Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7195, del 20-01-2014 (2014/284)

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa per a la modificació, per ampliació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Vall d'Alba, ubicada al terme municipal de Vall d'Alba, província de Castelló, l'aprovació del projecte tècnic d'execució de la modificació i la declaració, en concret, de la seua utilitat pública. (Expedient número ATRCCT/2013/2/12).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7195

Data del DOGV
:   20-01-2014

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2014/284

CVE


Data del document
:   26-11-2013

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa per a la modificació, per ampliació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Vall d'Alba, ubicada al terme municipal de Vall d'Alba, província de Castelló, l'aprovació del projecte tècnic d'execució de la modificació i la declaració, en concret, de la seua utilitat pública. (Expedient número ATRCCT/2013/2/12). [2014/284]  
Antecedents de fet  
Amb data 4 d'abril de 2013, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal (d'ara en avant, IBDE), a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló un imprés normalitzat on sol·licitava:   
- Autorització administrativa per a la modificació de les instal·lacions de distribució elèctrica de la subestació transformadora, 132/20 kV, denominada ST Vall d'Alba.  
- Aprovació del projecte tècnic d'execució d'esta modificació.  
- Declaració d'utilitat pública, en concret, d'estes instal·lacions.  
Junt amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic per a l'execució de les esmentades instal·lacions, firmat per tècnic competent, acompanyat de declaració responsable, en el qual s'inclouen:  
· Separata per a l'obtenció del condicionat tècnic per a:  
- L'Ajuntament de Vall d'Alba.  
· Relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren de necessària expropiació per a l'establiment de l'esmentada infraestructura, als efectes del reconeixement, en concret, de la utilitat pública d'eixes instal·lacions.  
- Còpia de la resposta de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de data 7 de febrer de 2013, a la consulta formulada per IBDE el dia 1 de febrer anterior, referent a si la instal·lació d'un nou transformador en la subestació transformadora ST 132/20 kV Vall d'Alba requerix el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental. En l'esmentada contestació es conclou que la instal·lació disposa de declaració d'impacte ambiental (DIA), dictada per Resolució de 19 d'abril de 2006 de la llavors Direcció General de Gestió del Medi Natural, segons la qual estava configurada per a albergar dos transformadors de potència de relació de tensions 132/20 kV, per la qual cosa la instal·lació del segon transformador es considera avaluada ambientalment.  
  
El procediment administratiu corresponent a estes sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATRCCT/2013/2/12, incoat a este efecte pel Servici Territorial d'Energia de Castelló.  
Les instal·lacions elèctriques de distribució per a les quals se sol·licita autorització de construcció s'executaran en l'interior de la subestació transformadora ST Vall d'Alba, i està prevista la seua connexió amb instal·lacions de distribució en servici de titularitat del mateix sol·licitant, autoritzades per:  
- Resolució de 30 de novembre de 2000, del director territorial de Castelló, de la Conselleria d'Indústria i Comerç (exp. ATASCT/2000/31).  
- Resolució de 20 d'octubre de 2004, del director general d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport (exp. ATRCCT/2003/1/12).  
- Resolució de 13 de desembre de 2004, del director general d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport (exp. ATRCCT/2003/11/12).  
- Resolució de 17 de maig de 2005, del director general d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport (exp. ATRCCT/2004/7/12).  
Les sol·licituds d'autorització administrativa i de reconeixement, en concret, d'utilitat pública, han sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril, i en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, durant el termini de vint dies en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 19 de juny de 2013 (DOCV 7049),  
- el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, del 13 de juliol de 2012 (BOP 84),   
- el diari El Periódico Mediterráneo de Castellón, amb data del 20 de juny de 2013.  
Amb la mateixa finalitat i termini el Servici Territorial d'Energia de Castelló va remetre estes sol·licituds a l'Ajuntament de Vall d'Alba per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, i li va requerir que una vegada finalitzat el període de publicitat li remetera una diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient no han sigut presentades al·legacions.  
De conformitat amb el procediment reglamentàriament establit, i a fi que en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si calia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre una separata d'este referida a la corresponent part de la instal·lació, a les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general següents, els béns o drets a càrrec seu dels quals, puguen resultar afectats per esta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Ajuntament de Vall d'Alba. En el seu escrit de resposta, de 26 de juny de 2013, emet informe favorable a la sol·licitud d'autorització, sense establir-hi cap condicionat tècnic.  
Traslladada la resposta de l'Ajuntament de Vall d'Alba al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de 16 de juliol de 2013, manifesta la seua conformitat.  
D'acord amb el que preveu l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, per mitjà d'un escrit de data 9 de maig de 2013, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servici Territorial d'Energia de Castelló va sol·licitar a l'Ajuntament de Vall d'Alba un informe per tal de demanar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte d'este procediment al planejament urbanístic que siga aplicable. En l'expedient consta el certificat del secretari interventor, de 26 de juny de 2013, de la Junta de Govern Local celebrada en eixa mateixa data, en el qual a la vista de l'informe favorable de l'arquitecte municipal, es dóna conformitat a l'ampliació de la instal·lació elèctrica sol·licitada en el Polígon Caseta Blanca, parcel·la 5, sector 6, de Vall d'Alba.  
La necessitat de la modificació, per ampliació, de la subestació interessada és permetre l'evacuació a la xarxa de distribució de l'energia generada per la instal·lació fotovoltaica promoguda per Valfortec, SL, ubicada al paratge de Juncosa, polígon 21, parcel·les 67 a 70, ambdós inclusivament, en el municipi de Vall d'Alba (Castelló), de 2.560 kW de potència, l'explotació de la qual la va autoritzar el 12 de novembre de 2012 el Servici Territorial d'Energia de Castelló, per tant és necessari dotar la subestació d'una nova màquina transformadora junt amb els elements de connexió i auxiliars corresponents.  
Consta en l'expedient escrit d'IBDE, de data 15 de juliol de 2013, aclaridor de les característiques de les instal·lacions autoritzades, i efectivament instal·lades en la subestació en l'actualitat, que afecten la potència de la bateria de condensadors associada al transformador T1, de potència de 40 MVA, i al sistema de 20 kV i el seu nombre total de cel·les, relacionades amb les resolucions, respectivament, de 30 de novembre de 2000, del director territorial de Castelló de la Conselleria d'Indústria i Comerç (exp. ATASCT/2000/31), i de 20 d'octubre de 2004, del director general d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport (exp. ATRCCT/2003/1/12), abans esmentades.  
  
Consta en l'expedient la proposta inicial de resolució del Servici Territorial d'Energia de Castelló, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient, i la proposta definitiva de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a este òrgan directiu.  
  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i la resolució d'este procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica està radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.2.a) de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposen l'article 4.1.a) i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, d'acord amb l'article 18 del Decret 188/2012, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon a la Direcció General d'Energia d'este departament la resolució d'este procediment.  
  
D'acord amb l'article 38.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques objecte de sol·licitud constituïxen part de les xarxes de distribució.   
D'acord amb el que disposen l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric; els articles 37 i 131 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que es preveu en este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als que exercisquen esta activitat. Sense perjuí que el peticionari que afecta el present procediment, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, complix esta última condició, a hores d'ara esta mercantil es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001, registre accessible en el lloc web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, , inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades, a més de, d'altra banda, ser titular de l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions de distribució de la subestació l'ampliació de la qual se sol·licita en el present procediment.  
  
D'acord amb l'article 40 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 7.1.a) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la modificació d'instal·lacions elèctriques integrades en la distribució requerixen autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 7.1.b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el projecte d'execució d'instal·lacions necessita aprovació administrativa.  
  
D'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. De conformitat amb l'article 53.1 de l'esmentada norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i, per a això, han d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
D'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, els projectes de noves subestacions transformadores amb tensió nominal entre fases superior a 132 kV requerixen avaluació d'impacte ambiental, abans de l'autorització d'estos, si bé en tractar-se d'una ampliació, de conformitat amb l'epígraf 9.k de l'annex II del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, les ampliacions ja autoritzades només se subjecten a avaluació d'impacte ambiental quan, valorades per l'òrgan ambiental competent, tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els tipus d'incidències que en este epígraf s'arrepleguen.  
Com que este procediment fa referència a l'autorització administrativa d'una subestació de transformació elèctrica de distribució de 132/20 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, és d'aplicació el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic» d'esta norma legal.  
De conformitat amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és d'aplicació el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'article 5.2.4.A del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.   
D'acord amb el que establix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret en el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries.  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, resulta aplicable el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
D'acord amb el que s'ha expressat anteriorment, una vegada complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la modificació, per ampliació, de les instal·lacions elèctriques de distribució de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Vall d'Alba, situada en el polígon industrial Caseta Blanca, sector 6, del terme municipal de Vall d'Alba, província de Castelló (UTM de la instal·lació: X=755003,78 Y=4450548,86 (fus 30, ETRS89), que s'indiquen a continuació:  
- Un (1) nou transformador trifàsic (denominat T-2) amb les característiques següents:  
· Tipus: trifàsic tipus intempèrie.  
· Líquid dielèctric: oli.  
· Potència (ONAN/ONAF): 16/20 MVA.  
· Relació de transformació nominal: 132/21,5 kV  
· Grup de connexió: YNd11  
· Freqüència: 50 Hz  
· Regulació en càrrega: en AT en 19 escalons (1,467 kV per escaló)  
  
- Una nova (1) posició de transformador (per al T-2) en 132 kV, tipus convencional intempèrie, que derivarà de l'embarrat principal, en configuració de simple barra, i es realitzarà la interconnexió entre l'embarrat i l'aparellatge, i entre el mateix aparellatge per mitjà de les peces de connexió amb conductor d'alumini homogeni ARBUTUS de 26,04 mm de diàmetre, 402,8 mm² de secció. Esta posició estarà equipada amb:  
· Un (1) seccionador tripolar, amb comandament elèctric, de doble obertura lateral i tres columnes, de les característiques següents:  
- Tensió nominal: 145 kV  
- Nivell d'aïllament sobre la distància de seccionament:  
· Tensió d'assaig a 50 Hz (1 minut): 315 kV.  
· Tensió d'assaig a impuls tipus raig, ona 1,2/50 ís: 750 kV (valor de cresta).  
- Nivell d'aïllament a terra i entre pols.  
· A freqüència industrial sota pluja: 275 kV  
· A impuls: 650 kV.  
- Intensitat nominal: 1.600 A  
- Intensitat admissible de curta duració (1s): 40 kA (valor eficaç)  
- Intensitat admissible: 100 kA (valor de cresta)  
· Tres (3) transformadors d'intensitat, muntats al costat de l'interruptor del transformador T-2, per a alimentar els circuits de mesura i protecció, de les característiques següents:  
- Tensió nominal: 145 kV  
- Relació de transformació: 300-600/5-5-5 A.  
- Potències i classes de precisió:  
· Enrotllament de mesura: 30 VA Cl. 0,5.  
· Enrotllament de protecció (2): 50 VA 5P20.  
- Nivell d'aïllament a 50 Hz (1 minut) en primari: 275 kV.  
- Tensió d'assaig ona de xoc tipus 1, ona 1/50 s: 650 kV (valor de cresta).  
- Sobreintensitat admissible en règim permanent: 1,2·In primària.  
· Un (1) interruptor tripolar, d'obertura en càrrega, en SF6, d'autobufament, per a intempèrie, de les característiques següents:  
- Tensió de servici: 145 kV  
- Freqüència: 50 Hz  
- Intensitat nominal de servici: 3.150 A  
- Poder de tall nominal en curtcircuit: 40 kA  
- Poder de tancament nominal sota circuit (valor de cresta): 100 kA.  
- Tensió d'assaig a 50 Hz (1 minut): 275 kV.  
- Tensió d'assaig a impuls tipus raig, ona 1,2/50 s: 650 kV (valor de cresta).  
· Tres (3) parallamps/autovàlvules, muntats en un suport sobre la mateixa cubeta del transformador de potència T-2, costat de 132 kV, per a protecció contra sobretensions, les característiques principals de les quals són:  
- Tensió nominal: 145 kV  
- Tensió d'operació contínua: 115 kV  
- Corrent de descàrrega: 10 kA  
- Una nova (1) bateria de condensadors BC-2, de 7.200 kVA de potència, associada al nou transformador T-2. Esta bateria estarà formada per 12 condensadors, distribuïts en dos grups de 6 bots, connectats en paral·lel en cada fase, i s'obté una potència total de 7.200 kVA. El tipus de connexió utilitzat és de doble estrela amb neutre aïllat. Les característiques nominals de cada condensador unitari són:  
· Potencia: 600 kVA  
· Tensió: 12.355 V  
La protecció de desequilibri es realitza a través d'un transformador d'intensitat de relació 5-10/5 A i 15 VA Cl 5P10, connectat entre les dos estreles de la bateria. Els condensadors van muntats sobre tres mòduls monofàsics d'execució metàl·lica, engalzats, constituint el bastidor de la bateria.  
La connexió entre els borns de la bateria de condensadors i la cel·la de bateria de condensadors corresponent, es realitza amb cable d'aïllament sec HEPRZ1 (AS) 12/20 kV (1 x 240 mm² Al), un cable per fase.  
  
- Una (1) reactància trifàsica limitadora de presa de terra, connectada al transformador de potència en el costat de 20 kV, les característiques principals de la qual són:  
· Tensió nominal: 20 kV.  
· Tensió d'aïllament: 24 kV.  
· Intensitat de defecte a terra pel neutre: 1.000 A.  
· Temps de defecte: 10 s.  
· Tipus d'aïllament: oli.  
- Una (1) resistència monofàsica de presa de terra, en sèrie amb el neutre de la reactància, ubicada al costat del transformador T-2 i la seua reactància, de les característiques següents:  
· Tipus: autoventilada amb envolupant metàl·lic.  
· Tensió nominal: 24 kV.  
· Freqüència: 50 Hz.  
· Valor òhmic nominal a 20ºC: 20 €±10 %.  
· Intensitat de defecte a terra nominal: 500 A.  
· Temps de defecte a terra: 15 s.  
- Un nou (1) transformador trifàsic de servicis auxiliars d'intempèrie TSA-2 de relació de transformació 20/0, 420-242±2,5 % ±5 % kV i 250 kVA de potència.  
Totes estes s'executaran a l'interior de l'actual subestació ST Vall d'Alba.  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte d'esta autorització és de nou-cents setanta-huit mil cinc-cents quinze euros (978.515,00 ?).  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 40.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, el projecte de construcció de la instal·lació objecte d'esta autorització té les prevalences previstes en els articles 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de l'esmentada llei, en la redacció donada per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte d'esta autorització no estaran sotmeses a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, tot això sense perjuí d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
  
El titular d'esta autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i dels requisits establits en esta autorització o la variació substancial dels pressupostos que n'han determinat l'atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució presentat i habilitar Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal per a la construcció de les instal·lacions interessades, d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per esta instal·lació i que han sigut acceptats pel seu titular. En el cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d'esta resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta direcció general la corresponent aprovació.  
  
Si és necessari, el titular d'esta resolució haurà d'adoptar les mesures que calguen perquè les condicions d'explotació i seguretat de les instal·lacions connectades a esta subestació, després de l'ampliació, continuen complint en tot moment la regulació vigent exigible, en particular, les referents a qualitat de servici i seguretat elèctrica pròpia i de tercers.  
2. La instal·lació que s'ha d'executar ha de complir, en tot cas, el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de sis (6) mesos des de l'endemà d'aquell en què el titular d'esta autorització obtinga la disponibilitat legal per a ocupar materialment tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar una ampliació concreta d'este termini per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, i haurà d'adjuntar, per a això, la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.   
  
4. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal ha de comunicar al Servici Territorial d'Energia de Castelló el començament de les obres, i este, al seu torn, ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu.  
5. Així mateix, el titular d'esta resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d'Energia de Castelló.  
6. El titular d'esta resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjuí de les previsions de l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servici Territorial d'Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan acaben estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i a les condicions d'esta resolució.  
8. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal ho comunicarà, en el termini màxim de deu dies hàbils, al Servici Territorial d'Energia de Castelló als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. A esta comunicació s'ha d'adjuntar un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per la persona facultativa competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a esta autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució. Quan el certificat esmentat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'ha d'adjuntar l'oportuna declaració responsable, de conformitat amb el que indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en este procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d'Energia de Castelló ho comunicarà a esta direcció general, així com a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu.  
Esta direcció general, després del tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte esta aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions hi imposades.  
  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de la instal·lació elèctrica el muntatge de la qual s'autoritza en el punt primer d'esta resolució, amb l'afecció a les finques que s'indiquen en l'annex I a esta resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Esta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació als efectes de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, adquirint Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal la condició de beneficiària en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d'estos i zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.  
  
- La notificació d'esta resolució a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o han pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, i les que van informar, o van haver d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com a la resta d'interessats en l'expedient, d'acord amb el que preveu l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa.   
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l'article 148.2 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Es fa saber que l'esmentada publicació es realitzarà, a més, als efectes de notificació d'esta resolució als interessats en esta que siguen desconeguts, s'ignore el lloc o el domicili de la seua notificació o el mitjà que permeta tindre constància que la reben ells o els seus representants, tot això d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Energia d'esta conselleria en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 26 de novembre de 2013.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7195, del 20-01-2014 (2014/284)

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Vall d'Alba, ubicada en el término municipal de Vall d'Alba, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación y se declara, en concreto, su utilidad pública. (Expediente número ATRCCT/2013/2/12).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7195

Fecha DOGV
:   20-01-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2014/284

CVE


Fecha del documento
:   26-11-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por ampliación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Vall d'Alba, ubicada en el término municipal de Vall d'Alba, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación y se declara, en concreto, su utilidad pública. (Expediente número ATRCCT/2013/2/12). [2014/284]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 4 de abril de 2013, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal (en adelante, IBDE), a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, impreso normalizado solicitando:   
- Autorización administrativa para la modificación de las instalaciones de distribución eléctrica de la subestación transformadora, 132/20 kV, denominada ST Vall d'Alba,  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución de esta modificación,  
- Declaración de utilidad pública, en concreto, de estas instalaciones.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de las citadas instalaciones, firmado por técnico competente, acompañado de declaración responsable, en el cual se incluyen:  
· Separata para la obtención del condicionado técnico para:  
- El Ayuntamiento de Vall d'Alba.  
· Relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación para el establecimiento de la citada infraestructura, a los efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de esas instalaciones.  
- Copia de la respuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 7 de febrero de 2013, a la consulta formulada por IBDE el día 1 de febrero anterior, atinente a si la instalación de un nuevo transformador en la subestación transformadora ST 132/20 kV Vall d'Alba requiere del trámite de evaluación de impacto ambiental. En la mencionada contestación se concluye que dicha instalación dispone de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), dictada por Resolución de 19 de abril de 2006 de la entonces Dirección General de Gestión del Medio Natural, según la cual estaba configurada para albergar dos transformadores de potencia de relación de tensiones 132/20 kV, por lo que la instalación del segundo transformador se considera evaluada ambientalmente.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATRCCT/2013/2/12, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Energía de Castellón.  
Las instalaciones eléctricas de distribución para las que se solicita autorización de construcción se ejecutarán en el interior de la subestación transformadora «ST Vall d'Alba», estando prevista su conexión con instalaciones de distribución en servicio titularidad del propio solicitante, autorizadas por:  
- Resolución, de 30 de noviembre de 2000, del director Territorial de Castellón de la Consellería de Industria y Comercio (Expdte ATASCT/2000/31).  
- Resolución, de 20 de octubre de 2004, del director general de Energía de la Consellería de Infraestructuras y Transporte (Expdte ATRCCT/2003/1/12).  
- Resolución, de 13 de diciembre de 2004, del director general de Energía de la Consellería de Infraestructuras y Transporte (Expdte ATRCCT/2003/11/12).  
- Resolución, de 17 de mayo de 2005, del director general de Energía de la Consellería de Infraestructuras y Transporte (Expdte ATRCCT/2004/7/12).  
Las solicitudes de autorización administrativa y de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, han sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 19 de junio de 2013, (DOCV 7049),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, del 13 de julio de 2012, (BOP 84),   
- el diario El Periódico Mediterráneo de Castellón, con fecha del 20 de junio de 2013.  
Con la misma finalidad y plazo el Servicio Territorial de Energía de Castellón remitió estas solicitudes al Ayuntamiento de Vall d'Alba para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de este, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Vall d'Alba. En su escrito de respuesta, de 26 de junio de 2013, informa favorablemente la solicitud de autorización, sin establecer en él condicionado técnico alguno.  
Trasladada la respuesta del Ayuntamiento de Vall d'Alba al peticionario, este mediante escrito de 16 de julio de 2013, manifiesta su conformidad.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2013, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Energía de Castellón solicitó al Ayuntamiento de Vall d'Alba, informe al objeto recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. En el expediente consta la certificado del secretario-interventor, de 26 de junio de 2013, de la Junta de Gobierna Local celebrada en esa misma fecha, en el que a la vista del informe favorable del arquitecto municipal, se da conformidad a la ampliación de la instalación eléctrica solicitada en el Polígono Caseta Blanca Parcela 5, Sector-6 de Vall d'Alba.  
La necesidad de la modificación, por ampliación, de la subestación interesada es permitir la evacuación a la red de distribución de la energía generada por la instalación fotovoltaica promovida por Valfortec, SL, ubicada en Paraje Juncosa, polígono 21, parcelas 67 a 70, ambas inclusive, en el municipio de Vall d'Alba (Castellón), de 2560 kW de potencia, cuya explotación fue autorizada el 12 de noviembre de 2012 por el Servicio Territorial de Energía de Castellón, para lo que es necesario dotar a la subestación de una nueva máquina transformadora junto con los elementos de conexión y auxiliares correspondientes.  
Consta en el expediente escrito de IBDE, de fecha 15 de julio de 2013, aclaratorio de las características de las instalaciones autorizadas, y efectivamente instaladas en la subestación en la actualidad, que afectan a la potencia de la batería de condensadores asociada al transformador T1, de potencia de 40 MVA, y al sistema de 20 kV y su número total de celdas, relacionadas con las resoluciones, respectivamente, de 30 de noviembre de 2000, del director Territorial de Castellón de la Consellería de Industria y Comercio (Expdte ATASCT/2000/31), y de, 20 de octubre de 2004, del director general de Energía de la Consellería de Infraestructuras y Transporte (Expdte ATRCCT/2003/1/12), antes citadas.  
Consta en el expediente propuesta inicial de resolución del Servicio Territorial de Energía de Castellón, órgano encargado de la instrucción del expediente, y propuesta definitiva de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este órgano directivo.  
  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 18 del Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, por el que aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.   
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, los artículos 37 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad. Sin perjuicio de que el peticionario que atañe al presente procedimiento, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, cumple esta última condición, a fecha de la presente esta mercantil se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, , inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas, además de, por otro lado, ser titular de la autorización administrativa para la construcción de las instalaciones de distribución de la subestación cuya ampliación se solicita en el presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas integradas en la distribución requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de instalaciones precisa de aprobación administrativa.  
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, las instalaciones de distribución de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 53.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
De acuerdo con el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, los proyectos de nuevas subestaciones transformadoras con tensión nominal entre fases superior a 132 kV requieren evaluación de impacto ambiental, previo a la autorización de estos, si bien al tratarse de una ampliación, conforme al epígrafe 9.k del anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, las ampliaciones ya autorizadas solo se sujetan a evaluación de impacto ambiental cuando, valoradas por el órgano ambiental competente, tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme los tipos de incidencias que en dicho epígrafe se recogen.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una subestación de transformación eléctrica de distribución de 132/20 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.  
De conformidad con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 5.2.A.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.   
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto en Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, resulta aplicable el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la modificación, por ampliación, de las instalaciones eléctricas de distribución de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada «ST Vall d'Alba», situada en el polígono industrial Caseta Blanca, sector 6, del término municipal de Vall d'Alba, provincia de Castellón, (UTM de la instalación: X=755003'78 Y=4450548'86 (USO 30, ETRS89), que se relacionan a continuación:  
- Un (1) nuevo transformador trifásico (denominado T-2) con las siguientes características:  
·Tipo: trifásico tipo intemperie.  
·Líquido dieléctrico: aceite.  
·Potencia (ONAN/ONAF): 16/20 MVA.  
· Relación de transformación nominal: 132/21,5 kV  
· Grupo de conexión: YNd11  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Regulación en carga: en AT en 19 escalones (1,467 kV por escalón)  
- Una nueva (1) posición de transformador (para el T-2) en 132 kV, tipo convencional intemperie, que derivará del embarrado principal, en configuración de simple barra, realizándose la interconexión entre el embarrado y la aparamenta, y entre la propia aparamenta mediante las piezas de conexión con conductor de aluminio homogéneo ARBUTUS de 26,04 mm de diámetro 402,8 mm² de sección. Esta posición estará equipada con:  
· un (1) seccionador tripolar, con mando eléctrico, de doble apertura lateral y tres columnas, de las siguientes características:  
- Tensión nominal: 145 kV  
- Nivel de aislamiento sobre la distancia de seccionamiento:  
· Tensión de ensayo a 50 Hz (1 minuto): 315 kV.  
· Tensión de ensayo a impulso tipo rayo, onda 1,2/50 ìs: 750 kV (val. cresta).  
- Nivel de aislamiento a tierra y entre polos.  
· A frecuencia industrial bajo lluvia: 275 kV  
· A impulso: 650 kV.  
- Intensidad nominal: 1.600 A  
- Intensidad admisible de corta duración (1s): 40 kA (val.eficaz)  
- Intensidad admisible: 100 kA (valor de cresta)  
· tres (3) transformadores de intensidad, montados junto al interruptor del transformador T-2, para alimentar los circuitos de medida y protección, de las siguientes características:  
- Tensión nominal: 145 kV  
- Relación de transformación: 300-600/5-5-5 A.  
- Potencias y clases de precisión:  
· Arrollamiento de medida: 30 VA Cl. 0,5.  
· Arrollamientos de protección (2): 50 VA 5P20.  
- Nivel de aislamiento a 50 Hz (1 minuto) en primario: 275 kV.  
- Tensión de ensayo onda de choque tipo 1, onda 1/50 s: 650 kV (val. cresta).  
- Sobreintensidad admisible en régimen permanente: 1,2·In primaria.  
· un (1) interruptor tripolar, de apertura en carga, en SF6, de autosoplado, para intemperie, de las siguientes características:  
- Tensión de servicio: 145 kV.  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Intensidad nominal de servicio: 3150 A  
- Poder de corte nominal en cortocircuito: 40 kA  
- Poder de cierre nominal bajo cto. (val. cresta): 100 kA.  
- Tensión de ensayo a 50 Hz (1 minuto): 275 kV.  
- Tensión de ensayo a impulso tipo rayo, onda 1,2/50 s: 650 kV (val. cresta).  
· tres (3) pararrayos/autoválvulas, montados en un soporte sobre la propia cuba del transformador de potencia T-2, lado de 132 kV, para protección contra sobretensiones, cuyas características principales son:  
- Tensión nominal: 145 kV  
- Tensión de operación continua: 115 kV  
- Corriente de descarga: 10 kA.  
- Una nueva (1) batería de condensadores BC-2, de 7.200 kvar de potencia, asociada al nuevo transformador T-2. Esta batería estará formada por 12 condensadores, distribuidos en dos grupos de 6 botes, conectados en paralelo en cada fase, obteniéndose una potencia total de 7.200 kvar. El tipo de conexión utilizado es de doble estrella con neutro aislado. Las características nominales de cada condensador unitario son:  
· Potencia: 600 kvar  
· Tensión: 12355 V  
La protección de desequilibrio se realiza a través de un transformador de intensidad de relación 5-10/5 A y 15 VA Cl 5P10, conectado entre las dos estrellas de la batería. Los condensadores van montados sobre tres módulos monofásicos de ejecución metálica, ensamblados, constituyendo el bastidor de la batería.  
La conexión entre bornas de la batería de condensadores y la celda de batería de condensadores correspondiente, se realiza con cable de aislamiento seco HEPRZ1 (AS) 12/20 kV (1x240 mm² Al), un cable por fase.  
- Una (1) reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra, conectada al transformador de potencia en el lado de 20 kV, cuyas características principales son:  
· Tensión nominal: 20 kV.  
· Tensión de aislamiento: 24 kV.  
· Intensidad de defecto a tierra por el neutro: 1.000 A.  
· Tiempo de defecto: 10 s.  
· Tipo de aislamiento: aceite.  
- Una (1) resistencia monofásica de puesta a tierra, en serie con el neutro de la reactancia, ubicada junto al transformador T-2 y su reactancia, de las siguientes características:  
· Tipo: autoventilada con envolvente metálica.  
· Tensión nominal: 24 kV.  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Valor óhmnico nominal a 20ºC: 20 €±10 %.  
· Intensidad de defecto a tierra nominal: 500 A.  
· Tiempo de defecto a tierra: 15 s.  
- Un nuevo (1) transformador trifásico de servicios auxiliares de intemperie TSA-2 de relación de transformación 20/0, 420-242±2,5 % ±5 % kV y 250 kVA de potencia.  
Todas ellas se ejecutarán en el interior de la actual subestación «ST Vall d'Alba».  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de novecientos setenta y ocho mil quinientos quince euros (978 515,00 ?).  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 40.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículo 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estarán sometidas a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución presentado, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal a la construcción de las instalaciones interesadas, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
En caso de que fuera necesario, el titular de la presente resolución deberá adoptar las medidas que sean necesarias para que las condiciones de explotación y seguridad de las instalaciones conectadas a esta subestación, tras la ampliación, sigan cumpliendo en todo momento la regulación vigente exigible, en particular, las referentes a calidad de servicio y seguridad eléctrica propia y de terceros.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de seis (6) meses desde el día siguiente a aquel en que el titular de la presente autorización obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.   
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal comunicará al Servicio Territorial de Energía de Castellón el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Energía de Castellón.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía de Castellón lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica cuyo montaje se autoriza en el punto primero de la presente resolución, con la afección a las fincas que se detallan en el Anexo I a esta resolución, con el alcance y los efectos previstos en el Título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y de las Secciones 2.ª y 3.ª del Capítulo V del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.  
- la notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.   
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía de esta consellería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 26 de noviembre de 2013.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML