Protecció de l’avifauna

El projecte de planta solar fotovoltaica afecta la zona de protecció d’avifauna per les línies elèctriques que consten en la Resolució de 6 de juliol de 2021, de la consellera d’Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’amplien les zones de protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució. No obstant això, la línia d’interconnexió entre els diferents recintes i l’evacuació fins a la subestació transformadora «SE1-Colectora Ayora 400/132 kV» anirà soterrada.

Acreditacions prèvies a la resolució

El sol·licitant ha acreditat els aspectes següents, tal com establix l’article 30.1 del DL 14/2020, de manera prèvia a la resolució del procediment:

– capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte,

– disposar dels terrenys a on s’implantarà la instal·lació,

– disposar dels permisos d’accés i connexió per a la instal·lació, indicats anteriorment.

Consta en l’expedient una proposta de resolució del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, òrgan encarregat de la instrucció de l’expedient. En vista d’esta proposta, els informes que consten en l’expedient i atesa la regulació aplicable, la Subdirecció General d’Energia i Mines adscrita a este centre directiu ha elevat proposta de resolució en els termes que s’arrepleguen en esta resolució.

Fonaments de dret

La instrucció i la resolució d’este procediment administratiu corresponen a la Generalitat Valenciana, ja que la instal·lació elèctrica objecte d’este es troba íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana i no s’enquadra en les que preveu l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

De conformitat amb l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, la construcció de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció.

Com que es tracta d’una central fotovoltaica que s’implantarà en sòl no urbanitzable i tenint en compte el que establix l’article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, és aplicable el procediment que establix el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.

D’acord amb el que disposa el Decret 88/2005, de 29 d’abril, concordat amb el Decret 226/2023, de 19 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, correspon a la Direcció General d’Energia i Mines la resolució d’este procediment.

A més, d’acord amb l’article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d’energia elèctrica.

D’acord amb l’article 123.2 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, en el cas de línies que complisquen funcions d’evacuació d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, en cap cas podrà atorgar-se l’autorització administrativa prèvia de les infraestructures d’evacuació d’una instal·lació de generació sense l’aportació prèvia d’un document, subscrit per tots els titulars d’instal·lacions amb permisos d’accés i de connexió atorgats en la posició de línia d’arribada a la subestació de la xarxa de transport o distribució, segons siga procedent en cada cas, que acredite l’existència d’un acord vinculant per a les parts en relació amb l’ús compartit de les infraestructures d’evacuació. A este efecte, el document esmentat es podrà aportar en el moment de realitzar la sol·licitud a la qual es referix l’apartat anterior o en qualsevol moment del procediment d’obtenció de l’autorització administrativa prèvia.

Segons el que indiquen els articles 2 i 25 del DL 14/2020, l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter previ, preceptiu i vinculant, en els aspectes enumerats en l’article 25.1 i haurà de ser favorable a l’efecte de poder atorgar les autoritzacions, la concessió de les quals correspon a la conselleria competent en matèria d’energia.

En cas que l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge siga desfavorable, es resoldrà la finalització i l’arxiu del procediment, sense més tràmit.

D’acord amb la disposició transitòria quarta del DL 14/2020 (instal·lacions d’energies renovables que estan en tramitació), no serà necessari reiterar la petició d’informes ja emesos, o tràmits ja realitzats segons el procediment regulat per la normativa anterior, inclosa la resta dels aspectes que s’inclouen en l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge de l’article 25.1. Igualment, no serà necessària l’emissió d’un nou certificat de compatibilitat urbanística en els procediments en tramitació en els quals ja s’haja emés este certificat amb caràcter favorable, d’acord amb la regulació anterior. En este supòsit, tampoc serà exigible l’informe no vinculant sobre la valoració favorable o desfavorable que emet l’ajuntament, i que es regula en l’article 19.1. En cap cas s’exigirà la tramitació d’una declaració d’interés comunitari per a instal·lar qualsevol projecte en tramitació a l’entrada en vigor d’este decret llei.

De conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d’impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment constituïx un projecte sotmés a avaluació d’impacte ambiental simplificada, ja que queda inclòs en l’annex II.

D’acord amb l’article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l’autorització administrativa d’instal·lacions de generació no es pot atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d’accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.

D’acord amb l’article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, per a obtindre l’autorització de la instal·lació, és un requisit previ indispensable obtindre els permisos d’accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents per a la totalitat de la potència de la instal·lació, sense perjuí que l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, disposa que les autoritzacions administratives d’instal·lacions de generació es poden atorgar per a una potència instal·lada superior a la capacitat d’accés que figura en el permís d’accés. En este sentit, la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, establix que les instal·lacions de generació d’electricitat la potència total instal·lada de les quals supere la capacitat d’accés atorgada en el permís d’accés han de disposar d’un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d’emmagatzematge que la integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d’accés.

D’acord amb la redacció vigent de l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la menor d’entre les dos següents:

–la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

– la potència màxima de l’inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.

Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que hagen iniciat la seua tramitació i encara no hagen obtingut l’autorització d’explotació definitiva, segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

D’acord amb el que disposen l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 121 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, els sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera que s’exigix per a dur a terme cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l’exempció d’acreditació d’estes capacitats que potestativament puga atorgar l’Administració per als que estiguen exercint l’activitat.

D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia s’ha de justificar la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

D’acord amb l’article 53.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions de producció d’energia elèctrica hauran d’ajustar-se a les corresponents normes tècniques de seguretat i qualitat industrials, de conformitat amb el que preveu la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i la resta de normativa que s’hi puga aplicar.

Com que esta sol·licitud es referix a una instal·lació elèctrica fotovoltaica que genera en baixa tensió i injecta, a la xarxa elèctrica, en alta tensió, són aplicables els reglaments de seguretat industrial següents:

El Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

El Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues ITC-RAT 01 a 23.

El Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

La resta de disposicions tècniques aplicables.

D’acord amb l’article 53.1.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric, per a sol·licitar l’autorització administrativa de construcció, el promotor presentarà un projecte d’execució juntament amb una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable.

Segons el que s’establix en el capítol III del títol III del DL 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i l’entorn quan finalitze l’activitat, i haurà de constituir una garantia econòmica a favor de l’òrgan competent en matèria d’energia per a autoritzar la instal·lació, l’import de la qual per al cas de centrals fotovoltaiques, serà del 3 % del pressupost d’execució material, sempre que esta quantitat no siga inferior a 20.000 €/MWp. Si la quantia resultant és inferior a eixa xifra, l’import de la garantia serà de 20.000 €/MWp. La duració mínima d’esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s’haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica almenys dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys amb base en el càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

En virtut de la disposició transitòria única del Decret llei 1/2022, de 22 d’abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, les modificacions que establix este decret llei que afecten la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables seran aplicables als procediments en tràmit.

En consideració del que s’ha exposat, i una vegada s’han complit els requisits i els procediments legals i reglamentaris que s’establixen en la legislació vigent aplicable,

Resolc

Primer. Implantació en sòl no urbanitzable del projecte de central fotovoltaica «FV Llano Palero 1» per a dur a terme l’activitat de producció d’energia elèctrica

Declarar la pèrdua sobrevinguda d’objecte de la sol·licitud d’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable per a dur a terme l’activitat de producció d’energia elèctrica en les parcel·les següents, atesa la modificació de l’article 30 del DL 14/2020 i a l’exempció de declaració d’interés comunitari per a estes instal·lacions, que establix la disposició transitòria quarta d’este:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipi: Ayora (València) | Polígon: 40 | Parcel·les: 45 (a, e, f, g), 46 (a, b, d, e) i 71 (b, c) |
| Àrea de la superfície ocupada pel tancat (m²u) | 471.049 | |

  

S’inclou el condicionat determinat en els informes de territori i paisatge, vinculant des del punt de vista d’implantació territorial de la instal·lació, d’acord amb la redacció vigent de l’article 30.1 del DL 14/2020:

Informe del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge, de data 25/10/2022.

S’han d’incorporar totes les mesures d’integració paisatgística com a part del projecte que acompanye a la sol·licitud de la llicència urbanística preceptiva:

«El compliment de les mesures d’integració paisatgístiques (MIP), així com els plànols que les descriuen gràficament, són vinculants per a l’actuació i s’han d’arreplegar, per tant, en el projecte i es resumixen a continuació:

En relació amb el planejament general:

La xarxa de camins necessaris per a les instal·lacions s’adaptarà als que ja existixen i a la topografia actual del terreny per a evitar moviments de terra.

Els vials hauran de garantir la permeabilitat del terreny, amb acabat de saorra o del substrat preexistent. Els materials hauran de provindre de terrenys amb les mateixes característiques i l’acabat s’enfocarà a aconseguir un estat el més similar possible a l’original.

En les vores i accessos de les instal·lacions s’introduiran espècies arbustives i de port mitjà, que establisquen una zona de transició coherent i una continuïtat del paisatge entre elements agrícoles, instal·lacions i àrees forestals. Es respectaran les amplàries que establixen els plànols de més detall de les MIP, inclosos en l’estudi d’integració paisatgística.

En relació amb l’impacte visual:

Els apilaments de terres, maquinàries i altres materials constructius es localitzaran en les àrees menys visibles de les parcel·les durant la fase d’urbanització i construcció.

S’integraran les àrees de vora i els accessos, per mitjà de la introducció de vegetació pròpia de la zona, per a facilitar la continuïtat del paisatge.

En relació amb el tractament del terreny i la vegetació de la PF:

Es mantindrà el relleu existent, i es respectarà l’orografia del terreny, sense fer moviments de terra innecessaris i evitar l’erosió de les parcel·les.

Es conservarà el paisatge tradicional de la flora i la coberta vegetal que hi ha, així com la potenciació de les espècies autòctones de la zona.

Es mantindran les espècies arbòries dins del tancat de la planta solar.

S’introduirà una agrupació vegetal al sud-sud-est de la zona més al nord de la planta, tal com s’observa en els plànols de MIP que inclou l’estudi d’integració paisatgística.

El terreny serà objecte d’actuació de mesures de restauració i revegetació amb espècies arbòries i arbustives seguint les especificacions de l’annex IV de l’estudi d’integració paisatgística.

En relació amb les construccions preexistents, instal·lacions auxiliars i altres elements:

S’integraran els volums amb el relleu de les parcel·les.

Els materials d’acabats triats s’hauran d’adaptar a les preexistents en l’entorn.

El revestiment dels elements i les instal·lacions auxiliars, així com als centres de transformació i inversors serà de colors similars a l’entorn.

Es disposaran motes de vegetació al nord i a l’oest del tancament de la subestació de transformació. També es col·locaran motes en les zones indicades en els plànols d’MIP inclosos en l’estudi d’integració paisatgística.

Es respectarà una zona de transició sense instal·lacions respecte dels RP clapers, tal com reflectix el plànol de MIP inclòs en l’estudi d’integració paisatgística.»

Informe del Servici de Gestió Territorial, de data 23/11/2022:

«incrementar la separació de les files dels panells solars.

Mantindre la superfície vegetal en tot l’àmbit del projecte i en bones condicions d’infiltració.

Establir buffers amb vegetació fora del límit de la superfície funcional de la central, i aigües avall, que permeten evitar els escolaments cap a zones no aptes per a la recàrrega d’aqüífers. L’amplària del buffer dependrà de la grandària de la planta i del pendent del terreny.

Mantindre, si és el cas, els abancalaments del terreny, evitant anivellaments desproporcionats.

Utilitzar rases de drenatge, llits d’infiltració o basses d’arreplega d’aigua d’escolament en els punts més baixos de les instal·lacions per a evitar les fugues de l’escolament.»

En el plànol que consta en l’annex es reflectix la zona delimitada pel tancat per a l’ocupació pels grups convertidors d’energia solar a electricitat, i inclou les coordenades geogràfiques que el definixen, així com la disposició dels mòduls fotovoltaics.

Segon. Autorització administrativa prèvia del projecte de central fotovoltaica «FV Llano Palero 1», inclosa la part de la infraestructura d’evacuació exclusiva, fins a la subestació «SE3-GR Palero 1 132/30 kV»

Atorgar l’autorització administrativa prèvia de la instal·lació de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables i la infraestructura d’evacuació exclusiva de l’energia elèctrica generada, que es detalla a continuació:

Dades generals de la central elèctrica autoritzada i de l’accés a la xarxa

|  |  |
| --- | --- |
| Denominació | FV Llano Palero 1 |
| Titular | Pale Directorship, SL |
| Tecnologia | Solar fotovoltaica |
| Termes municipals dels grups (província) | Ayora (València) |
| Termes municipals d’evacuació fins al punt de connexió amb la xarxa (província) | Ayora (València) |
| Potència nominal dels inversors (MW) | 26,85 |
| Potència pic dels mòduls fotovoltaics (MWp) | 32,3466 |
| Potència instal·lada (MW) [segons l’art. 3, RD 413/2014] | 26,85 |
| Capacitat d’accés a la xarxa concedida (MW) | 26,85 |
| Xarxa a la qual es connecta: | Transport |
| Punt de connexió amb la xarxa | ST Ayora 400 kV, titularitat de Red Eléctrica de España, SAU |
| Pressupost (€) | 10.656.441,87 |

  

Emplaçament

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camp generador | | |
| Ayora | Polígon: 40 | Parcel·les: 45 (a, e, f, g), 46 (a, b, d, e) i 71 (b, c) |
| Àrea de la superfície del tancat (m²) | | 471.049 |
| Línies CT - subestació «SE3-GR Palero 1 132/30 kV» | | |
| Ayora | Polígon: 40 | Parcel·les: 45, 46, 71 i 9031 |

  

Característiques elèctriques de la central fotovoltaica

|  |  |
| --- | --- |
| Camp generador | |
| Nre. de mòduls FV | 55.770 |
| Potència unitària màxima (Wp) | 580 |
| Nre. mòduls/string | 26 |
| Potència total dels mòduls (kWp) | 32.346,6 |
| Tipus de cèl·lules | Silici monocristal·lí |
| Cares actives dels mòduls | Monofacial |
| Orientació | Nord-sud |
| Seguidor FV | Seguidor horitzontal a un eix N-S |
| Ancoratge de l’estructura al terreny | Clavat directe al terreny |

  

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Subcamps* | *Inversors* | *Nre. Seguidors* | *Nre. Strings* | *Nre. Mòd/String* | *Nre. Mòduls* | *String Box* | *Pp (MWp)* |
| Subcampo1 | Inversor 2,4 MW | 60 | 180 | 26 | 4680 | 10 caixes de 18 strings | 2,7144 |
| Subcamp 2 | Inversor 3,6 MW (limitat a 2,85 MW) | 79 | 237 | 26 | 6162 | 10 caixes de 18 strings | 3,57396 |
| Subcamp 3 | Inversor 3,6 MW | 95 | 285 | 26 | 7410 | 10 caixes de 18 strings | 4,2978 |
| Subcamp 4 | Inversor 3,6 MW | 95 | 285 | 26 | 7410 | 10 caixes de 18 strings | 4,2978 |
| Subcamp 5 | Inversor 3,6 MW | 95 | 285 | 26 | 7410 | 10 caixes de 18 strings | 4,2978 |
| Subcamp 6 | Inversor 2,4 MW | 66 | 198 | 26 | 5148 | 10 caixes de 18 strings | 2,98584 |
| Subcamp 7 | Inversor 2,4 MW | 66 | 198 | 26 | 5148 | 10 caixes de 18 strings | 2,98584 |
| Subcamp 8 | Inversor 2,4 MW | 66 | 198 | 26 | 5148 | 10 caixes de 18 strings | 2,98584 |
| Subcamp 9 | Inversor 3,6 MW | 93 | 279 | 26 | 7254 | 10 caixes de 18 strings | 4,20732 |
| Totals | | 715 | 2145 |  | 55770 |  | 32,3466 |

  

|  |
| --- |
| Estacions de potència (CT + Inversor) |

  

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantitat | 4 | 4 | 1 |
| Potència nominal de l’inversor (kW) | 2400 | 3600 | 2850 (limitat) |
| Potència nominal del transformador (kVA) ONAN | 2400 | 3600 | 2850 |
| Identificació dels centres de transformació CT | CT1, CT6, CT7, CT8 | CT3, CT4, CT5, CT9 | CT2 |
| Tensió nominal (kV/kV) | 0,66/30 | 0,66/30 | 0,66/30 |
| Potència trafo auxiliar (kVA) | 5 | 5 | 5 |
| Cel·les SF6 (30 kV) | 2L+1P | 2L+1P | 2L+1P |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Cablejat string a caixes de connexió | H1Z2Z2-K 1,5 kV Cu 1 x 6 mm² / 1 x 10 mm² |
| Cablejat de les caixes de connexió a les estacions de potència | RHZ1-AL 1 x 400 mm² / 1 x 500 mm² / 1 x 630 mm² |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Interconnexió d’estacions de potència – centre de seccionament - subestació «SE3-GR Palero 1 132/30 kV» | | |
| Tipologia de línies | | Subterrànies |
| Línies des d’estacions de potència fins al centre de seccionament | | RHZ1 H-1 Al/0L/20L 18/30 kV 3 x 2 x 240 mm² |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Origen* | *Destinació* | *Longitud de Tram (m)* | | Centre de seccionament | CT 9 | 198,48 | | CT9 | CT1 | 2.242,83 | | CT1 | CT2 | 351,24 | | CT2 | CT7 | 2.943,61 | | CT7 | CT6 | 193,29 | | CT6 | CT4 | 472,10 | | CT4 | CT5 | 138,12 | | CT5 | CT3 | 549,63 | | CT3 | CT8 | 1.608,32 | | CT8 | Centre de seccionament | 50,56 | | | |
| Línia des del centre de seccionament fins a la subestació «SE3-GR Palero 1 132/30 kV» | | RHZ1 H-1 Al/0L/20L 18/30 kV 3 x 3 x 400 mm² |
| 64,9 m de longitud |
| Centre de seccionament | | |
| Cel·les (36 kV) | 4 cel·les de línia (2 d’entrada per a l’anell, 1 d’eixida cap a la subestació i 1 per a servicis auxiliars), 1 cel·la de mesura i 1 cel·la de protecció | |

  

Concorde als projectes i la documentació següent, que obra en l’expedient:

Projecte executiu modificat de planta solar fotovoltaica «FV Llano Palero 1» en el TM d’Ayora (València), aportat el 28/06/2023.

Addenda al projecte executiu modificat de planta solar fotovoltaica «FV Llano Palero 1» en el TM d’Ayora (València), aportada el 07.07.2023.

«plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals que s’ha d’observar en l’execució de les obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els voltants: plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals del parc solar fotovoltaic Llano Palero I», de data octubre 2020.

El 28.12.2022, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental va emetre un informe d’impacte ambiental (DOGV núm. 9533, de data 14/02/2023), en el qual es considera que, sense perjuí de l’obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicables, el projecte no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient i no requerirà una avaluació ambiental ordinària, sempre que s’ajuste a les previsions del projecte, del document ambiental i als termes de l’informe mencionat, en particular:

L’avaluació ambiental de la línia d’evacuació conjunta a 132 kV, incorporat en l’expedient PFot-118AC, s’abordarà en el si del tràmit de l’autorització d’esta, i la viabilitat ambiental del projecte queda condicionada al que el tràmit d’avaluació ambiental corresponent determine.

Atesa la presència de sòl forestal estratègic en els voltants dels recintes tancats, durant les fases de construcció i funcionament, i quan es facen les tasques de manteniment, s’haurà de complir amb el que establix el Decret 7/2004, de 23 de gener, per a previndre incendis forestals durant l’execució de les obres i dels treballs que es duen a terme en terreny forestal o en els voltants. La línia subterrània de 30 kV s’instal·larà aprofitant els camins existents.

Es disposarà d’un tancat cinegètic que permetrà el pas de la fauna a través de la instal·lació, i es col·locaran plaques metàl·liques com a part de les mesures anticol·lisió per a protegir de l’avifauna. Així mateix, no s’hi utilitzarà filferro espinós, ni s’empraran productes fitosanitaris per al control de la vegetació davall dels panells solars.

S’executaran les mesures d’integració desplegades en l’estudi d’integració paisatgística actualitzat. S’establirà una zona de transició i continuïtat del paisatge entre elements agrícoles, instal·lacions i àrees forestals. La integració visual de la planta es durà a terme per mitjà de la introducció de vegetació pròpia de la zona.

Si durant l’execució de les obres es troben restes paleontològiques, arqueològiques o etnogràfiques, el promotor haurà de posar el fet en coneixement de la Conselleria de Cultura de manera immediata, i adoptar les mesures pertinents per a protegir-les i conservar-les, d’acord amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià.

Es disposarà de zones impermeabilitzades i d’un sistema d’arreplega de possibles fugues d’olis i combustibles, procedents de la maquinària i de les estructures que es generen durant l’execució de l’obra. Els residus generats es gestionaran segons la normativa vigent i per mitjà d’un gestor autoritzat, s’establiran les zones d’arreplega de residus, i no s’apilaran en zones amb pendents elevats.

Durant la fase d’explotació, s’haurà de portar un control adequat del consum d’aigua emprada per a la neteja dels mòduls. Este ús quedarà condicionat al fet que es dispose de subministrament per una empresa autoritzada o una concessió de l’organisme de conca. El Programa de vigilància ambiental haurà d’incloure el registre d’estos consums, amb la indicació de la freqüència de neteja i la procedència d’este recurs.

Les accions que s’inclouen en el Programa de vigilància i seguiment ambiental s’hauran de documentar a l’efecte d’acreditar l’adopció i l’execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de l’eficàcia d’estes. La documentació haurà d’estar a la disposició de les autoritats competents.

L’emissió de l’autorització administrativa de tancament definitiu de la central obligarà el promotor a desmantellar-la en els termes que definix el pla aportat.

Esta autorització s’atorga condicionada al compliment de les determinacions que reflectixen els condicionats impostos en els informes emesos per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o de servicis d’interés econòmic general afectades pel projecte, consultades durant la tramitació de l’expedient. Estes determinacions es detallen en els antecedents d’esta resolució.

La persona titular de l’autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que s’arrepleguen en el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari, i en particular els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l’activitat de producció d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits que establix l’autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s’atorgue podran ocasionar que es revoque.

Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica autoritzades hauran d’inscriure’s en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, amb una acreditació prèvia del compliment dels requisits i segons el procediment establit reglamentàriament.

Tercer. Autorització administrativa de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt segon

Atorgar l’autorització administrativa de construcció per a les instal·lacions que descriu el punt segon d’esta resolució, sobre la base dels projectes d’execució, i els annexos d’estos, detallats en el punt citat.

Consta la declaració responsable dels tècnics projectistes, així com la declaració de compliment amb la normativa aplicable, d’acord amb el que establix l’article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

Esta autorització habilita la persona que n’és titular a la construcció d’estes instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d’acord amb les condicions següents:

Les instal·lacions s’han d’executar segons el projecte o els projectes presentats i els annexos, si és el cas, i d’acord amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general afectats per les instal·lacions presents i que ha acceptat la part sol·licitant. En cas que, per a fer-ho, siga necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular d’esta autorització haurà de sol·licitar a este òrgan l’autorització corresponent abans de l’execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

Les instal·lacions que s’executaran han de complir, en tot cas, el que s’establix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.

La central elèctrica objecte d’esta resolució, d’acord amb la potència instal·lada d’esta, ha de complir les prescripcions tècniques i d’equipament que, sobre esta qüestió, establix l’article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de la normativa de desplegament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesurament en temps real i la resta d’obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d’instal·lacions en què estes s’enquadren.

Per als treballs que es facen en terreny forestal o a una distància inferior o igual a 100 metres d’este, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessari presentar davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb 20 dies naturals d’antelació a l’inici dels treballs, una declaració responsable, acompanyada de la documentació indicada en l’article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

D’acord amb l’article 28 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no superior a 3 mesos des de l’obtenció d’esta autorització administrativa de construcció, l’extensió del termini per a complir la fita que arreplega l’article 1.1.b 5t del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, d’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l’autorització administrativa d’explotació supere els 8 anys. En esta sol·licitud s’ha d’indicar, com a mínim:

– el semestre de l’any natural en què la instal·lació obtindrà l’autorització administrativa d’explotació i

– el compromís d’acceptació expressa de la impossibilitat d’obtenció de l’autorització administrativa d’explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb anterioritat a l’inici del semestre indicat.

D’acord amb l’article 131 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, el període d’execució de les instal·lacions no serà superior a dotze (12) mesos, d’acord amb el cronograma dels treballs que figura en el projecte d’execució que s’autoritza, el qual es comptarà des de l’endemà de la notificació d’esta resolució. D’acord amb l’article 30.3.b del DL 14/2020, s’establix un termini màxim per a sol·licitar l’autorització d’explotació d’un (1) mes, des de la finalització del període d’execució ja indicat.

No obstant això, amb anterioritat a la finalització, es podrà sol·licitar una ampliació concreta d’este per mitjà d’una sol·licitud motivada davant d’este òrgan, i acompanyar, a este efecte, la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

Les pròrrogues de dates o d’ampliacions de terminis s’atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards incorreguts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l’autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudique tercers.

En cap cas es podran atorgar pròrrogues o ampliacions de termini que vagen més enllà de les dates de caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d’impacte ambiental per a l’inici de les obres o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.

Tampoc es podran atorgar quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l’execució i la posada en marxa d’este, pel fet de no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a dur-lo a terme, o quan l’entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d’ajornar-se perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.

La caducitat dels permisos d’accés i de connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s’hagen atorgat i la necessitat d’obtindre’n de noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjuí que es puguen convalidar certs tràmits, les quals només es podran tornar a atorgar després d’obtindre els nous permisos d’accés i de connexió per part dels agents gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.

Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol classe o denominació, vinculades a l’ocupació del sòl o d’edificacions.

En tot cas, s’haurà de complir el termini establit per a l’acreditació de l’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva establit en l’article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, sense perjuí de l’extensió excepcional que preveu l’article 28 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

Tot això, tenint en compte el que indica l’article 43 o 47, segons el cas, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, respecte a la vigència de la declaració d’impacte ambiental o informe d’impacte ambiental.

La persona titular d’esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb l’adequada diligència, les incidències dignes d’esment que es produïsquen durant l’execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València.

La titular d’esta resolució ha de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

Sense perjuí del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, el personal tècnic en la matèria, adscrit al Servici Territorial o a la direcció general amb competències en matèria d’energia, podrà fer les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan estes acaben en relació amb l’adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

Quan finalitzen les obres de construcció de les instal·lacions, la titular, en el termini màxim d’un (1) mes, sol·licitarà l’autorització d’explotació provisional per a proves d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus i en els termes que establix l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

A esta sol·licitud s’han d’adjuntar els certificats de direcció i final d’obra, subscrits per la persona facultativa competent, en els quals s’acredite que són conformes als reglaments tècnics en la matèria, segons el que establix la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèctriques, i, igualment, respecte a esta autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els referits certificats de direcció i final d’obra no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s’acompanyaran de la declaració responsable oportuna segons el que indica la Resolució, de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOGVnúm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.

Igualment, s’ha d’adjuntar la documentació requerida segons l’ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió; l’ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.

Així mateix, s’ha de presentar la cartografia de la instal·lació executada de manera efectiva, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obert i compatible amb la cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià, i segons el format establit per l’òrgan substantiu.

Es justificarà documentalment que el projecte executat s’ajusta als impostos condicionats en esta resolució i els indicats en l’informe d’impacte ambientals. Abans d’emetre l’informe previ a l’autorització d’explotació, el servici territorial sol·licitarà, de les administracions i els organismes que els han emés, la conformitat de l’obra executada respecte d’estos.

L’autorització d’explotació provisional no es podrà concedir si totes les instal·lacions d’evacuació, incloses les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució, no estan finalitzades i amb l’autorització d’explotació provisional. Tot això, sense perjuí del que preveu l’article 28.3 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera. El titular acreditarà estos aspectes de l’autorització en la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional.

La persona titular d’esta autorització podrà sol·licitar l’autorització d’explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d’obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per la qual cosa és igualment aplicable el que s’ha indicat anteriorment.

La persona titular té l’obligació de constituir una garantia econòmica per al compliment de l’obligació de desmantellament de la instal·lació i la restauració dels terrenys i l’entorn, per un import de 646.932,00 € (sis-cents quaranta-sis mil nou-cents trenta-dos euros). Se n’haurà d’acreditar la deguda constitució (amb la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional de la instal·lació, ja que és un requisit indispensable perquè esta s’atorgue.

La duració mínima d’esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i s’haurà de renovar durant tota la vida útil de la central fotovoltaica almenys dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys amb base en el càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum.

La garantia s’haurà de depositar en l’Agència Tributària Valenciana, a favor de l’òrgan competent en matèria d’energia per a atorgar les autoritzacions administratives, i hauran de constar les dades de la instal·lació (expedient ATALFE/2020/59, nom de la instal·lació, potència instal·lada, municipis a on se situen els grups generadors) i que es deposita per a complir l’obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l’entorn, segons el que disposa l’article 37 del DL 14/2020.

Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

Una vegada haja obtingut l’autorització d’explotació provisional, la titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l’article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica l’article 41 pel que fa a la caducitat i la cancel·lació d’esta inscripció.

D’acord amb el que indica l’article 39.6 del Reial decret 413/2014, la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb caràcter previ permetrà que esta funcione en proves.

Una vegada finalitzen les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la titular, en el termini màxim d’un (1) mes, sol·licitarà l’autorització d’explotació definitiva d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, i segons el Decret 88/2005, de 29 d’abril. S’adjuntaran els certificats pertinents segons el que s’ha indicat en els punts anteriors.

Per a obtindre l’autorització d’explotació serà necessari informar, així mateix, de l’acabament de les obres i de la infraestructura d’evacuació a esta administració, abans que la Direcció General de Política Energètica i Mines autoritze el tram final de la infraestructura d’evacuació i de la connexió amb la subestació de la xarxa de transport. Tot això, sense perjuí del que preveu l’article 28.3 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Estos aspectes els acreditarà el titular d’esta autorització en la sol·licitud d’autorització d’explotació definitiva.

Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació definitiva, la titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l’article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

No sol·licitar les autoritzacions d’explotació dins del termini suposarà la caducitat de les autoritzacions concedides.

La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia, d’acord amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

La titular de la instal·lació té l’obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l’entorn afectat una vegada caducades les autoritzacions, o pel tancament definitiu de la instal·lació.

Tal com s’indica en l’article 38 del DL 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l’exacció dels tributs que corresponguen legalment per la prestació del servici municipal o per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.

El respectiu cànon d’ús i aprofitament l’establirà l’ajuntament en la llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d’edificació i de les obres necessàries per a implantar la instal·lació. El cànon es generarà d’una sola vegada en ocasió de l’atorgament de la llicència d’obres municipal, i l’ajuntament podrà acordar, si l’interessat ho sol·licita, el fraccionament o l’ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L’atorgament d’una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.

L’ajuntament podrà aplicar les reduccions de l’import del cànon que siguen procedents, de les arreplegades en l’article 38.4 del DL 14/2020. L’impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s’integraran en el patrimoni municipal del sòl.

Segons el que establix l’article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, els permisos d’accés i de connexió d’instal·lacions construïdes i en servici caducaran quan, per causes imputables a la titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze l’abocament d’energia a la xarxa per un període superior a tres anys.

Quart. Aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l’entorn afectat

Aprovar el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i l’entorn afectat, arreplegat en el projecte indicat en el punt segon, el pressupost d’execució material del qual ascendix a 751.684,53 € (set-cents cinquanta-un mil sis-cents huitanta-quatre euros i cinquanta-tres cèntims).

La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l’autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, segons el que indica el DL 14/2020.

Quint. Publicacions, notificacions i comunicacions que cal fer d’esta resolució

De conformitat amb el que disposa l’article 31 del DL 14/2020, ordene:

la publicació d’esta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  i en el *Butlletí Oficial de la Província de València*, que significa que la publicació es farà igualment als efectes que determina l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d’esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a les que s’ha intentat notificar, però no s’ha pogut aconseguir.

La publicació en el lloc d’internet de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l’apartat d’Energia i Mines – Informació pública d’energia

([https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades](https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades)  en valencià

i [https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades](https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades)  en castellà).

La notificació d’esta resolució a la titular i a totes les administracions públiques o els organismes i les empreses de servicis públics o servicis d’interés general que han intervingut, o han hagut d’intervindre, en el procediment d’autorització, les que han emés, o havien d’emetre, el condicionat tècnic al projecte d’execució, així com a la resta d’interessats en l’expedient.

La notificació a l’òrgan ambiental, als efectes que preveu la legislació d’avaluació ambiental sobre la caducitat del pronunciament ambiental, així com als òrgans competents en ordenació del territori i paisatge.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l’Institut Cartogràfic Valencià per a incorporar les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

D’acord amb el segon paràgraf de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d’obtindre el sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a la qual es referix esta resolució, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i el medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d’esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l’incompliment o la inobservança de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l’incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s’han tingut en compte per a l’atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d’accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s’atorguen en esta resolució.

Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta es podrà interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Indústria, Comerç i Consum en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que s’establix en l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

València, 15 de juliol de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general d'Energia i Mines

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9941, del 20-09-2024 (2024/9416)

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se declara la pérdida sobrevenida del objeto de la solicitud de AI en suelo no urbanizable, se otorga AAP, autorización administrativa de construcción y se aprueba el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado a Pale Directorship, SL, para la central fotovoltaica “FV Llano Palero 1” y su infraestructura de evacuación exclusiva, ubicada en Ayora, de potencia instalada 26,85 MWn, sometida a evaluación ambiental simplificada. Expediente ATALFE/2020/59.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9941

Fecha DOGV
:   20-09-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/9416

CVE
:   DOGV-C-2024-9416

Fecha del documento
:   15-07-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Solicitud

En fecha 23/10/2020 se solicitó autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la instalación eléctrica, sometida a evaluación de impacto ambiental simplificada, cuyas características se indican a continuación, por el procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (en adelante D-L 14/2020):

Promotor: Pale directorship, SL (NIF: B88132857).

Nombre Instalación: FV Llano Palero 1.

Tecnología: Solar Fotovoltaica.

Potencia Nominal: 26,85 MWn.

Potencia Pico: 35 MWp.

Alcance y ubicación: término municipal de Ayora (Valencia):

grupos generadores: Polígono 40 parcelas 45, 46 y 71

Líneas de interconexión 30 kV entre los centros de transformación y el centro de seccionamiento: Polígono 40 parcelas 45, 46, 71 y 9031.

Centro de seccionamiento: Polígono 40 parcela 45.

Línea de evacuación subterránea 30 kV desde el centro de seccionamiento hasta la subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV» (subestación que no es objeto de esta autorización): Polígono 40 parcela 45.

Red a la que se conecta: Red de Transporte de energía eléctrica, de titularidad de Red Eléctrica de España, SAU (REE).

Punto de Conexión a la red: el punto de conexión de la central con la red de transporte se realizará en una nueva posición en la Subestación ST Ayora 400 kV de REE.

Según lo indicado en el artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, la potencia instalada solicitada es de 26,85 MW.

La infraestructura de evacuación compartida con otras instalaciones de producción no es objeto de esta resolución.

Para la tramitación de la solicitud se ha incoado, por parte del Servicio Territorial de Valencia competente en Energía, el expediente ATALFE/2020/59.

Admisión a trámite

Consta Acuerdo del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, de fecha 15/2/2021, por el que se admite a trámite la solicitud de autorización administrativa previa para la instalación de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica denominada «FV Llano Palero I» de 35 MWp y 26,85 MWn de potencia, promovida por Pale directorship, SL, a ubicar en las parcelas 45, 71 y 46 del polígono 40 del municipio de Ayora, Valencia (Expediente ATALFE/2020/59), a los efectos de lo estipulado en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Tasas

En fecha 19/2/2021 consta presentado justificante del pago de las tasas administrativas.

Compatibilidad urbanística y declaración de prioridad energética de ámbito territorial

Consta en el expediente informe del Ayuntamiento de Ayora, de fecha 20/10/2020, acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y con las ordenanzas municipales (EXP 1700/2020), en virtud del artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. En el mismo se informa favorablemente la instalación fotovoltaica ubicada íntegramente en suelo no urbanizable común, condicionada al informe favorable en materia de paisaje y ordenación del territorio y a que al menos la mitad de la superficie de las parcelas queden libres de edificación o construcción, manteniéndose esa superficie en su uso agrario o forestal. Las parcelas incluidas en el informe son las siguientes, todas ellas en el polígono 40 y clasificadas como suelo no urbanizable: parcela 44 (a, d), 45 (a, e, f, g), 46 (a, b, d, e) y 71 (b, c).

Mediante la resolución de 27/7/2022, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, se declara de prioridad energética el ámbito territorial de suelo no urbanizable común de la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora, publicada en el DOGV N.º 9411 de fecha 24/8/2022 (<https://dogv.gva.es/datos/2022/08/24/pdf/2022_7718.pdf>), conforme a lo dispuesto en el artículo 3.5 del D-L 14/2020, según redacción dada por el artículo 10 del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, previa propuesta de las Consellerias competentes en materia de energía y cambio climático. Esta declaración de interés prioritario implica la tramitación de urgencia de los proyectos de construcción de las instalaciones, la compatibilidad territorial y urbanística y la exención de la ocupación del territorio prevista en el artículo 7.7 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la LOTUP. Sin perjuicio de ello, las autorizaciones de los proyectos en el ámbito declarado de interés prioritario, requerirán los siguientes informes sectoriales: ambiental y agrológico, de ordenación del territorio y paisaje respecto a inundaciones, riesgos naturales o inducidos en el territorio, la afección a los conectores territoriales definidos en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, y sobre paisajes de relevancia regional o unidades de paisaje a las cuales se les haya reconocido previamente un valor alto o muy alto, tal y como establece el citado artículo 3.5 del D-L 14/2020.

Información pública

En fechas 21/8/2021 y 3 y 7/9/2021 se aporta proyecto modificado de la instalación y documentación complementaria, con una potencia de 34,97 MWp y 26,85 MWn, ubicados los grupos generadores en las parcelas 45, 46 y 71 del polígono 40 del término municipal de Ayora (Valencia).

Las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, junto con la última documentación presentada, fueron objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 23 del D-L 14/2020, en los siguientes medios:

El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 20/10/2021, (DOGV N.º 9200).

El *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*  de fecha 1/10/2021, (BOP N.º 191).

Se remitió al Ayuntamiento de Ayora, para su exposición en el tablón de anuncios por igual periodo de tiempo, requiriendo de aquel le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, la cual consta en el expediente.

Asimismo, se puso la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web <https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica>  (en castellano)

y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica>  (en valenciano).

Alegaciones

Durante el período de información pública se presentaron alegaciones por parte de la mercantil Corporación Acciona Eólica, SLU respecto al trazado de la línea aérea de alta tensión de 132 kV de evacuación de la planta fotovoltaica «FV Llano Palero 1», dándose traslado de las mismas a Pale directorship SL, el cual contestó indicando que la línea a la que hace referencia el alegante no forma parte del presente proyecto de la planta fotovoltaica «FV Llano Palero 1» y, por lo tanto, no es objeto del proceso de la citada información pública y que la infraestructura referida forma parte de otro expediente cuyo proceso de información pública ya ha finalizado.

Es por ello por lo que no procede valorar las alegaciones presentadas en el presente procedimiento.

Informes y condicionados

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, y al objeto de que en el plazo de treinta (30) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

Ayuntamiento de Ayora: no consta respuesta.

Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): Informe (Referencia 2021AM0547) de fecha 16/12/2021 en el que indica que:

una parte del proyecto de la planta fotovoltaica está en zona de policía de cauces y que, por tanto, antes de la ejecución de las obras, será preceptivo obtener la autorización de la CHJ.

Los cruces subterráneos de cauce público se deberán realizar con una profundidad mínima de 1 m al lecho del cauce.

En los cauces se deberá reponer la servidumbre de paso del agua de modo que se cumpla el artículo 47.1 del RDL 1/2001, se mantendrán las márgenes limpias, se deberá reducir en lo posible la plataforma de trabajo de la maquinaria, se garantizará la no afección a cursos de agua por vertidos contaminantes durante la construcción y explotación, se garantizará la no afección de los préstamos y extracciones a los cauces o sus zonas de servidumbre y la reposición de estos a sus estado primitivo una vez finalizadas las obras y se garantizará la no afección a las formaciones vegetales de la ribera.

En su caso, se deberá justificar el volumen de agua necesario y el origen del mismo, debiendo en su caso, solicitar la correspondiente concesión.

En fecha 21/01/2022, Pale directorship, SL responde que aceptan los condicionados y que se prevé un consumo de agua de 154,6 m³/año para limpiezas de mantenimiento que se suministrarán mediante cubas, remitiéndose dicha respuesta a la CHJ sin que conste contestación posterior de dicho organismo.

Dirección General de Carreteras-Demarcación de carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: Informe favorable de fecha 12/05/2022 (Referencia V4.21.0991), tras presentar Pale directorship, SL un estudio de accesos y tráfico en respuesta a un requerimiento anterior de este organismo, condicionado a que los accesos a la planta situados en los p.k. 109+940 y 110+360 MD de la N-330 se adapten a lo establecido en la Norma 3.1-IC Trazado en lo referente a accesos a carreteras convencionales conforme a la propuesta de acondicionamiento de accesos presentada por Pale directorship, SL, así como que deberá obtener, previamente al inicio de las obras, la autorización expresa de dicha Dirección General de Carreteras.

Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental: Informe de fecha 28/02/2022 (Referencia C-185/2021) en el que indica que:

– Las parcelas donde se pretende realizar las actuaciones afectan en gran parte terreno forestal estratégico de acuerdo con el PATFOR, aunque según el proyecto las placas se instalarían en la zona no forestal. Se dejará sin ocupación la parte considerada zona forestal. La línea subterránea de 30 kV transcurre en parte por terreno forestal, por lo que se debe instalar en terreno agrícola o aprovechar caminos existentes para no entrar en terreno forestal.

– el replanteo de las obras se realizará en presencia de agentes medioambientales con el fin de que las actuaciones no afecten a terrenos forestales.

– en la fase de ejecución de las obras, funcionamiento y posterior desmantelamiento de la planta y su infraestructura de evacuación se deberá cumplir el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.

– se deberá evitar la erosión hídrica del suelo por falta de cobertura vegetal, por concentración de la precipitación escurrida al pie de los módulos y por anulación de parte de la superficie de infiltración debajo de los paneles y se deberá evitar la afección a la capacidad de infiltración al terreno por la compactación del suelo y el tipo de maquinaría utilizada para la compactación o hincados.

La planta se instalará en una superficie que actualmente forma parte de los cotos de caza A-10347 (Casa Roque) y V-101921 (Ayora); en consecuencia, se recomienda informar a sus titulares del cambio de uso del suelo.

Se deberán colocar placas de color blanco y acabado mate de 25x25 cm en los espacios entre soportes del vallado perimetral de la central fotovoltaica como medida anticolisión.

Antes del inicio de las obras, se deberá contactar con el Servicio de Vida Silvestre para que un técnico de dicho departamento descarte la existencia de hábitats protegidos en el ámbito del proyecto.

En fecha 27/04/2022, Pale directorship, SL responde que acepta todos los condicionados, remitiéndose dicha respuesta a Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental sin que conste contestación posterior de dicha dirección general.

Dirección General de Cultura y Patrimonio: No consta respuesta de esta Dirección General, pero el propio solicitante aporta informe de fecha 03/05/2022 (EXP: 2020/0680-V (0369P.20BIS)), emitido por la citada Dirección General, en el que se indica que se informa favorablemente a los efectos patrimoniales contemplados en el artículo 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano con sujeción a las siguientes condiciones:

El seguimiento arqueológico global de las obras.

Que se cumplan las medidas correctoras establecidas en la Memoria de Impacto Patrimonial para la salvaguarda del patrimonio etnológico detectado (casa de labranza y majanos y madrigueras para conejos silvestres).

Red Eléctrica de España, SAU: Informe de fecha 07/04/2022 (Referencia: M/L/22-0640, Expdt: L05IL22003) en el que indica que no presenta oposición al proyecto.

Constan los informes favorables del órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje establecidos en el artículo 25 del D-L 14/2020:

Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje (referencia expediente EP-2021/239): Informe, de fecha 25/10/2022, en el que indica que considera adecuadas las modificaciones aportadas por el promotor en contestación a informes previos de ese mismo Servicio (de fechas 19/1/2022 y 6/7/2022), las cuales consistieron, entre otras, en la modificación de la ordenación interior de la planta, aportación de un nuevo estudio de integración paisajística y un nuevo plan de desmantelamiento (documentación presentada por el promotor en fechas 3 y 4/3/2022 y 24/8/2022) para subsanar los requerimientos incluidos en dichos informes previos, y concluye que se emite informe favorable debiéndose incorporar todas las medidas de integración paisajística indicadas en el informe como parte del proyecto, las cuales se encuentran en el Resuelvo Primero de la presente resolución.

Servicio de Gestión Territorial (referencia expediente 21458\_46044\_R FTV): Informe de fecha 23/11/2022, en el que recomiendan una serie de medidas correctoras para facilitar la infiltración y minimizar la escorrentía por estar el subsuelo donde se localiza la instalación en área estratégica 1 para la recarga de acuíferos, las cuales se detallan en el resuelve primero de esta resolución, y se concluye que la instalación no se encuentra afectada por peligrosidad de inundabilidad, siendo compatible.

Consta resolución, de fecha 3/11/2022, de la directora general de Política Territorial y Paisaje, por la que se aprueba el Estudio de Inundabilidad de la instalación solar fotovoltaica denominada «Llano Palero 1» en Ayora.

Evaluación ambiental

El 28/12/2022, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental emitió el Informe de Impacto Ambiental (DOGV n.º 9533 de fecha 14/02/2023), en el que se estima que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y no requiere una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se ajuste a las previsiones del proyecto, del documento ambiental y a los términos que se recogen en el mismo (Expediente: (2044953) 109/2021/AIA), los cuales se encuentran en el Resuelvo Segundo de la presente resolución.

Última documentación presentada

En fechas 5/4/2023, el solicitante presenta nuevo proyecto constructivo con una potencia instalada de 26,85 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 32,3466 MWp, como consecuencia de las modificaciones resultantes de los condicionantes, medidas correctoras y consultas recibidas, aportando documento justificativo de la adaptación del proyecto al Informe de Impacto Ambiental, así como documentación para acreditar la disponibilidad de los terrenos.

Respecto al trazado de la línea de 30 kV paralela a caminos existentes, el promotor indica que «la instalación eléctrica de Media tensión (MT) tiene el fin de evacuar la energía generada en la instalación desde la Estación de Potencia hasta las celdas de MT situadas en la Subestación Elevadora. El nivel de tensión de la red interna de MT será de 30 kV, y consistirá en tres (3) líneas subterráneas constituidas por una terna de cables unipolares que conectan la distintas Estaciones de Potencia con la Subestación Elevadora. Todas las líneas subterráneas discurren paralelas a caminos existentes tal y como puede comprobarse de manera fehaciente en el Plano 1.8. Infraestructuras Generales y planos de línea de media tensión del Proyecto Ejecutivo.»

Respecto a las medidas de integración paisajística, se indica que «el Proyecto Ejecutivo modificado de Planta Solar Fotovoltaica «FV Llano Palero 1» incluye las modificaciones aportadas por el EIP con fecha 24 de agosto de 2022, con informe positivo del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de 25 de octubre de 2022. De este modo se incluye la nueva ordenación aprobada por el informe referido a fin de lograr una correcta integración paisajística», así como la inclusión de las especificaciones señaladas en el Informe de Impacto Ambiental en el Plan de Gestión de Residuos.

Tras requerimiento efectuado por el Servicio Territorial el 27/4/2023, el solicitante presenta documentación los días 9 y 12/5/2023, y tras nuevo requerimiento de fecha 7/6/2023, en las siguientes fechas 20, 23, 28 y 30/6/2023 y 4 y 7/7/2023, presenta proyecto modificado, documentación para acreditar la capacidad legal, técnica y económica, así como para acreditar la disponibilidad efectiva de recursos económicos y financieros necesarios para materializar el proyecto de ejecución y de los terrenos, presentando más documentación el 14/11/2023, 14/2/2024 y 10 y 12/6/2024, tras oportunos requerimientos de fecha 18/10/2023, 24/1/2024 y 5/3/2024.

El promotor presentó en fecha 4/7/2023 una declaración responsable en la que indica que acepta los condicionados de los informes emitidos por otras administraciones y empresas de servicios y que los mismos han sido considerados en la redacción del proyecto modificado de la instalación que aportaron en fecha 28/6/2023. Posteriormente, en fecha 7/7/2023, el promotor presenta una adenda a dicho proyecto modificado complementando y aclarando aspectos del mismo. Las principales características de la instalación definida por el citado proyecto modificado figuran en el Resuelvo Segundo de la presente resolución. No se sometieron de nuevo a los trámites de información pública y consultas a otras administraciones o empresas de servicios los cambios en la instalación eléctrica definidos en dicho proyecto modificado y en su adenda, ya que son cambios no sustanciales, consecuencia de los condicionados de los informes recibidos.

Infraestructura de evacuación compartida y de conexión a la red de transporte

La infraestructura de evacuación común con la de otras instalaciones de producción hasta la subestación ST Ayora 400 kV de REE, la cual no es objeto de esta solicitud y cuya autorización es competencia de la Administración General del Estado, está compuesta por dos partes:

– Una primera parte compartida con las plantas fotovoltaicas «FV Cerro Gordo 1», «FV Cerro Gordo 2», «FV Cerro Gordo 3» y «FV Llano Palero 2», que incluye la subestación eléctrica «SE3-GR Palero 1 132/30 kV», la cual dispone de un transformador 132/30 kV de 40 MVA para la evacuación de «FV Llano Palero 1», la línea eléctrica aérea de 132 kV, de 4,97 km, entre esta subestación y la subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV», que dispone de un transformador 400/132 kV de 180 MVA (y conecta con la «SE1-Colectora Ayora 400/132 kV»), todo ello en el municipio de Ayora.

Estas instalaciones cuentan con autorización administrativa previa otorgada a Pale directorship SL, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de fecha 10/02/2023, publicada en el *Boletín Oficial del Estado*  del 22/02/2023 (Expediente Pfot-288).

En la citada resolución se indica que, con fecha 24/11/2021, el promotor firmó con otras entidades un acuerdo para la evacuación conjunta y coordinada de las instalaciones fotovoltaicas FV Cerro Gordo 1, FV Cerro Gordo 2, FV Cerro Gordo 3 y FV Llanero Palero 2 con otras instalaciones de generación eléctrica hasta la red de transporte.

– Una segunda parte compartida con las plantas fotovoltaicas anteriormente citadas, así como con las plantas fotovoltaicas «FV Chambó», «FV Eiden», «FV El Águila», «FV Mambar», «FV Valle Solar», «FV Ayora I» Y «FV Elawan Ayora I», «FV Elawan Ayora II», «FV Elawan Ayora III» y «FV Elawan Ayora IV», que incluye la subestación eléctrica «SE1-Colectora Ayora 400/132 kV» y su línea de evacuación aérea de 400 kV, de 0,18 km, hasta la Subestación ST Ayora 400 kV de REE.

Esta parte cuenta con autorización administrativa previa otorgada a SPV Genia Davinci SL, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de fecha 11/04/2022, publicada en el *Boletín Oficial del Estado*  del 26/04/2022 (Expediente Pfot-067).

En dicha resolución se indica que, con fecha 24/11/2021, SPV Genia Davinci, SL firmó con otras entidades un acuerdo para la evacuación conjunta y coordinada de la instalación fotovoltaica Valle Solar y otras instalaciones de generación eléctrica, en la citada subestación Ayora?400 kV.

La nueva posición de la red de transporte en la Subestación Ayora 400 kV está planificada de forma expresa en la planificación vigente, «Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026», aprobado por un acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022 (BOE de 19 de abril de 2022). La citada actuación se articula de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores, estando incluida en la planificación vigente.

Las instalaciones necesarias para la conexión de las instalaciones a la red de transporte han sido autorizadas mediante la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha 13/6/2022, por la que se otorgó a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa de construcción para la ampliación de la subestación de Ayora 400 kV, con una nueva posición y el equipamiento de dos posiciones, en el término municipal de Ayora, provincia de Valencia.

Permisos de acceso y conexión

Para la solicitud de los permisos de acceso y conexión se depositó inicialmente una garantía económica en la Caja General de Depósitos de la Administración General del Estado, el 7/8/2018, debido a que se solicitaron 51 MW, sin embargo, se concedió permiso de acceso por 26,85 MWn (35 MWp), por lo que la instalación pasó a ser de competencia autonómica.

Consta garantía económica para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte, depositada en fecha 23/10/2020 ante la Agencia Tributaria Valenciana con número de garantía 462020V1241, para una instalación de producción denominada «FV Llano Palero 1» de tecnología fotovoltaica a ubicar en el término municipal de Ayora (Valencia) y de 35 MW instalados, según definición vigente de potencia instalada en aquel momento, por importe de trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 €), correspondientes a una cuantía equivalente a 10 €/kW instalado, en virtud del artículo 59 bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Posteriormente, en fecha 12/4/2023, la interesada depositó una garantía complementaria ante la Agencia Tributaria Valenciana, con número de garantía 462023V521, por importe de un millón cincuenta mil euros (1.050.000,00 €), para adecuar el importe a la normativa vigente en el momento de depositar dicha garantía económica ante la administración autonómica, esto es, 40 €/kW instalado.

El promotor dispone de los permisos de acceso y conexión, otorgados por la empresa transportista el 11/9/2019 y 29/3/2020 (Código De Proceso: RCR\_1150\_19), respectivamente, con una potencia de acceso concedida de 26,85 MW teniendo como punto de conexión una nueva posición en la subestación Ayora 400 kV.

A la vista del contenido y pronunciamiento de dichos permisos, debe considerarse que la instalación no generará incidencias negativas en el Sistema.

Protección de la avifauna

El proyecto de planta solar fotovoltaica afecta a la zona de protección de avifauna por líneas eléctricas incluida en la Resolución de 6 de julio de 2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución. No obstante, la línea de interconexión entre los diferentes recintos y evacuación hasta la subestación transformadora «SE1-Colectora Ayora 400/132 kV») irá soterrada.

Acreditaciones previas a la resolución

El solicitante ha acreditado los siguientes aspectos, tal y como establece el artículo 30.1 del D-L 14/2020, de forma previa a la resolución del procedimiento:

– capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto, ,

– disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación,

– disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente.

Consta en el expediente propuesta de resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente. A la vista de la misma, los informes que constan en el expediente y atendiendo a la regulación aplicable, la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo ha elevado propuesta de resolución en los términos que se recogen en la presente.

Fundamentos de Derecho

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

Al tratarse de una central fotovoltaica a implantar en suelo no urbanizable, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, es de aplicación el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título II del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, concordado con el Decreto 226/2023, de 19 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, corresponde a la Dirección General de Energía y Minas la resolución del presente procedimiento.

De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

De acuerdo con el art. 123.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el caso de líneas que cumplan funciones de evacuación de instalaciones de producción de energía eléctrica, en ningún caso, podrá otorgarse la autorización administrativa previa de las infraestructuras de evacuación de una instalación de generación sin la previa aportación de un documento, suscrito por todos los titulares de instalaciones con permisos de acceso y de conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la subestación de la red de transporte o distribución, según proceda en cada caso, que acredite la existencia de un acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de evacuación. A estos efectos, el citado documento podrá ser aportado en el momento de realizar la solicitud a la que se refiere el apartado anterior o en cualquier momento del procedimiento de obtención de la autorización administrativa previa.

Según lo indicado en los artículos 2 y 25 del D-L 14/2020, el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje tendrá carácter previo, preceptivo y vinculante, en los aspectos enumerados en el artículo 25.1 y deberá ser favorable a efectos de poder otorgar las autorizaciones cuya concesión corresponde a la conselleria competente en materia de energía.

En caso de que el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje sea desfavorable, se resolverá la finalización y archivo del procedimiento, sin más trámite.

Conforme a la disposición transitoria cuarta del D-L 14/2020 (instalaciones de energías renovables que se encuentren en tramitación), no será necesario reiterar la petición de informes ya emitidos, o trámites ya realizados conforme al procedimiento regulado por la normativa anterior, incluido el resto de los aspectos incluidos en el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje del artículo 25.1. Igualmente, no será necesaria la emisión de un nuevo certificado de compatibilidad urbanística en aquellos procedimientos en tramitación en los que ya se haya emitido dicho certificado con carácter favorable, conforme a la regulación anterior. En este supuesto, tampoco será exigible el informe no vinculante sobre valoración favorable o desfavorable que realiza el ayuntamiento, y que está regulado en el artículo 19.1. En ningún caso se exigirá la tramitación de una Declaración de Interés Comunitario para la instalación de cualquier proyecto en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-ley.

De conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada, al quedar incluido en el anexo II.

De acuerdo con el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.

De conformidad con el artículo 36.2 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación, sin perjuicio de que el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dispone que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso. En este sentido, la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

– la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.

– la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.

Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 121 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

De acuerdo con el art. 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación.

Al referirse la presente solicitud a una instalación eléctrica fotovoltaica que genera en baja tensión e inyecta a la red eléctrica en alta tensión son de aplicación los reglamentos de seguridad industrial siguientes:

– el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

– el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Y resto de disposiciones técnicas de aplicación.

Conforme al artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para la solicitud de la autorización administrativa de construcción, el promotor presentará un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.

Según lo establecido en el Capítulo III del Título III del D-L 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe para el caso de centrales fotovoltaicas será del 3% del presupuesto de ejecución material, siempre y cuando esta cantidad no sea inferior a 20.000€/MWp. Si la cuantía resultante es inferior a esa cifra, el importe de la garantía será de 20.000€/MWp. La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo. Las variaciones negativas no modificarán la cuantía de la garantía. Esta garantía será cancelada cuando la titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

En virtud de la disposición transitoria única del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, las modificaciones establecidas en dicho decreto ley que afectan a la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables serán de aplicación a los procedimientos en trámite.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable,

Resuelvo

Primero. Implantación en suelo no urbanizable del proyecto de central fotovoltaica «FV Llano Palero 1» para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica.

Declarar la pérdida sobrevenida de objeto de la solicitud de autorización de implantación en suelo no urbanizable para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica en las parcelas siguientes, atendiendo a la modificación del artículo 30 del D-L 14/2020 y a la exención de Declaración de Interés Comunitario para estas instalaciones, establecida en la disposición transitoria cuarta del mismo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipio: Ayora (Valencia) | Polígono: 40 | Parcelas: 45 (a, e, f, g), 46 (a, b, d, e) y 71 (b, c) |
| Área de la superficie ocupada por el vallado (m²u) | 471.049 | |

  

Se incluye el condicionado determinado en los informes de territorio y paisaje, vinculante desde el punto de vista de implantación territorial de la instalación, conforme a la vigente redacción del artículo 30.1 del D-L 14/2020:

Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, de fecha 25/10/2022.

Deben incorporarse todas las medidas de integración paisajística como parte del proyecto que acompañe a la solicitud de la preceptiva licencia urbanística:

«El cumplimiento de las Medidas de Integración Paisajísticas (MIP) así como los planos que las describen gráficamente, son vinculantes para la actuación y deben ser recogidas, por tanto, en su proyecto y que se resumen a continuación:

En relación con el planeamiento general:

La red de caminos necesarios para las instalaciones se adaptará a los ya existentes y a la topografía actual del terreno para evitar movimientos de tierra.

Los viales deberán garantizar la permeabilidad del terreno, con acabado de zahorra o sustrato preexistente. Los materiales deberán provenir de terrenos con las mismas características y el acabado enfocarse a la consecución de un estado lo más similar posible al original.

En los bordes y accesos de las instalaciones se introducirán especies arbustivas y de porte medio, estableciendo una coherente zona de transición y continuidad del paisaje entre elementos agrícolas, instalaciones y áreas forestales. Se respetarán las anchuras establecidas en los planos de mayor detalle de las MIP incluidos en el estudio de Integración Paisajística.

En relación con el impacto visual:

Los acopios de tierras, maquinarias y otro material constructivo se localizarán en las áreas menos visibles de las parcelas durante la fase de urbanización y construcción.

Se integrarán las áreas de borde y accesos, mediante la introducción de vegetación propia de la zona, facilitando la continuidad del paisaje.

En relación con el tratamiento del terreno y la vegetación de la PF:

Se mantendrán el relieve existente, respetando la orografía del terreno, sin realizar movimientos de tierra innecesarios y evitando la erosión de las parcelas.

Se conservará el paisaje tradicional de la flora y cubierta vegetal existente, así como la potenciación de las especies autóctonas de la zona.

Se mantendrán las especies arbóreas dentro del vallado de la planta solar.

Se introducirá una agrupación vegetal al sur-sureste de la zona más al norte de la planta tal como se observa en los planos de MIP incluidos en el estudio de Integración Paisajística.

El terreno será objeto de actuación de medidas de restauración y revegetación con especies arbóreas y arbustivas siguiendo las especificaciones del anexo IV del Estudio de Integración Paisajística.

En relación con las construcciones preexistentes, instalaciones auxiliares y otros elementos:

Se integrarán los volúmenes con el relieve de las parcelas.

Los materiales de acabados escogidos deberán adaptarse a las preexistentes en el entorno.

El revestimiento de los elementos e instalaciones auxiliares, así como a los centros de transformación e inversores será de colores similares al entorno.

Se dispondrán motas de vegetación al norte y oeste del cerramiento de la subestación de transformación. También se realizarán motas en las zonas indicadas en los planos de MIP incluidos en el Estudio de Integración Paisajística.

Se respetará una zona de transición sin instalaciones respecto de los RP Majanos, tal como se refleja en el plano de MIP incluido en el Estudio de Integración paisajística.»

Informe del Servicio de Gestión Territorial de fecha 23/11/2022:

«incrementar la separación de las filas de los paneles solares.

Mantener la superficie vegetal en todo el ámbito del proyecto y en buenas condiciones de infiltración.

Establecer buffers con vegetación fuera del límite de la superficie funcional de la central, y aguas abajo, que permitan evitar las escorrentías hacia zonas no aptas para la recarga de acuíferos La anchura del buffer dependerá del tamaño de la planta y de la pendiente del terreno.

Mantener en su caso los abancalamientos del terreno, evitando nivelaciones desproporcionadas.

Utilizar zanjas de drenaje, lechos de infiltración o balsas de recogida de agua de escorrentía en los puntos más bajos de las instalaciones para evitar las fugas de la escorrentía.»

En el plano que consta en el anexo se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, incluyendo las coordenadas geográficas que lo definen, así como disposición de los módulos fotovoltaicos.

Segundo. Autorización administrativa previa del proyecto de central fotovoltaica «FV Llano Palero 1», incluida la parte de su infraestructura de evacuación exclusiva, hasta la subestación «SE3-GR Palero 1 132/30 kV».

Otorgar autorización administrativa previa de la instalación de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y su infraestructura de evacuación exclusiva de la energía eléctrica generada, que a continuación se detalla:

Datos Generales de la Central Eléctrica Autorizada y su acceso a la red

|  |  |
| --- | --- |
| Denominación | FV Llano Palero 1 |
| Titular | Pale directorship, SL |
| Tecnología | Solar fotovoltaica |
| Términos municipales grupos (provincia) | Ayora (Valencia) |
| Términos municipales evacuación hasta punto de conexión con la red (provincia) | Ayora (Valencia) |
| Potencia nominal inversores (mw) | 26,85 |
| Potencia pico módulos fotovoltaicos (mwp) | 32,3466 |
| Potencia instalada (mw) [según art 3 rd 413/2014] | 26,85 |
| Capacidad de acceso a la red concedida (mw) | 26,85 |
| Red a la que se conecta: | Transporte |
| Punto de conexión con la red | ST Ayora 400 kV, titularidad Red Eléctrica de España, SAU |
| Presupuesto (€) | 10.656.441,87 |

  

Emplazamiento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Campo Generador | | |
| Ayora | Polígono: 40 | Parcelas: 45 (a, e, f, g), 46 (a, b, d, e) y 71 (b, c) |
| Área de la superficie de vallado (m²) | | 471.049 |
| Líneas CT - Subestación «SE3-GR Palero 1 132/30 kV» | | |
| Ayora | Polígono: 40 | Parcelas: 45, 46, 71 y 9031 |

  

Características eléctricas de la central fotovoltaica

|  |  |
| --- | --- |
| Campo Generador | |
| N.º módulos FV | 55.770 |
| Potencia unitaria máxima (Wp) | 580 |
| N.º módulos/String | 26 |
| Potencia total módulos (kWp) | 32.346,6 |
| Tipo de células | Silicio monocristalino |
| Caras activas módulos | Monofacial |
| Orientación | Norte-Sur |
| Seguidor FV | Seguidor horizontal a un eje N-S |
| Anclaje estructura al terreno | Hincado directo al terreno |

  

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Subcampos* | *Inversores* | *N.º*  *Seguidores* | *N.º Strings* | *N.º Mód/String* | *N.º Módulos* | *String Box* | *Pp (MWp)* |
| Subcampo 1 | Inversor 2,4 MW | 60 | 180 | 26 | 4680 | 10 cajas de 18 strings | 2,7144 |
| Subcampo 2 | Inversor 3,6 MW (limitado a 2,85 MW) | 79 | 237 | 26 | 6162 | 10 cajas de 18 strings | 3,57396 |
| Subcampo 3 | Inversor 3,6 MW | 95 | 285 | 26 | 7410 | 10 cajas de 18 strings | 4,2978 |
| Subcampo 4 | Inversor 3,6 MW | 95 | 285 | 26 | 7410 | 10 cajas de 18 strings | 4,2978 |
| Subcampo 5 | Inversor 3,6 MW | 95 | 285 | 26 | 7410 | 10 cajas de 18 strings | 4,2978 |
| Subcampo 6 | Inversor 2,4 MW | 66 | 198 | 26 | 5148 | 10 cajas de 18 strings | 2,98584 |
| Subcampo 7 | Inversor 2,4 MW | 66 | 198 | 26 | 5148 | 10 cajas de 18 strings | 2,98584 |
| Subcampo 8 | Inversor 2,4 MW | 66 | 198 | 26 | 5148 | 10 cajas de 18 strings | 2,98584 |
| Subcampo 9 | Inversor 3,6 MW | 93 | 279 | 26 | 7254 | 10 cajas de 18 strings | 4,20732 |
|  | Totales | 715 | 2145 |  | 55770 |  | 32,3466 |

  

|  |
| --- |
| Estaciones De Potencia (CT + Inversor) |

  

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad | 4 | 4 | 1 |
| Potencia nominal Inversor (kW) | 2400 | 3600 | 2850 (limitado) |
| Potencia nominal transformador (kVA) ONAN | 2400 | 3600 | 2850 |
| Identificación centros de transformación CT | CT1, CT6, CT7, CT8 | CT3, CT4, CT5, CT9 | CT2 |
| Tensión nominal (kV/kV) | 0,66/30 | 0,66/30 | 0,66/30 |
| Potencia trafo auxiliar (kVA) | 5 | 5 | 5 |
| Celdas SF6 (30 kV) | 2L+1P | 2L+1P | 2L+1P |

  

|  |  |
| --- | --- |
| Cableado string a cajas de conexión | H1Z2Z2-K 1,5 kV Cu 1x6 mm² / 1x10 mm² |
| Cableado de las cajas de conexión a las estaciones de potencia | RHZ1-AL 1x400 mm² / 1x500 mm² / 1x630 mm² |

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Interconexión estaciones de Potencia – Centro Seccionamiento - Subestación «SE3-GR Palero 1 132/30 kV» | | |
| Tipologías líneas | | Subterráneas |
| Líneas desde estaciones de potencia hasta centro de seccionamiento | | RHZ1 H-1 Al/0L/20L 18/30 kV 3x2x240 mm² |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Origen* | *Destino* | *Longitud Tramo (m)* | | Centro seccionamiento | CT 9 | 198,48 | | CT9 | CT1 | 2.242,83 | | CT1 | CT2 | 351,24 | | CT2 | CT7 | 2.943,61 | | CT7 | CT6 | 193,29 | | CT6 | CT4 | 472,10 | | CT4 | CT5 | 138,12 | | CT5 | CT3 | 549,63 | | CT3 | CT8 | 1.608,32 | | CT8 | Centro seccionamiento | 50,56 | | | |
| Línea desde centro de seccionamiento hasta Subestación «SE3-GR Palero 1 132/30 kV» | | RHZ1 H-1 Al/0L/20L 18/30 kV 3x3x400 mm² |
| 64,9 m de longitud |
| Centro Seccionamiento | | |
| Celdas (36 kV) | 4 celdas de línea (2 de entrada para el anillo, 1 de salida hacia la subestación y 1 para servicios auxiliares), 1 celda de medida y 1 celda de protección | |

  

Acorde a los proyectos y documentación siguiente que obra en el expediente:

Proyecto Ejecutivo Modificado de Planta Solar Fotovoltaica «FV Llano Palero 1» en el T.M. de Ayora (Valencia), aportado el 28/06/2023.

Adenda al Proyecto Ejecutivo Modificado de Planta Solar Fotovoltaica «FV Llano Palero 1» en el T.M. de Ayora (Valencia), aportada el 07/07/2023.

«Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de las obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones: Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales parque solar fotovoltaico Llano Palero I» de fecha octubre 2020.

El 28/12/2022 la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental emitió Informe de Impacto Ambiental (DOGV n.º 9533 de fecha 14/02/2023), en el que se estima que, sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y no requiere una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se ajuste a las previsiones del proyecto, del documento ambiental y a los términos del citado informe, en particular:

La evaluación ambiental de la línea de evacuación conjunta a 132 kV, incorporado en el expediente PFot-118AC, se abordará en el seno del trámite de la autorización de esta, quedando condicionada la viabilidad ambiental del proyecto a lo que el correspondiente trámite de evaluación ambiental determine.

Dada la presencia de suelo forestal estratégico en los alrededores de los recintos vallados, durante las fases de construcción y funcionamiento, y al realizar las tareas de mantenimiento, se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, para prevenir incendios forestales durante la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. La línea subterránea de 30 kV se instalará aprovechando caminos existentes.

Se dispondrá de un vallado cinegético que permitirá el paso de fauna a través de la instalación y se colocarán placas metálicas como parte de las medidas anticolisión para protección de la avifauna. Asimismo, no se utilizará alambre de espino en el mismo, ni se emplearán productos fitosanitarios para el control de la vegetación bajo los paneles solares.

Se ejecutarán las medidas de integración desarrolladas en el estudio de integración paisajística actualizado. Se establecerá una zona de transición y continuidad del paisaje entre elementos agrícolas, instalaciones y áreas forestales. La integración visual de la planta se realizará mediante la introducción de vegetación propia de la zona.

Si durante la ejecución de las obras se encontraran restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, en conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Se dispondrá de zonas impermeabilizadas y de un sistema de recogida de posibles fugas de aceites y combustibles, procedentes de la maquinaria y de las estructuras, que se generen durante la ejecución de la obra. Los residuos generados se gestionarán según la normativa vigente y mediante un gestor autorizado, estableciéndose las zonas de recogida de residuos, y no haciéndose acopio en zonas con pendientes elevadas.

Durante la fase de explotación se deberá llevar un control adecuado del consumo de agua empleada para la limpieza de los módulos. Este uso quedará condicionado a que se disponga de suministro por una empresa autorizada o concesión del organismo de cuenca. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá incluir el registro de estos consumos, indicando la frecuencia de limpieza y la procedencia de este recurso.

Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.

La emisión de la autorización administrativa de cierre definitivo de la central obligará al promotor al desmantelamiento de esta en los términos definidos en el plan aportado.

La presente autorización se otorga condicionada al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos en los informes emitidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés económico general afectadas por el proyecto consultadas durante la tramitación del expediente. Estas determinaciones se detallan en los Antecedentes de la presente resolución.

La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.

Tercero. Autorización administrativa de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto segundo

Otorgar la autorización administrativa de construcción para las instalaciones descritas en el punto Segundo de la presente resolución, con base en los proyectos de ejecución, y anexos a estos, relacionados en el punto citado.

Consta declaración responsable de los técnicos proyectistas, así como declaración de cumplimiento con la normativa aplicable, conforme a lo establecido en el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Esta autorización habilita a la persona titular de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:

Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.

Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.

Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

Conforme al artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:

el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

Acorde al artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a doce (12) meses, de acuerdo con el cronograma de los trabajos que figura en el proyecto de ejecución que se autoriza, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. Conforme al artículo 30.3.b) del D-L 14/2020, se establece un plazo máximo para solicitar la autorización de explotación de un (1) mes, desde la finalización del período de ejecución ya indicado.

No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.

En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.

Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.

Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.

En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, sin perjuicio de la extensión excepcional prevista en el artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre.

Todo ello teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 43 o 47, según el caso, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, respecto a la vigencia de la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental.

La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.

La titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito al Servicio Territorial o a la dirección general con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la titular, en el plazo máximo de un (1) mes solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas, e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV N.º 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.

Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.

Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en el Informe de Impacto Ambiental. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial solicitará de las Administraciones y organismos que han emitidos aquéllos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.

La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de distribución, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación provisional. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Estos extremos se acreditarán por el titular de la presente autorización en la solicitud de autorización de explotación provisional.

La persona titular de la presente autorización podrá solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado anteriormente.

La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe de 646.932,00 € (seiscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y dos euros). Deberá acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, a favor del órgano competente en materia de energía para otorgar las autorizaciones administrativas, debiendo constar los datos de la instalación (expediente ATALFE/2020/59, nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno según se dispone en el artículo 37 del D-L 14/2020.

Esta garantía será cancelada cuando la titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.

Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.

Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la titular, en el plazo máximo de un (1) mes solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.

Para la obtención de la autorización de explotación será necesario dar cuenta asimismo de la terminación de las obras de su infraestructura de evacuación a esta administración, previa autorización por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del tramo final de la infraestructura de evacuación y de su conexión con la subestación de la red de transporte. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre. Estos extremos se acreditarán por el titular de la presente autorización en la solicitud de autorización de explotación definitiva.

Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio.

No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo supondrá la caducidad de las autorizaciones concedidas.

La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

El titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación.

Tal y como se indica en el artículo 38 del D-L 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.

El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación. El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras municipal, pudiendo el ayuntamiento acordar, a solicitud del interesado, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido. El otorgamiento de prórroga del plazo no comportará un nuevo canon urbanístico.

El ayuntamiento podrá aplicar las reducciones del importe del canon que proceda de las recogidas en el artículo 38.4 del D-L 14/2020. El impago dará lugar a la caducidad de la licencia urbanística. La percepción del canon corresponde a los municipios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán en el patrimonio municipal del suelo.

Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años.

Cuarto. Aprobación del plan de desmantelamiento de la instalación autorizada y de restauración del terreno y entorno afectado

Aprobar el plan de desmantelamiento de la instalación y de restauración del terreno y entorno afectado, recogido en el proyecto indicado en el punto segundo, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 751.684,53 € (setecientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro euros y cincuenta y tres céntimos).

La persona titular constituirá la garantía económica que se detalla en la autorización de construcción previamente a la solicitud de autorización de explotación provisional, según lo indicado en el D-L 14/2020.

Quinto. Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del DL 14/2020, ordenar:

La publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en el apartado de «Energía y Minas» – «Información pública de energía»

(<https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en castellano

y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en valenciano).

La notificación de la presente resolución a la titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, así como a los restantes interesados en el expediente.

La notificación al órgano ambiental a los efectos previstos en legislación de evaluación ambiental sobre caducidad del pronunciamiento ambiental, así como a los órganos competentes en ordenación del territorio y paisaje.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte del solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.

La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

  

València, 15 de julio de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general de Energía y Minas

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML