Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5594, del 07-09-2007 (2007/10993)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Benicull, al costat del Camí Vell d'Alzira, al terme municipal de Benicull de Xúquer, província de València. Expedient: ATASCT/2006/45.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5594

Data del DOGV
:   07-09-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2007/10993

CVE


Data del document
:   25-06-2007

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Benicull de Xúquer](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Benicull, al costat del Camí Vell d'Alzira, al terme municipal de Benicull de Xúquer, província de València. Expedient: ATASCT/2006/45. [2007/10993]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions a l'avinguda de Burgos, 8-B, 28036 Madrid, amb data 9 de febrer de 2006 davant del Servici Territorial d'Energia de València, pel qual sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a una nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Benicull, ubicada al costat del Camí Vell d'Alzira, entre l'autopista AP-7 i el barranc del Duc, a les parcel·les 44 i 149 del polígon núm. 10, al terme municipal de Benicull de Xúquer, província de València. Al mencionat escrit, s'adjuntava l'avantprojecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per l'enginyer industrial Sr. Ángel Fernández Álvarez i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana a València, amb data 29 de juny de 2005.  
Vist que l'autorització sol·licitada va ser sotmesa a la informació pública prevista en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i en l'article 4t de la Llei 2/89, de 3 de març, sobre Impacte Ambiental, i va ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 5 de desembre de 2006 i en el Butlletí Oficial de la Província de València de 6 de desembre de 2006.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que d'acord amb el que preveu l'article 9 del referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va traslladar a l'Ajuntament de Benicull del Xúquer la separata corresponent a la instal·lació sol·licitada, per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa administració.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient no consta contestació del mencionat Ajuntament.   
Com a documentació complementària a l'anterior i continguda en l'avantprojecte presentat, consta un informe del tècnic municipal de l'Ajuntament de Benicull del Xúquer de data 27 d'octubre de 2004, en el qual es manifesta, pel que fa a la ubicació de la parcel·la, que la esta es considera idònia per a la instal·lació que es projecta.  
Vist l'informe tècnic favorable de data 21 de maig de 2007, emés pel Servici Territorial d'Energia de València i remissió de l'expedient.  
Atés que amb data 17 d'abril de 2007 la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient de la conselleria de Territori i Habitatge va dictar Declaració d'Impacte Ambiental, en la qual estima acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, el projecte de la subestació transformadora de 132/20 kV, ST Benicull, al terme municipal de Benicull de Xúquer, parcel·les 44 i 149 del polígon núm. 10, sempre que este es desenvolupe amb les previsions de l'Avantprojecte, l'Estudi d'Inundabilitat i l'Estudi d'Impacte Ambiental presentats i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.  
Vist que consta com a antecedent la Resolució de la Direcció General d'Energia de 25 de juny de 2007, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 27 de juliol de 2004, dictada per la Direcció General d'Energia de la conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat, per mitjà de la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa de la subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Benicull, ubicada a la partida de Benicull o Càmpings al terme municipal de Polinyà de Xúquer, actualment terme municipal de Benicull de Xúquer, a la província de València i es procedix a l'arxivament de l'expedient corresponent.  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la secció 1ª del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.  
Atés que, d'acord amb l'avantprojecte presentat, la finalitat sol·licitada és satisfer les necessitats de demanda d'energia des de la població d'Alzira fins a la de Sueca, atés l'elevat nivell de càrrega existent, la qual cosa resulta insuficient per a atendre nous subministraments amb garanties de seguretat i regularitat.  
Atés que l'article 40.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, establix que les autoritzacions d'instal·lacions de la xarxa de distribució d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració competent, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005 de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés a la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Decret 182/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Article únic  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformador 132/20 kV denominada ST Benicull, ubicada al costat del Camí Vell d'Alzira, entre l'autopista AP-7 i el barranc del Duc, a les parcel·les 44 i 149 del polígon núm. 10, al terme municipal de Benicull de Xúquer, província de València, les característiques principals del qual són :  
- Sistema elèctric de 132 kV:   
· Amb una configuració de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6 i 6 posicions, corresponents a dos de línia, tres de transformador i l'enllaç de barres.  
· Una transformació dotada amb tres transformadors de potència (l'últim de suport), de relació 132/20 kV i 40 MVA de potència cada un, amb les seues corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de presa de terra.  
- Sistema elèctric de 20 kV:   
· Amb una configuració de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6 conformat per tres mòduls de cel·les amb un total de quaranta-set posicions, de les quals trenta seran eixides de línia, tres de transformador, dos de servicis auxiliars, tres de mesura, tres d'unió, una de partició, dos d'enllaç de barres i tres de bateries de condensadors. Este sistema es completa amb la dotació de tres bateries.  
- Per a l'alimentació dels equips i servicis propis de la subestació quedaran instal·lats dos transformadors de servicis auxiliars de relació 20/0,380-0,220 kV i 250 kVA de potència cada un.  
- Un edifici on s'ubicaran les cel·les de 132 kV i 20 kV i equips de control, protecció, comunicació i alimentació en BT.   
- Pressupost: 3.255.000 euros.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
En el termini de sis mesos a partir de la notificació de la present resolució, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà en el Servici Territorial d'Energia de València el projecte tècnic d'execució de la subestació transformadora 132/20 kV, per a la seua aprovació, si així procedira. Amb anterioritat a l'acabament del dit termini podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
La instal·lació que cal realitzar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
L'Administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 17 d'abril de 2007:  
1. Segons s'establix en l'informe de l'Àrea de Planificació i Ordenació del Territori, s'hauran d'adoptar les mesures d'adequació de les infraestructures i de les edificacions previstes en l'Estudi d'Inundabilitat i en el Patricova.  
2. Una vegada efectuada la instal·lació es procedirà a l'arreplegada de material sobrant i el traslladat a l'abocador autoritzat, i a la restauració a l'estat original de les zones afectades, per mitjà de l'aportació de terra vegetal.  
3. Si durant l'execució de les obres es produïra qualsevol troballa arqueològica, el fet s'informarà a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, de forma immediata, i s'adoptaran les mesures pertinents amb vista a la seua protecció i conservació, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.  
4. Respecte a les emissions de camps electromagnètics derivades del funcionament de la ST caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat per la Direcció General de Salut Pública, òrgan competent en la vigilància sanitària de la contaminació electromagnètica, d'acord amb la llei 4/2005, de 17 de juny. En tot cas, estes es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic. A la posada en marxa de la ST, es realitzaran mesuraments per a garantir el compliment dels dos límits (camp elèctric i camp magnètic), i els resultats dels quals s'incorporaran al programa de Vigilància Ambiental.  
5. A la posada en marxa de la subestació transformadora, es procedirà a mesurar els nivells sonors generats a fi de verificar el compliment de les condicions establides en la legislació vigent, i els resultats s'incorporaran al programa de Vigilància Ambiental.  
6. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, com també si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'Estudi d'Impacte Ambiental, hauran de ser comunicats a la Secretaria Autonòmica de la conselleria de Territori i Habitatge que establirà, si procedix, l'aplicació de noves condicions.  
7. D'acord amb l'article 4 del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, el promotor haurà de comunicar a l'òrgan ambiental, amb suficient antelació, la data de començament de l'execució de les obres.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 25 de juny de 2007.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5594, del 07-09-2007 (2007/10993)

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007 de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T. Benicull, junto al Camino Viejo de Alzira, en el término municipal de Benicull de Xúquer, provincia de Valencia. Expediente: ATASCT/2006/45.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5594

Fecha DOGV
:   07-09-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/10993

CVE


Fecha del documento
:   25-06-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Benicull de Xúquer](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007 de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T. Benicull, junto al Camino Viejo de Alzira, en el término municipal de Benicull de Xúquer, provincia de Valencia. Expediente: ATASCT/2006/45. [2007/10993]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en avda de Burgos, 8-B, 28036 Madrid, en fecha 9 de febrero de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para una nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T.Benicull, ubicada junto al Camino Viejo de Alzira, entre la autopista AP-7 y el Barranc del Duc, en las parcelas 44 y 149 del polígono nº 10, en el término municipal de Benicull de Xúquer, provincia de Valencia. Al mencionado escrito, se adjuntaba el anteproyecto técnico de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial D. Ángel Fernández Álvarez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Valencia, en fecha 29 de junio de 2005.  
Resultando que la autorización solicitada fue sometida a la información pública prevista en el artículo 9 del Decreto 88/2005 de 29 de abril por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el artículo 4º de la Ley 2/89, de 3 de marzo sobre Impacto Ambiental, habiendo sido publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 5 de diciembre de 2006 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 6 de diciembre de 2006.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se dio traslado al Ayuntamiento de Benicull del Xúquer de la separata correspondiente a la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa administración.  
De acuerdo con la documentación obrante en el expediente no figura contestación del mencionado Ayuntamiento.   
Como documentación complementaria a la anterior y contenida en el anteproyecto presentado, figura informe del técnico municipal del Ayuntamiento de Benicull del Xúquer de fecha 27 de octubre de 2004, en el que se manifiesta, en cuanto a la ubicación de la parcela, que la misma se considera idónea para la instalación que se proyecta.  
Visto el informe técnico favorable de fecha 21 de mayo de 2007, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia y remisión del expediente.  
Considerando que con fecha 17 de abril de 2007 la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de la Subestación Transformadora de 132/20 kV, ST Benicull, en el término municipal de Benicull de Xúquer, parcelas 44 y 149 del polígono nº 10, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del Anteproyecto, el Estudio de Inundabilidad y el Estudio de Impacto Ambiental presentados y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando que consta como antecedente la Resolución de la Dirección General de Energía de 25 de junio de 2007 por la que se deja sin efecto la resolución de fecha 27 de julio de 2004 dictada por la Dirección General de Energía de la conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, mediante la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T. Benicull, ubicada en la Ptda. de Benicull o Campins en el término municipal de Polinyà de Xúquer, actualmente término municipal de Benicull de Xúquer, en la provincia de Valencia y se procede al archivo del expediente correspondiente.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Considerando que de acuerdo con el anteproyecto presentado la finalidad solicitada es satisfacer las necesidades de demanda de energía desde la población de Alzira hasta la de Sueca, dado el elevado nivel de carga existente, lo cual resulta insuficiente para atender nuevos suministros con garantías de seguridad y regularidad.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y del Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Artículo único  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la nueva subestación transformador 132/20 kV denominada S.T.Benicull, ubicada junto al Camino Viejo de Alzira, entre la autopista AP-7 y el Barranc del Duc, en las parcelas 44 y 149 del polígono nº 10, en el término municipal de Benicull de Xúquer, provincia de Valencia, cuyas características principales son :  
- Sistema eléctrico de 132 kV:   
·Con una configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 y 6 posiciones, correspondientes a dos de línea, tres de transformador y el enlace de barras.  
·Una transformación dotada con tres transformadores de potencia (el último de apoyo), de relación 132/20 kV y 40 MVA de potencia cada uno, con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra.  
- Sistema eléctrico de 20 kV:   
·Con una configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 conformado por tres módulos de celdas con un total de cuarenta y siete posiciones, de las que treinta serán salidas de línea, tres de transformador, dos de servicios auxiliares, tres de medida, tres de unión, una de partición, dos de enlace de barras y tres de baterías de condensadores. Este sistema se completa con la dotación de tres baterías.  
- Para la alimentación de los equipos y servicios propios de la subestación quedarán instalados dos transformadores de servicios auxiliares de relación 20/0,380-0,220 kV y 250 kVA de potencia cada uno.  
- Un edificio donde se ubicarán las celdas de 132 kV y 20 kV y equipos de control, protección, comunicación y alimentación en BT.   
- Presupuesto: 3.255.000 Euros.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente resolución, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentará en el Servicio Territorial de Energía de Valencia el proyecto técnico de ejecución de la subestación transformadora 132/20 kV, para su aprobación, si así procediera. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 17 de abril de 2007:  
1. Según se establece en el informe del Área de Planificación y Ordenación del Territorio, se deberán adoptar las medidas de adecuación de las infraestructuras y de las edificaciones previstas en el Estudio de Inundabilidad y en el Patricova.  
2. Una vez efectuada la instalación se procederá a la recogida de material sobrante y trasladado a vertedero autorizado, y a la restauración al estado original de las zonas afectadas, mediante el aporte de tierra vegetal.  
3. Si durante la ejecución de las obras se produjese cualquier hallazgo arqueológico, el hecho se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de forma inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
4. Con respecto a las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la ST se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Salud Pública, órgano competente en la vigilancia sanitaria de la contaminación electromagnética, de acuerdo con la ley 4/2005, de 17 de junio. En todo caso, éstas se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético. A la puesta en marcha de la ST, se realizarán mediciones para garantizar el cumplimiento de ambos límites (campo eléctrico y campo magnético), y cuyos resultados se incorporarán al Programa de Vigilancia Ambiental.  
5. A la puesta en marcha de la Subestación Transformadora, se procederá a medir los niveles sonoros generados al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente, incorporándose los resultados al programa de Vigilancia Ambiental.  
6. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Secretaría Autonómica de la conselleria de Territorio y Vivienda que establecerá, si procede, la aplicación de nuevos condicionantes  
7. De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto Ley 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución de las obras.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 25 de junio de 2007.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML