Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6026, del 02-06-2009 (2009/6180)

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a la reforma de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Gandia, al terme municipal de Gandia. Expedient número ATASCT/2008/251/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6026

Data del DOGV
:   02-06-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/6180

CVE


Data del document
:   06-04-2009

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Gandia](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [subministrament d'energia elèctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a la reforma de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Gandia, al terme municipal de Gandia. Expedient número ATASCT/2008/251/46. [2009/6180]  
Vista la sol·licitud presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions en 28036, Madrid, av. Manoteras, núm. 20, 28050 Madrid 8-B, en data 21 d'abril de 2008, davant del Servici Territorial d'Energia de València, expedient ATASCT/2008/251/46, perquè se li concedisca autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a la reforma de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Gandia, amb accés des de la Gran Via del Castell de Bairén (N-332ª), al terme municipal de Gandia, província de València.   
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte d'execució de l'esmentada instal·lació, firmat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent l'1 d'abril de 2008.  
Vist que, consta com a antecedent, la resolució d'esta Direcció General d'Energia sobre autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució per a l'ampliació de la ST Gandia de 2 de desembre de 2004.  
Vist que la sol·licitud va ser exposada a la corresponent informació pública per mitjà d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, de 7 de febrer de 2009, i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 13 de febrer de 2009, de conformitat amb l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist que, d'acord amb el mencionat Decret 88/2005, es va comunicar a l'Ajuntament de Gandia la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada, ja que afecta béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, a l'efecte que prestara la seua conformitat o l'oposició i va remetre informe per mitjà del qual resol la conformitat amb la instal·lació projectada sense establir condicions de cap tipus.  
Vist l'informe tècnic favorable, de 25 de març de 2009, emés pel Servici Territorial d'Energia de València.  
Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la reforma sol·licitada s'executarà en la mateixa parcel·la propietat d'Iberdrola on actualment es troba la subestació transformadora, amb accés des de la Gran Via del Castell de Bairén (N-332ª).  
Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la secció 1ª del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.  
Atés que, d'acord amb la sol·licitud i el projecte presentat, la finalitat de la reforma és atendre amb la necessària garantia de qualitat, regularitat i fiabilitat en el servici l'augment de consum d'energia elèctrica en esta zona geogràfica.  
Atés que és d'aplicació el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions elèctriques corresponents a la reforma de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Gandia, amb accés des de la Gran Via del Castell de Bairén (N-332ª), al terme municipal de Gandia, província de València i les característiques principals del qual són:  
- Sistema de 20 kV.  
- Muntatge d'un nou mòdul de cel·les d'interior, configuració doble barra, aïllament en hexafluorur de sofre (SF6) alimentat des del transformador T-2 i format per dèsset posicions:  
Deu de línia.  
Una de transformador.  
Una de mesurament.  
Una de bateria de condensadors.  
Una de transformador de servicis auxiliars.  
Una d'enllaç de barres i mesurament  
Dos de partició de barres.  
El mòdul es connectarà als existents per mitjà de cable aïllat.  
Instal·lació d'una nova bateria de condensadors en 20 kV de 10.800 kVAr.  
Edifici preparat per a dos mòduls de cel·les, ara s'actua en el primer d'estos, l'espai del qual procedix del trasllat que s'ha d'efectuar dels actuals dos transformadors de servicis auxiliars i dos bateries de condensadors.  
- Pressupost: 876.367'71 euros.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la reforma de la subestació citada en el punt primer de la present resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent l'1 d'abril de 2008.  
La present resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
1. El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
2. La instal·lació que cal executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions i, en particular, el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
3. Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.  
4. El termini previst per a l'execució de les instal·lacions és de sis mesos, comptadors a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, abans de l'acabament del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar-ne una ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.   
5. El titular informarà de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, i acreditar que és d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
6. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en el moment en què observe l'incompliment de les condicions que esta imposa.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 6 d'abril de 2009.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6026, del 02-06-2009 (2009/6180)

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la reforma de la subestación transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Gandia, en el término municipal de Gandia. Expediente número ATASCT/2008/251/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6026

Fecha DOGV
:   02-06-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/6180

CVE


Fecha del documento
:   06-04-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Gandia](javascript:void(0))
    * [empresa privada](javascript:void(0))
    * [suministro de energía eléctrica](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la reforma de la subestación transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Gandia, en el término municipal de Gandia. Expediente número ATASCT/2008/251/46. [2009/6180]  
Vista la solicitud presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 28036, Madrid, avda. Manoteras, nº 20, 28050 Madrid 8-B, en fecha 21 de abril de 2008, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, expediente ATASCT/2008/251/46, para que se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la reforma de la subestación transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Gandia, con acceso desde la Gran Vía de Castell de Bairén (N-332ª), en el término municipal de Gandia, provincia de Valencia.   
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto de ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 1 de abril de 2008.  
Resultando que, consta como antecedente, la resolución de esta Dirección General de Energía sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la ampliación de la ST Gandia de fecha 2 de diciembre de 2004.  
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 7 de febrero de 2009 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 13 de febrero de 2009, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Gandía de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, habiendo remitido informe, mediante el que resuelve la conformidad con la instalación proyectada sin establecer condicionado de ningún tipo.  
Visto el informe técnico favorable de fecha 25 de marzo de 2009, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la reforma solicitada se ejecutará en la misma parcela propiedad de Iberdrola en donde actualmente se halla la Subestación Transformadora, con acceso desde la Gran Vía de Castell de Bairén (N-332ª).  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Considerando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad de la reforma es atender con la necesaria garantía de calidad, regularidad y fiabilidad en el servicio, en consecuencia al aumento de consumo de energía eléctrica en esta zona geográfica.  
Considerando que es de aplicación el Titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas correspondientes a la reforma de la subestación transformadora de 132/66/20/11 kV, denominada ST Gandia, con acceso desde la Gran Vía de Castell de Bairén (N-332ª), en el término municipal de Gandia, provincia de Valencia y cuyas características principales son:  
- Sistema de 20 kV.  
- Montaje de un nuevo módulo de celdas de interior, configuración doble barra, aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6) alimentado desde el transformador T-2 y compuesto por diecisiete posiciones:  
· Diez de línea.  
· Una de transformador.  
· Una de medida.  
· Una de batería de condensadores.  
· Una de transformador de servicios auxiliares.  
· Una de enlace de barras y medida  
· Dos de partición de barras.  
El módulo se conectará a los existentes mediante cable aislado.  
· Instalación de una nueva batería de condensadores en 20 kV de 10.800 kVAr.  
· Edificio preparado para dos módulos de celdas, ahora se actúa en el primero de ellos, cuyo espacio procede del traslado a efectuar de los actuales dos transformadores de servicios auxiliares y dos baterías de condensadores.  
- Presupuesto: 876.367'71 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la reforma de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 1 de abril de 2008.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
1. Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
3. Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
4. El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
5. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 6 de abril de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML