Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8632, del 11-09-2019 (2019/8459)

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2019, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga autorització administrativa a Nedgia Cegas, SA, per a la gasificació del municipi de San Fulgencio i s'aprova el projecte d'execució de les instal·lacions corresponents. Expedients CBREDE/2014/10/03 - CBREDE/2014/23/03 - CBREDE/2014/41/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8632

Data del DOGV
:   11-09-2019

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2019/8459

CVE


Data del document
:   17-04-2019

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2019, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga autorització administrativa a Nedgia Cegas, SA, per a la gasificació del municipi de San Fulgencio i s'aprova el projecte d'execució de les instal·lacions corresponents. Expedients CBREDE/2014/10/03 - CBREDE/2014/23/03 - CBREDE/2014/41/03. [2019/8459]  
  
  
Antecedents de fet  
  
Amb data 27 d'agost de 2014, Gas Natural Cegas, SA, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar davant el llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant, un escrit en què sol·licitava autorització administrativa i aprovació de projecte per a la distribució de gas natural canalitzat al terme municipal de San Fulgencio (Alacant). Aquesta sol·licitud ha sigut tramitada amb l'expedient de referència CBREDE/2014/10/03, incoat pel llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant a aquest efecte.  
Juntament amb l'escrit de sol·licitud de Gas Natural Cegas, SA, s'acompanyava:  
- Projecte tècnic, de juliol de 2014, signat per un tècnic o tècnica competent, juntament amb declaració responsable que així ho acredita.  
- Separates tècniques per a l'Ajuntament de San Fulgencio i per a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Servei Territorial de Medi Ambient (Vies pecuàries).  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació juntament amb el projecte d'execució van ser objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 17 de novembre de 2014 (DOGV 7404).  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 26 de novembre de 2014 (BOPA 227).  
- El diari La Verdad, edició Alacant, del 18 de desembre de 2014.  
  
- El diari Información, edició Alacant, del 18 de desembre de 2014.  
  
Amb data 12 de desembre de 2014, Redexis Gas, SA, va presentar al·legacions en les quals sol·licita que es denegue l'autorització administrativa a Gas Natural Cegas, SA. Aquestes al·legacions, en síntesi, s'indiquen a continuació:  
- Redexis Gas, SA, té intenció de presentar el seu propi projecte de gasificació del municipi.  
- Redexis Gas, SA, disposa d'autorització i realitza la distribució de gas natural en diversos municipis de la província i de la Comunitat Valenciana.  
- Redexis Gas, SA, disposa dels mitjans adequats per a dotar de gas natural el municipi sense generar sobrecostos.  
- Redexis Gas, SA, té el compromís de promoure el desenvolupament dels municipis d'Alacant, gràcies a l'esforç inversor en la zona.  
Es traslladen les al·legacions a Gas Natural Cegas, SA, mitjançant un escrit remés el 16 de desembre de 2014, i la companyia respon en el sentit següent:  
- Gas Natural Cegas, SA, ha presentat en primer lloc la sol·licitud d'autorització.  
- Gas Natural Cegas, SA, és la principal distribuïdora a la Comunitat Valenciana i compta amb subministrament en un gran nombre de poblacions de la Comunitat.  
- Les inversions i el creixement de Gas Natural Cegas, SA, han sigut més actives i de major volum que les de Redexis Gas, SA.  
- Gas Natural Cegas, SA, té aprovada per resolució de la Conselleria d'Economia una ajuda per a la construcció del projecte «Eix de Formentera del Segura, Los Palacios, San Isidro, Dolores, Catral, Daya Nueva i Daya Vieja (expedient ENGASN/2013/3/03)» que, entre altres poblacions, subministrarà el gas a San Fulgencio.  
- El traçat de xarxa proposat per Gas Natural Cegas, SA, assegura la màxima eficiència.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o la seua oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els corresponents condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, se'n va remetre separata, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets a càrrec de les quals, pogueren ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de San Fulgencio. Amb data 13 d'octubre de 2014 es trasllada separata tècnica a l'Ajuntament. Aquest organisme reacciona traslladant al Servei Territorial un informe desfavorable per la falta de detall del projecte. A continuació, es trasllada aquesta informació al sol·licitant, que respon per mitjà d'un escrit en el qual assenyala que, una vegada obtinguda l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte, sol·licitarà llicència a l'Ajuntament, adjuntant projecte amb plans i pressupostos més detallats, així com la corresponent sol·licitud de cessió del sòl d'ús municipal, en què s'analitze el possible canvi d'ubicació. De nou, es trasllada aquesta informació de l'empresa a l'Ajuntament, que no emet informe de cap tipus, per la qual cosa, superat el termini establit, es considera d'acord amb la proposta.  
- Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant. Secció Forestal. Vies pecuàries. Amb data 13 d'octubre de 2014 es trasllada separata tècnica al servei esmentat. En superar el termini de 20 dies establit sense obtindre resposta, es reitera, mitjançant un escrit de 5 de desembre de 2014, la sol·licitud de conformitat o oposició al projecte de l'empresa. Una vegada superat el segon termini sense reacció per part del Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant, s'entén la conformitat amb l'autorització de la instal·lació.  
En data 28 de novembre de 2014 té entrada una sol·licitud d'autorització administrativa i aprovació de projecte de Gas Natural Cegas, SA, per a la distribució de gas natural canalitzat a la Urbanització La Marina, del terme municipal de San Fulgencio. Aquesta sol·licitud ha sigut tramitada amb l'expedient de referència CBREDE/2014/23/03, incoat pel llavors Servei Territorial d'Energia d'Alacant a aquest efecte.  
  
Juntament amb l'escrit de sol·licitud de Gas Natural Cegas, SA, s'acompanyava:  
- Projecte tècnic, de novembre de 2014, signat per un tècnic o tècnica competent, juntament amb una declaració responsable que així ho acredita.  
- Separates tècniques per a l'Ajuntament de San Fulgencio i per a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Servei Territorial de Medi Ambient (Vies pecuàries).  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació juntament amb el projecte d'execució van ser objecte d'informació pública durant el termini de vint dies en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 16 de gener de 2015 (DOGV 1055).  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 30 de gener de 2015 (BOPA 20).  
- El diari El Mundo, edició Alacant, del 24 de febrer de 2015.  
- El diari La Verdad, edició Alacant, del 24 de febrer de 2015.  
Amb data 18 de març de 2015, una persona particular va presentar al·legacions en què sol·licitava que es donara cobertura no solament a la urbanització, sinó a tot el nucli urbà de San Fulgencio. Gas Natural Cegas, SA, respon informant que l'empresa ha sol·licitat autorització per a dotar de subministrament el nucli urbà mitjançant un altre projecte, de número d'expedient CBREDE/2014/10/03.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, se'n va remetre separata, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o drets a càrrec de les quals, pogueren ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de San Fulgencio. Amb data 16 de desembre de 2014 es trasllada separata a l'Ajuntament. Aquest organisme reacciona traslladant al Servei Territorial un informe desfavorable per la falta de detall del projecte. A continuació es trasllada aquesta informació al sol·licitant, que respon per mitjà d'un escrit en el qual aporta nova documentació i assenyala que, una vegada obtinguda l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte, sol·licitarà llicència a l'Ajuntament adjuntant projecte amb plans i pressupostos més detallats, així com la corresponent sol·licitud de cessió del sòl d'ús municipal, en què s'analitze el possible canvi d'ubicació. De nou, es trasllada aquesta informació de l'empresa a l'Ajuntament, que no emet informe de cap tipus, per la qual cosa, superat el termini establit, es considera d'acord amb la proposta.  
  
- Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant. Secció Forestal. Vies pecuàries. Amb data 16 de desembre de 2014, es trasllada separata tècnica al servei esmentat, que informa de la seua conformitat en les condicions que fixe l'Ajuntament. Aquesta informació es trasllada a l'interessat mitjançant un escrit de data 23 de gener de 2015. L'empresa en document d'entrada de 4 de febrer de 2015 accepta el condicionat.  
En relació amb la sol·licitud per a la distribució de gas natural al municipi, consta una sol·licitud de Gas Natural Cegas, SA, per a la transmissió de titularitat de les instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de GLP de Repsol Butano, SA, a favor de Gas Natural Cegas, SA, a la urbanització Marina Sol, al terme municipal de San Fulgencio. Aquesta sol·licitud s'està tramitant amb l'expedient de referència CBREDE/2017/9/03, però aquesta tramitació encara no ha finalitzat.  
Consta, així mateix, que amb data 12 de desembre de 2014 Redexis Gas, SA, a través d'un representant degudament acreditat, va presentar davant el Servei Territorial d'Energia d'Alacant, un escrit en el qual sol·licitava autorització administrativa per a la distribució de gas natural canalitzat al terme municipal de San Fulgencio (Alacant). Aquesta sol·licitud ha sigut tramitada amb l'expedient de referència CBREDE/2014/41/03, incoat pel Servei Territorial d'Energia d'Alacant a aquest efecte.  
No obstant això, amb data 15 de gener de 2019, Redexis Gas, SA, comunica el desistiment a la sol·licitud d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural canalitzat al terme municipal de San Fulgencio i, en conseqüència, sol·licita que es paralitzen les actuacions que s'hagen iniciat amb motiu de la tramitació dels dits expedientes i es procedisca a l'arxivament de les actuacions relacionades amb aquests.  
Així mateix, com a conseqüència del desistiment esmentat en el paràgraf anterior, es va dictar la Resolució, amb data 22 de març de 2019, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'accepta de pla el desistiment presentat per Redexis Gas, SA, de la sol·licitud d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al municipi de San Fulgencio, província d'Alacant, tramitada mitjançant l'expedient CBREDE/2014/41/03.  
El sol·licitant, Gas Natural Cegas, SA (actualment Nedgia Cegas, SA), està inscrit amb el número 7 en el Registre administratiu de distribuïdors de combustibles gasosos per canalització del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.  
Consta el canvi de denominació social de l'empresa de Gas Natural Cegas, SA, a Nedgia Cegas, SA, segons escriptura de data 15 de desembre de 2017.  
La finalitat que es persegueix, d'acord amb les sol·licituds i la documentació presentades, amb la construcció de les instal·lacions, és dotar d'infraestructura gasista el municipi com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial i la diversificació energètica.  
  
Fonaments de dret  
  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar les instal·lacions objecte d'aquest radicades íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrades en les previstes que són competència de l'Administració General de l'Estat, d'acord amb l'article 3.2 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.  
D'acord amb l'article 2.2.b de l'Ordre de 9 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant la resolució del present procediment.  
Segons el que es disposa en l'article 55.1.b de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, les instal·lacions de distribució de gas natural requereixen autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 70.1.b del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, les instal·lacions de distribució de gas natural, la construcció o l'establiment d'aquestes requereixen aprovació del projecte d'execució o detall d'aquestes.  
De conformitat amb l'article 70.2 del reial decret esmentat, les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució podran efectuar-se de manera conjunta o separada.  
Atés el que es disposa en el capítol V, «Distribució de combustibles gasosos per canalització», del títol IV, «Ordenació del subministrament de gasos combustibles per canalització», de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i en el capítol II, «Autoritzacions per a la construcció, ampliació, modificació i explotació d'instal·lacions», del títol IV, «Procediments d'autorització de les instal·lacions d'emmagatzematge, regasificació, transport i distribució» del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, aquest últim per ser dret supletori a la Comunitat Valenciana, en mancar de regulació autonòmica en matèria de procediment d'autorització d'instal·lacions de distribució de gas natural canalitzat.  
D'acord amb els incisos a) i c) de la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la llei no se'ls aplicarà aquesta, i s'haurà de regir per la normativa anterior, mentre que els actes dictats amb posterioritat a la seua entrada en vigor, pel que fa al règim de recursos, es regiran per les disposicions d'aquella.  
Atés que hi ha entre les sol·licituds presentades per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al terme municipal de San Fulgencio, íntima connexió a l'efecte de la seua resolució, se'n procedeix a l'acumulació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 73 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
Tenint en compte que els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució de gas natural han de reunir els requisits establits per a l'exercici de l'activitat de distribució en el capítol II del títol II del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, i acreditar suficientment el compliment dels requisits establits en l'article 73.3 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.  
D'acord amb l'article 73.5 de la Llei 34/1998 i l'article 81.7 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, les autoritzacions d'instal·lacions de distribució han de contindre tots els requisits que hagen de ser observats en la seua construcció i explotació, la delimitació de la zona en la qual s'ha de prestar el subministrament, els compromisos d'expansió de la xarxa en aquesta zona que ha d'assumir l'empresa sol·licitant, i el termini per a l'execució d'aquestes instal·lacions i la seua caracterització. Així mateix, quan les instal·lacions autoritzades hagen de connectar-se a instal·lacions ja existents de diferent titular, aquest haurà de permetre la connexió en les condicions que reglamentàriament s'establisquen.  
Atés que, segons l'article 63.1 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, les societats mercantils que desenvolupen l'activitat de distribució de gas natural han de tindre com a objecte social exclusiu el desenvolupament d'aquesta.  
Basant-se en tot el que s'ha indicat, aquest Servei Territorial d'Indústria i Energia, resol:  
  
Primer  
Atorgar a Nedgia Cegas, SA, autorització administrativa prèvia per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural canalitzat a la localitat de San Fulgencio, província d'Alacant, amb les característiques i condicions que s'assenyalen a continuació:  
  
  
1. Característiques generals  
Tipus de gas a transportar Gas natural (segona família), amb els requisits mínims de qualitat vigents en cada moment.  
Municipis afectats San Fulgencio.  
Zona geogràfica autoritzada - Nucli urbà de San Fulgencio, segons es defineix en el pla número P-PAA 01 «Àrea d'autorització» del Projecte d'autorització administrativa i execució d'instal·lacions per al subministrament de gas natural al terme municipal de San Fulgencio (Alacant), de juliol de 2014.  
  
- Zona urbana i futures zones d'expansió de la Urbanització La Marina, segons es defineix en el pla número P-PAA 01 «Àrea d'autorització» del Projecte d'autorització administrativa i execució d'instal·lacions per al subministrament de gas natural a la Urbanització La Marina al terme municipal de San Fulgencio (Alacant), de novembre de 2014.  
En l'àrea geogràfica autoritzada, l'empresa peticionària estarà obligada a realitzar en els terminis i les condicions establits normativament les connexions de servei i la connexió de nous consumidors o ampliació dels existents que se'ls plantegen, sense perjudici dels règims d'autorització i econòmics que siguen aplicables a aquestes connexions de servei.  
2. Xarxa de distribució  
Punts de connexió ERM MOP 10/0,4 bar del gasoducte MOP 10 bar «Eix Formentera del Segura, Los Palacios, San Fulgencio, San Isidro, Dolores, Catral, Daya Nueva i Daya Vieja», objecte d'un altre projecte.  
Longitud i diàmetre nominal La xarxa autoritzada tindrà una longitud total de 59.698 metres, segons el detall següent:  
- Nucli urbà:  
· 1.076 m polietilé PE100 SDR 17,6 i Æ 90mm  
· 1.855 m polietilé PE100 SDR 17,6 i Æ 63mm  
  
- Urbanització La Marina:  
· 1.803 m de polietilé PE 100 SDR 17,6 i Ø 200 mm  
· 1.925 m de polietilé PE 100 SDR 17,6 i Ø 160 mm  
· 3.376 m de polietilé PE 100 SDR 17,6 i Ø 110 mm  
· 10.900 m de polietilé PE 100 SDR 17,6 i Ø 90 mm  
· 38.763 m de polietilé PE100 SDR 17,6 i Ø 63 mm  
Termini execució instal·lacions Duració (mesos)  
Nucli urbà 3,5  
Urbanització La Marina 12  
Tipus constructiu En rasa  
Pressió màx. operació MOP (bar) 0,4  
Pressió de garantia (bar) La pressió mínima a garantir en els diferents punts de la xarxa serà l'establida en article 65.2 del Reial decret 1434/2002  
Accessoris i elements auxiliars Accessoris i elements auxiliars necessaris per a la correcta funcionalitat de la xarxa.  
  
  
El pressupost final segons els projectes presentat puja a dos milions set-cents quaranta-dos mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-dos cèntims 2.742.254,92 ?, corresponent 132.329,43 - a la xarxa de distribució tramitada en l'expedient CBREDE/2014/10/03 i 2.609.925,49 - a la xarxa de la Urbanització La Marina, tramitada amb l'expedient de referència CBREDE/2014/23/03.  
La present autorització administrativa s'atorga a l'empara del que es disposa en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
1. El titular de la instal·lació constituirà en el termini d'un mes una garantia per valor de cinquanta-quatre mil huit-cents quaranta-cinc euros amb deu cèntims (54.845,10 ?), import del dos per cent (2 %) del pressupost total de les instal·lacions afectades que figuren en la present resolució, per a garantir el compliment de les seues obligacions, de conformitat amb el que assenyala l'article 82 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
Aquesta fiança es constituirà a favor de la Direcció General d'Indústria i Energia en la Tresoreria de l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT) de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, de conformitat amb l'Ordre de 14 de febrer de 1986 i l'Ordre de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.  
Una vegada constituïda la fiança, abans del termini d'un mes des de la notificació de la present resolució, el titular haurà de presentar en el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant la carta de pagament resguard emesa per l'esmentada tresoreria, com a acreditació del compliment de l'obligació esmentada.  
La fiança serà retornada al titular de la present autorització, després de la seua sol·licitud prèvia, una vegada que davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades de la present autorització i el dit servei territorial formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què fa referència aquesta resolució.  
2. El titular de la present autorització haurà de complir les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, així com en punt 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, i la resta de l'ordenament jurídic aplicable en l'exercici d'aquesta activitat vigent a cada moment. Especialment, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat, quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, i també d'acord amb les previsions recollides en els plans anuals d'ampliació de les xarxes de distribució que se li autoritzen, sense perjudici del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions de servei.  
3. El titular de la present autorització gaudirà, com a distribuïdor, dels drets que assenyalen l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.  
4. La present autorització en cap cas concedirà al seu titular drets exclusius d'ús, i s'atorga sense perjudici de ter, salvant els drets particulars, i sense perjudici, i independentment, de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'aquest o altres organismes i entitats que siguen necessaris per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient; tot això, segons el que es disposa en l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre.   
5. Serà causa de revocació de la present autorització l'incompliment de les condicions expressades en aquesta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que n'ha determinat l'atorgament, o altres causes previstes en l'ordenament jurídic.  
6. El titular de la present autorització comunicarà, anualment, a la Direcció General d'Indústria i Energia, un resum de la base de dades dels consumidors connectats a les instal·lacions autoritzades en la present resolució, segons el que es disposa en l'incís l) de l'apartat 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, en la qual estarà especificat el nombre d'altes i baixes, si escau, realitzades en l'últim any.  
  
Segon  
Aprovar els projectes tècnics d'execució, redactats per personal tècnic titulat competent, denominats Projecte d'autorització administrativa i execució d'instal·lacions per al subministrament de gas natural al terme municipal de San Fulgencio (Alacant), amb declaració responsable de competència del mateix tècnic, de data 31 de juliol de 2014, i Projecte d'autorització administrativa i execució d'instal·lacions per al subministrament de gas natural a la Urbanització La Marina al terme municipal de San Fulgencio (Alacant)», amb declaració responsable de 26 de novembre de 2014, per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la xarxa de distribució de gas natural canalitzat descrites en el punt primer d'aquesta resolució. Això habilita el titular d'aquesta resolució a la construcció de la instal·lació interessada, de conformitat amb les condicions que seguidament s'especifiquen:  
1. La instal·lació de gas natural haurà d'executar-se segons els projectes presentats, els seus annexos i els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquest servei territorial la corresponent aprovació.  
2. La instal·lació a executar haurà de complir, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i, especialment, la seua instrucció tècnica complementària ITC-ICG 01 «Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització», així com les disposicions i normes tècniques que li siguen aplicables. Així mateix, la construcció de les instal·lacions aprovades pel present acte administratiu hauran d'ajustar-se a la resta de normatives tècniques de qualitat i seguretat industrials derivades de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i el seu desenvolupament reglamentari. Aquestes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïments flexibles i segurs.  
3. El termini d'execució de les obres serà de 12 mesos a comptar a partir de la data en què es notifique aquesta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització d'aquest termini, Nedgia Cegas, SA, podrà sol·licitar-ne una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada davant d'aquest servei territorial, i a aquest efecte haurà d'adjuntar la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat de la fase corresponent.  
4. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
5. Personal tècnic en la matèria adscrit a aquest servei territorial podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes, en relació amb la seua adequació a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució. A aquest efecte, el titular de la present resolució haurà de comunicar, amb l'antelació adequada, al Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant l'inici de les obres. Així mateix, el titular d'aquesta resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució a aquest servei territorial.  
6. Finalitzades les obres de construcció i realitzades les proves corresponents, el titular de la present resolució sol·licitarà l'autorització d'explotació (o acta de posada en servei) de la fase corresponent, prevista en l'article 85 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre. Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada d'un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per una persona facultativa competent, en què conste que la instal·lació s'ha realitzat d'acord amb la normativa i les especificacions previstes en el projecte d'execució i addenda aprovats, i també amb les prescripcions de la reglamentació tècnica i de seguretat aplicable a les instal·lacions objecte del projecte. Quan el certificat de direcció i final d'obra esmentat no estiga visat pel corresponent col·legi professional, haurà d'anar acompanyat de la corresponent declaració responsable d'acord amb allò indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389 del 3 de novembre de 2010.  
7. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació (o acta de posada en servei) de cada fase, incloses les possibles autoritzacions parcials, de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant ho comunicarà a la Direcció General d'Indústria i Energia.  
8. Aquest servei territorial, amb el tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions imposades en ella.  
  
Tercer  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
- La notificació de la present resolució a Nedgia Cegas, SA, i a Redexis Gas, SA, a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o hagueren d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en l'article 81.5 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Direcció General d'Indústria i Energia de l'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
Alacant, 17 d'abril de 2019.- El cap del Servei Territorial i Energia: Matías Pablo Mas Gisbert.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8632, del 11-09-2019 (2019/8459)

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2019, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa a Nedgia Cegas, SA, para la gasificación del municipio de San Fulgencio y se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones correspondientes. Expedientes CBREDE/2014/10/03 - CBREDE/2014/23/03 - CBREDE/2014/41/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8632

Fecha DOGV
:   11-09-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2019/8459

CVE


Fecha del documento
:   17-04-2019

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2019, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa a Nedgia Cegas, SA, para la gasificación del municipio de San Fulgencio y se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones correspondientes. Expedientes CBREDE/2014/10/03 - CBREDE/2014/23/03 - CBREDE/2014/41/03. [2019/8459]  
  
  
Antecedentes de hecho  
  
Con fecha 27 de agosto de 2014, Gas Natural Cegas, SA, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante, escrito en el que solicitaba autorización administrativa y aprobación de proyecto para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de San Fulgencio (Alicante). Esta solicitud ha sido tramitada con el expediente de referencia CBREDE/2014/10/03, incoado por el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante al efecto.  
Junto con el escrito de solicitud de Gas Natural Cegas, SA, se acompañaba:  
- Proyecto técnico, de julio de 2014, firmado por persona técnica competente, junto con declaración responsable que así lo acredita.  
- Separatas técnicas para el Ayuntamiento de San Fulgencio y para la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Servicio Territorial de Medio Ambiente (Vías pecuarias).  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación junto al proyecto de ejecución fueron objeto de información pública durante el plazo de veinte días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 17 de noviembre de 2014 (DOGV 7404).  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 26 de noviembre de 2014 (BOPA 227).  
- El diario La Verdad, edición Alicante, del 18 de diciembre de 2014.  
- El diario La Información, edición Alicante, del 18 de diciembre de 2014.  
Con fecha 12 de diciembre de 2014 fueron presentadas alegaciones por Redexis Gas, SA, en las que solicita se deniegue la autorización administrativa a Gas Natural Cegas, SA. Dichas alegaciones, en síntesis, se indican a continuación:  
- Redexis Gas, SA, tienen intención de presentar su propio proyecto de gasificación del municipio.  
- Redexis Gas, SA, dispone de autorización y realiza la distribución de gas natural en varios municipios de la provincia y de la Comunitat Valenciana.  
- Redexis Gas, SA, dispone de los medios adecuados para dotar de gas natural al municipio sin generar sobrecostes.  
- Redexis Gas, SA, tiene el compromiso de promover el desarrollo de los municipios de Alicante, gracias al esfuerzo inversor en la zona.  
Habiéndose dado traslado de las mismas a Gas Natural Cegas, SA, mediante escrito remitido el 16 de diciembre de 2014, la compañía responde a las mismas en el sentido siguiente:  
- Gas Natural Cegas, SA, ha presentado en primer lugar la solicitud de autorización.  
- Gas Natural Cegas, SA, es la principal distribuidora en la Comunitat Valenciana contando con suministro en un gran número de poblaciones de la Comunitat.  
- Las inversiones y crecimiento de Gas Natural Cegas, SA, han sido más activas y de mayor volumen que las de Redexis Gas, SA.  
- Gas Natural Cegas, SA, tiene aprobada por Resolución de la Conselleria de Economía una ayuda para la construcción del proyecto «Eje de Formentera del Segura, Los Palacios, San Isidro, Dolores, Catral, Daya Nueva y Daya Vieja (expediente ENGASN/2013/3/03)» que, entre otras poblaciones, suministrará el gas a San Fulgencio.  
- El trazado de red propuesto por Gas Natural Cegas, SA, asegura la máxima eficiencia.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de San Fulgencio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se traslada separata técnica al Ayuntamiento. Dicho organismo reacciona trasladando al Servicio Territorial informe desfavorable por la falta de detalle del proyecto. A continuación se traslada esta información al solicitante, que responde por medio de un escrito en el que señala que, una vez obtenida la autorización administrativa y aprobación del proyecto, solicitará licencia al Ayuntamiento adjuntando proyecto con planos y presupuestos más detallados, así como la correspondiente solicitud de cesión del suelo de uso municipal, analizando el posible cambio de ubicación. De nuevo se traslada esta información de la empresa al Ayuntamiento, que no emite informe de ningún tipo, por lo que, superado el plazo establecido, se considera de acuerdo con la propuesta.  
- Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante. Sección Forestal. Vías pecuarias. Con fecha 13 de octubre de 2014 se traslada separata técnica al Servicio mencionado. Al superarse el plazo de 20 días establecido sin obtener respuesta, se reitera, mediante escrito de 5 de diciembre de 2014, la solicitud de conformidad u oposición al proyecto de la empresa. Una vez superado el segundo plazo sin reacción por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante se entiende la conformidad con la autorización de la instalación.  
En fecha 28 de noviembre de 2014 tiene entrada solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de Gas Natural Cegas, SA, para la distribución de gas natural canalizado en la Urbanización La Marina, del término municipal de San Fulgencio. Esta solicitud ha sido tramitada con el expediente de referencia CBREDE/2014/23/03, incoado por el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante al efecto.  
Junto con el escrito de solicitud de Gas Natural Cegas, SA, se acompañaba:  
- Proyecto técnico, de noviembre de 2014, firmado por persona técnica competente, junto con declaración responsable que así lo acredita.  
  
- Separatas técnicas para el Ayuntamiento de San Fulgencio y para la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Servicio Territorial de Medio Ambiente (Vías pecuarias).  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación junto al proyecto de ejecución fueron objeto de información pública durante el plazo de veinte días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 16 de enero de 2015 (DOGV 1055).  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 30 de enero de 2015 (BOPA 20).  
- El diario El Mundo, edición Alicante, del 24 de febrero de 2015.  
- El diario La Verdad, edición Alicante, del 24 de febrero de 2015.  
Con fecha 18 de marzo de 2015 fueron presentadas alegaciones por persona particular, solicitando que se diese cobertura no solo a la Urbanización, sino a todo el casco urbano de San Fulgencio. Gas Natural Cegas, SA, responde informando que la empresa ha solicitado autorización para dotar de suministro al casco urbano mediante otro proyecto, de número de expediente CBREDE/2014/10/03.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de San Fulgencio. Con fecha 16 de diciembre de 2014 se traslada separata al Ayuntamiento. Dicho organismo reacciona trasladando al Servicio Territorial informe desfavorable por la falta de detalle del proyecto. A continuación se traslada esta información al solicitante, que responde por medio de un escrito en el que aporta nueva documentación y señala que, una vez obtenida la autorización administrativa y aprobación del proyecto, solicitará licencia al Ayuntamiento adjuntando proyecto con planos y presupuestos más detallados, así como la correspondiente solicitud de cesión del suelo de uso municipal, analizando el posible cambio de ubicación. De nuevo se traslada esta información de la empresa al Ayuntamiento, que no emite informe de ningún tipo, por lo que, superado el plazo establecido, se considera de acuerdo con la propuesta.  
- Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante. Sección Forestal. Vías pecuarias. Con fecha 16 de diciembre de 2014 se traslada separata técnica al servicio mencionado, que informa de su conformidad en las condiciones que fije el Ayuntamiento. Esta información se traslada al interesado por medio de escrito de fecha 23 de enero de 2015. La empresa en documento de entrada 4 de febrero de 2015 acepta el condicionado.  
En relación con la solicitud para la distribución de gas natural en el municipio, consta solicitud de Gas Natural Cegas, SA, para la transmisión de titularidad de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP de Repsol Butano, SA, en favor de Gas Natural Cegas, SA, en la urbanización Marina Sol, en el término municipal de San Fulgencio. Esta solicitud está siendo tramitada con el expediente de referencia CBREDE/2017/9/03, pero dicha tramitación todavía no se ha finalizado.  
Consta asimismo que, con fecha 12 de diciembre de 2014, Redexis Gas, SA, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, escrito en el que solicitaba autorización administrativa para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de San Fulgencio (Alicante). Esta solicitud ha sido tramitada con el expediente de referencia CBREDE/2014/41/03, incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante al efecto.  
No obstante, con fecha 15 de enero de 2019, Redexis Gas, SA, comunica el desistimiento a la solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de San Fulgencio y en consecuencia solicita se paralicen las actuaciones que se hayan iniciado con motivo de la tramitación de dichos expedientes y se proceda al archivo de las actuaciones relacionadas con los mismos.  
Asimismo, como consecuencia del desistimiento mencionado en el párrafo anterior, fue dictada Resolución con fecha 22 de marzo de 2019 de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se acepta de plano el desistimiento presentado por Redexis Gas, SA, de la solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el municipio de San Fulgencio, provincia de Alicante, tramitada mediante el expediente CBREDE/2014/41/03.  
El solicitante, Gas Natural Cegas, SA (actualmente Nedgia Cegas, SA), está inscrito con en el número 7 en el Registro administrativo de distribuidores de combustibles gaseosos por canalización del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.  
Consta el cambio de denominación social de la empresa de Gas Natural Cegas, SA a Nedgia Cegas, SA. según escritura de fecha 15 de diciembre de 2017.  
La finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones, es dotar de infraestructura gasista al municipio como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial y la diversificación energética.  
  
Fundamentos de derecho  
  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar las instalaciones objeto del mismo radicadas íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadradas en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2. de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
De acuerdo con el artículo 2.2.b de la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante la resolución del presente procedimiento.  
Según lo dispuesto en el artículo 55.1.b de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 70.1.b del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural las instalaciones de distribución de gas natural, la construcción o establecimiento de las mismas requiere aprobación del proyecto de ejecución o detalle de las mismas.  
Conforme al artículo 70.2 de dicho real decreto, las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución podrán efectuarse de manera conjunta o separada.  
Considerando lo dispuesto en el capítulo V, «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», del título IV, «Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización», de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el capítulo II, «Autorizaciones para la construcción, ampliación, modificación y explotación de instalaciones», del título IV «Procedimientos de autorización de las instalaciones de almacenamiento, regasificación, transporte y distribución» del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, este último por ser derecho supletorio en la Comunitat Valenciana, al carecer de regulación autonómica en materia de procedimiento de autorización de instalaciones de distribución de gas natural canalizado.  
De acuerdo con los incisos a) y c) de la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior, mientras que los actos dictados con posterioridad a su entrada en vigor, en cuanto al régimen de recursos, se regirán por las disposiciones de aquella.  
Considerando que existe entre las solicitudes presentadas para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de San Fulgencio, íntima conexión a efectos de su resolución, se procede a su acumulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
Teniendo en cuenta que los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de gas natural deben reunir los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad de distribución en el capítulo II del título II del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre y acreditar suficientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 73.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
De acuerdo con el artículo 73.5 de la Ley 34/1998 y el artículo 81.7 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, las autorizaciones de instalaciones de distribución deben contener todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación, la delimitación de la zona en la que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la red en dicha zona que debe asumir la empresa solicitante y el plazo para la ejecución de dichas instalaciones y su caracterización. Así mismo, cuando las instalaciones autorizadas hayan de conectarse a instalaciones ya existentes de distinto titular, este deberá permitir la conexión en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.  
  
Considerando que, según el artículo 63.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, las sociedades mercantiles que desarrollen la actividad de distribución de gas natural deben tener como objeto social exclusivo el desarrollo de la misma.  
Con base en todo lo indicado, este Servicio Territorial de Industria y Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Nedgia Cegas, SA, autorización administrativa previa para la construcción de la red de distribución de gas natural canalizado en la localidad de San Fulgencio, provincia de Alicante, con las características y condiciones que se señalan a continuación:  
  
1. Características generales  
Tipo de gas a transportar Gas natural (segunda familia), con los requisitos mínimos de calidad vigentes en cada momento  
Municipios afectados San Fulgencio  
Zona geográfica autorizada - Núcleo urbano de San Fulgencio, según se define en el plano número P-PAA 01 «Área de autorización» del Proyecto de autorización administrativa y ejecución de instalaciones para el suministro de gas natural en el término municipal de San Fulgencio (Alicante), de julio de 2014.  
- Zona urbana y futuras zonas de expansión de la Urbanización La Marina, según se define en el plano número P-PAA 01 «Área de autorización» del Proyecto de autorización administrativa y ejecución de instalaciones para el suministro de gas natural a la Urbanización La Marina en el Término Municipal de San Fulgencio (Alicante), de noviembre de 2014.  
En el área geográfica autorizada la empresa peticionaria vendrá obligada a realizar en los plazos y condiciones establecidos normativamente las acometidas y la conexión de nuevos consumidores o ampliación de los existentes que se les planteen, sin perjuicio de los regímenes de autorización y económicos que sean de aplicación a dichas acometidas y conexiones.  
2. Red de distribución  
Puntos de conexión ERM MOP 10/0,4 bar del gasoducto MOP 10 bar «Eje Formentera del Segura, Los Palacios, San Fulgencio, San Isidro, Dolores, Catral, Daya Nueva y Daya Vieja», objeto de otro proyecto.  
Longitud y diámetro nominal La red autorizada tendrá una longitud total de 59.698 metros, según el siguiente detalle:  
- Núcleo urbano:  
· 1.076 m Polietileno PE100 SDR 17,6 y Æ 90mm  
· 1.855 m Polietileno PE100 SDR 17,6 y Æ 63mm  
  
- Urb. La Marina:  
· 1.803 m de Polietileno PE 100 SDR 17,6 y Ø 200 mm  
· 1.925 m de Polietileno PE 100 SDR 17,6 y Ø 160 mm  
· 3.376 m de Polietileno PE 100 SDR 17,6 y Ø 110 mm  
· 10.900 m de Polietileno PE 100 SDR 17,6 y Ø 90 mm  
· 38.763 m de Polietileno PE100 SDR 17,6 y Ø 63 mm  
Plazo ejecución instalaciones Duración (meses)  
Núcleo urbano 3,5  
Urb. La Marina 12  
Tipo constructivo En zanja  
Presión máx. operación MOP (bar) 0,4  
Presión de garantía (bar) La presión mínima a garantizar en los diferentes puntos de la red será la establecida en artículo 65.2 del Real decreto 1434/2002  
Accesorios y elementos auxiliares Accesorios y elementos auxiliares necesarios para la correcta funcionalidad de la red.  
  
  
El presupuesto final según los proyectos presentado asciende a dos millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro euros con noventa y dos céntimos 2.742.254,92 ?, correspondiendo 132.329,43 - a la red de distribución tramitada en el expediente CBREDE/2014/10/03 y 2.609.925,49 - a la red de la Urbanización La Marina, tramitada con el expediente de referencia CBREDE/2014/23/03.  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco euros con diez céntimos (54.845,10 ?), importe del dos por ciento (2 %) del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real decreto 1434/2002 de 27 de diciembre.  
Dicha fianza se constituirá a favor de la Dirección General de Industria y Energía en la Tesorería del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.  
Una vez constituida la fianza, antes del plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, el titular deberá presentar en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante la carta de pago-resguardo emitida por la citada tesorería, como acreditación del cumplimiento de la citada obligación.  
La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización y dicho Servicio Territorial formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
2. El titular de la presente autorización cumplirá con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en punto 3 del artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, y el resto del ordenamiento jurídico aplicable al ejercicio de esta actividad vigente en cada momento. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, así como de acuerdo con las previsiones recogidas en los planes anuales de ampliación de las redes de distribución que le sean autorizados, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
4. La presente autorización en ningún caso concederá a su titular derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e independientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
5. Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas en ella, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otras causas previstas en el ordenamiento jurídico.  
6. El titular de la presente autorización comunicará anualmente, a la Dirección General de Industria y Energía, un resumen de la base de datos de los consumidores conectados a las instalaciones autorizadas en la presente resolución, según lo dispuesto en el inciso l) del apartado 3 del artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, en la que vendrá especificado el número de altas y bajas, en su caso, realizadas en el último año.  
  
Segundo  
Aprobar los proyectos técnicos de ejecución, redactados por personal técnico titulado competente, denominados Proyecto de autorización administrativa y ejecución de instalaciones para el suministro de gas natural en el término municipal de San Fulgencio (Alicante), con declaración responsable de competencia del propio técnico, de fecha 31 de julio de 2014, y Proyecto de autorización administrativa y ejecución de instalaciones para el suministro de gas natural a la Urbanización La Marina en el término municipal de San Fulgencio (Alicante)» con declaración responsable de 26 de noviembre de 2014, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de distribución de gas natural canalizado descritas en el punto primero de esta resolución. Esto habilita al titular de la presente resolución a la construcción de la instalación interesada, con arreglo a las condiciones que seguidamente se relacionan:  
1. La instalación de gas natural deberá ejecutarse según los proyectos presentados, sus anexos y los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a este servicio territorial la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, su instrucción técnica complementaria ITC-ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización», así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación. Asimismo la construcción de las instalaciones aprobadas por el presente acto administrativo deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y su desarrollo reglamentario. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
3. El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de este plazo, Nedgia Cegas, SA, podrá solicitar una ampliación concreta de los mismos mediante solicitud motivada ante este servicio territorial, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado de la fase correspondiente.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
5. Personal técnico en la materia adscrito a este Servicio Territorial podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con su adecuación a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. A tal efecto, el titular de la presente Resolución deberá comunicar con la adecuada antelación al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el inicio de las obras. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución a dicho servicio territorial.  
6. Finalizadas las obras de construcción y realizadas las pruebas correspondientes, el titular de la presente resolución solicitará la autorización de explotación (o acta de puesta en servicio) de la fase correspondiente, prevista en el artículo 85 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa y especificaciones contempladas en el proyecto de ejecución y adenda aprobados, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad aplicable a las instalaciones objeto del proyecto. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 del 3 de noviembre de 2010.  
7. Una vez otorgada la autorización de explotación (o acta de puesta en servicio) de cada fase, incluidas las posibles autorizaciones parciales, de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante lo comunicará a la Dirección General de Industria y Energía.  
8. Este Servicio Territorial, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
- La notificación de la presente resolución a Nedgia Cegas, SA, y a Redexis Gas, SA, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.5 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía de la Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Alicante, 17 de abril de 2019.- El jefe del Servicio Territorial y Energía: Matías Pablo Mas Gisbert.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML