Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6508, del 27-04-2011 (2011/4626)

RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribucion Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Alginet, s'aprova l'annex al projecte tècnic de la instal·lació elèctrica i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2008/709/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6508

Data del DOGV
:   27-04-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/4626

CVE


Data del document
:   01-04-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribucion Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Alginet, s'aprova l'annex al projecte tècnic de la instal·lació elèctrica i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2008/709/46. [2011/4626]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a l'efecte de notificacions al c/ Menorca, 19, 46023 València, amb data 28 d'octubre de 2008, davant del Servici Territorial d'Energia de València, pel qual sol·licita que se li concedisca autorització administrativa i s'aprove el projecte d'execució per a les instal·lacions elèctriques de la nova subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Alginet, situada en el polígon 19, parcel·la 25, del terme municipal d'Alginet, a la província de València (ATASCT/2008/709/46).  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent de 6 de març de 2008.  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud, per mitjà de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València de 16.01.2009 i als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i s'ha realitzat una segona publicació en el mateix Butlletí Oficial de la Província de València de 13.03.2009 als efectes de l'esmentat article 9 del referit Decret 88/2005 i també de l'article 4 de la Llei 2/1989, de 3 de març, Sobre Impacte Ambiental.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a les mencionades sol·licituds dins dels terminis establits reglamentàriament.  
Vist que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005, es va traslladar a l'Ajuntament d'Alginet la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada a l'efecte de donar la seua conformitat o l'oposició i establir, si és el cas, les condicions tècniques procedent, i ha contestat indicant en els seus escrits, en síntesi, el següent:  
- Respecte a la subestació elèctrica, s'estima que no hi ha impediments tècnics per a autoritzar la mencionada subestació, i es té en compte que la instal·lació millorarà substancialment el subministrament d'energia elèctrica en tota la zona. S'assenyala, així mateix, que es realitzen els tràmits respecte a la llicència d'obres i d'activitat per a la instal·lació elèctrica sol·licitada, i es conclou que el polígon 19, parcel·la 25, en el qual s'ubica la subestació elèctrica projectada està classificat com a sòl no urbanitzable de protecció especial agrícola, segons el PGOU d'Alginet.  
L'empresa sol·licitant coneix i accepta els informes referits de l'Ajuntament d'Alginet.  
Vist que pel Servici Territorial d'Energia de València i en aplicació del que establix la legislació sobre impacte ambiental, es va remetre la documentació procedent, a fi de ser sotmesa a la corresponent avaluació d'impacte ambiental. En el transcurs de la referida avaluació, es va informar al Servici Territorial d'Energia per part de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, que l'Àrea de Planificació del Territori i el Litoral havia emés un informe en matèria d'inundació, on s'indica que la instal·lació no és autoritzable, ja que està en la parcel·la afectada per risc d'inundació i és sòl no urbanitzable, i queden per esmenar els mencionats aspectes.  
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en l'expedient ATASCT/2008/709/46 de 07.05.2010, en el qual se sol·licita la Declaració d'Utilitat Pública, en concret, de les instal·lacions l'autorització administrativa de les quals es pretén i s'adjunta per a la seua aprovació l'annex al projecte tècnic inicial de l'esmentada instal·lació, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent de 12 de març de 2010.  
Vist que del contingut de l'expedient es desprén que la presentació del mencionat annex al projecte per a la seua aprovació, es produïx com a conseqüència de l'informe de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en matèria d'inundació, on s'indica que la instal·lació no és autoritzable, ja que està la parcel·la afectada per risc d'inundació, i consta la remissió del Servici d'Avaluació d'Impacte Ambiental de la mencionada Conselleria al Servici Territorial d'Energia de l'informe favorable referit a la nova ubicació projectada.  
  
Vist que en l'annex presentat per a la seua aprovació, la ubicació de la nova subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Alginet, es projecta en el polígon 19, parcel·la 183, del terme municipal d'Alginet, a la província de València, el titular de la qual és Suministros Especiales Alginetenses Coop. V.  
Vist que va ser realitzada la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, i s'ha realitzat la seua publicació en el Diari de la Comunitat Valenciana de 26 de juliol de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 12 de juliol de 2010, en el diari ABC de 21 de juliol de 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alginet, únic en el terme municipal del qual radiquen els béns o drets afectats per les instal·lacions.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a les mencionades sol·licituds dins del termini establit reglamentàriament.  
Vist que consta en l'expedient un informe de l'Ajuntament d'Alginet amb registre d'entrada d'esta Direcció General d'Energia de 24.03.2011, per mitjà del qual després d'exposar els antecedents que considera, emet un informe de compatibilitat urbanística favorable amb la instal·lació elèctrica sol·licitada.  
Vist que d'acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de 29 d'abril, es va remetre la separata de l'annex de la instal·lació corresponent a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les condicions oportunes, concretament a l'empresa Telefónica de España, SA, i s'ha remés la contestació a l'informe sol·licitat, sense posar inconvenients a la seua execució.  
  
Atés que, amb data 17 de novembre de 2010, la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar la Declaració d'Impacte Ambiental que estima favorable, només als efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que se li aplique, el projecte de subestació transformadora de 132/20 kV ST Alginet, en el terme municipal d'Alginet, sempre que este es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i amb les condicions de l'apartat segon d'esta, que s'arrepleguen en la part dispositiva de la present resolució.  
  
Vist que el mencionat annex per a l'execució de la instal·lació disposa entre la seua documentació dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
Atés que la sol·licitud i documentació adjunta tenen una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, i són estos els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Atés que d'acord amb el projecte i l'annex presentat, la finalitat sol·licitada és garantir la demanda actual i el seu previsible augment a mitjà termini, com a conseqüència dels desenvolupaments industrials i urbanístics que es produïxen en esta zona geogràfica i això a fi de millorar la qualitat en el subministrament, fiabilitat i una millor disponibilitat de l'actual infraestructura elèctrica existent.  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que establix l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Alginet, en el terme municipal d'Alginet, província de València, i les característiques principals de la qual són:  
- Sistema elèctric de 132 kV:  
És un parc de tipus intempèrie, amb configuració de simple barra partida i interruptor seccionador, dotat de:  
· Dos posicions de línia, composta cada una d'estes per un interruptor automàtic tripolar en hexafluorur de sofre (SF6); un seccionador trifàsic; tres transformadors d'intensitat; un transformador de tensió, i un seccionador trifàsic de connexió a barres.  
· Una posició de partició de barres, equipada amb un seccionador trifàsic i tres transformadors per a mesurament en barres.  
· Interruptors automàtics tripolars d'hexafluorur de sofre (SF6) per a intempèrie.  
· Seccionadors rotatius de tres columnes en les línies.  
· Estructura metàl·lica de columnes i bigues.  
· Malla de terres inferiors amb cable de secció 120 mm².  
· Instal·lacions complementàries d'enllumenat i contraincendis.  
· Obra civil, tancament perimetral a base de malla metàl·lica sobre daus de formigó i edifici amb destinació als elements de control i cel·les, l'estructura del qual és prefabricada de formigó armat (element compartit).  
- Pressupost: 256.186,88 euros.  
  
Segon  
Aprovar l'annex al projecte d'execució per a la nova subestació citada en el punt primer de la present resolució firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 12 de març de 2010.  
  
La present resolució està sotmesa a les condicions següents:  
  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular amb el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En qualsevol cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions s'hauran de realitzar segons l'annex al projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir-hi modificacions respecte de la documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General l'autorització corresponent.  
  
d) El titular de la instal·lació haurà de tindre en compte en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes estes se li van notificar oportunament i van ser acceptades.  
e) El termini d'execució de l'obra serà de dotze mesos comptadors des de l'endemà de l'última de les publicacions oficials de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del mencionat termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà d'una sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
f) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València a l'efecte de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, on s'acreditarà que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
g) L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
h) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 17 de novembre de 2010 de la Direcció General de Gestió del Medi Natural:  
1. Es procedirà a la correcta gestió dels residus generats. En este sentit, està prohibida la crema de matèria vegetal (tant vegetació ruderal com cultius eliminats).  
2. Les obres s'adaptaran, si és el cas, al que establisca la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. L'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afecció i notificar-ho immediatament a la conselleria competent.  
3. Una vegada acabada l'execució del projecte, es restauraran a les seues condicions inicials totes les àrees que s'hagen alterat per motiu de les obres. En particular, si s'afecten infraestructures de reg, s'hauran de reposar tan ràpidament com siga possible.  
4. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental s'hauran de documentar, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores propostes i la comprovació de la seua eficàcia.  
5. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si procedix, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació autoritzada en el punt primer de la present resolució, cosa que porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreten en una afecció les finques particulars, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Quart  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es comunica que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 1 d'abril de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6508, del 27-04-2011 (2011/4626)

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Alginet, se aprueba el anexo al proyecto técnico de la instalación eléctrica y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2008/709/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6508

Fecha DOGV
:   27-04-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/4626

CVE


Fecha del documento
:   01-04-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Alginet, se aprueba el anexo al proyecto técnico de la instalación eléctrica y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2008/709/46. [2011/4626]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 46023 Valencia, c/ Menorca, 19, en fecha 28 de octubre de 2008 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa y se apruebe el proyecto de ejecución para las instalaciones eléctricas de la nueva subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Alginet, situada en el polígono 19, parcela 25, del término municipal de Alginet, en la provincia de Valencia (ATASCT/2008/709/46).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 6 de marzo de 2008.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 16.01.2009 y a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, habiéndose realizado una segunda publicación en igual Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 13.03.2009 a los efectos del citado artículo 9 del referido Decreto 88/2005 y también del artículo 4 de la Ley 2/1989, de 3 de marzo sobre impacto ambiental.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a las mencionadas solicitudes dentro de los plazos establecidos reglamentariamente.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Alginet de la separata del proyecto de la instalación solicitada a efectos de prestar su conformidad u oposición y establecer, en su caso, el condicionado técnico procedente, habiendo contestado indicando en sus escritos, en síntesis, lo siguiente:  
- Respecto a la subestación eléctrica, se estima la no existencia de impedimentos técnicos para autorizar dicha subestación, teniendo en cuenta que la instalación mejorará sustancialmente el suministro de energía eléctrica en toda la zona. Se señala, asimismo que se están realizando los trámites con respecto a la licencia de obras y de actividad para la instalación eléctrica solicitada, y se concluye en que el Polígono 19, parcela 25, en el que se ubica la subestación eléctrica proyectada está clasificado como Suelo No Urbanizable de protección especial agrícola según el PGOU de Alginet.  
La empresa solicitante conoce y acepta los informes referidos del Ayuntamiento de Alginet.  
Resultando que por el Servicio Territorial de Energía de Valencia y en aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre impacto ambiental, se remitió la documentación procedente, al objeto de ser sometida a la correspondiente evaluación de impacto ambiental. En el transcurso de la referida evaluación, se informó al Servicio Territorial de Energía por parte de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, que el Área de Planificación del Territorio y el Litoral había emitido informe en materia de inundación, indicando que la instalación no resulta autorizable, por estar la parcela afectada por riesgo de inundación y ser suelo no urbanizable, quedando a expensas de la subsanación de los mencionados aspectos.  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el expediente ATASCT/2008/709/46 en fecha 07.05.2010, en el que solicita la Declaración de Utilidad Pública, en concreto, de las instalaciones cuya autorización administrativa se pretende y se adjunta para su aprobación el anexo al proyecto técnico inicial de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 12 de marzo de 2010.  
Resultando que del contenido del expediente se desprende que la presentación del citado anexo al proyecto para su aprobación, se produce como consecuencia del informe de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en materia de inundación, indicando que la instalación no resulta autorizable por estar la parcela afectada por riesgo de inundación, constando remisión del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la mencionada Conselleria al Servicio Territorial de Energía, del informe favorable referido a la nueva ubicación proyectada.  
Resultando que en el anexo presentado para su aprobación, la ubicación de la nueva subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Alginet, se proyecta en el Polígono 19, parcela 183, del término municipal de Alginet, en la provincia de Valencia, cuyo titular es Suministros Especiales Alginetenses Coop. V.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 26 de julio de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 12 de julio de 2010, en el diario ABC de fecha 21 de julio de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alginet, único en cuyo término municipal radican los bienes o derechos afectados por las instalaciones.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a las mencionadas solicitudes dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que consta en el expediente informe del Ayuntamiento de Alginet con registro de entrada de esta Dirección General de Energía de fecha 24.03.2011 mediante el que tras exponer los antecedentes que considera, emite informe de compatibilidad urbanística favorable con la instalación eléctrica solicitada.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del anexo de la instalación correspondiente a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a la empresa Telefónica de España, SA, habiendo remitido la contestación al informe solicitado, sin oponer reparos a su ejecución.  
Considerando que con fecha 17 de noviembre de 2010 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de subestación transformadora de 132/20 kV ST Alginet, en el término municipal de Alginet, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes del apartado segundo de la misma, que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando que dicho anexo para la ejecución de la instalación, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúnen una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto y anexo presentado, la finalidad solicitada es garantizar la demanda actual y su previsible aumento a medio plazo, como consecuencia de los desarrollos industriales y urbanísticos que se vienen produciendo en esta zona geográfica y ello al objeto de mejorar la calidad en el suministro, fiabilidad y una mejor disponibilidad de la actual infraestructura eléctrica existente.  
Considerando que el titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Alginet, en el término municipal de Alginet, provincia de Valencia, y cuyas características principales son:  
- Sistema eléctrico de 132 kV:  
Es un parque de tipo intemperie, con configuración de simple barra partida e interruptor seccionador, dotado de:  
· Dos posiciones de línea, compuesta cada una de ellas por: Un interruptor automático tripolar en hexafluoruro de azufre (SF6); un seccionador trifásico; tres transformadores de intensidad; un transformador de tensión; y un seccionador trifásico de conexión a barras.  
· Una posición de partición de barras, equipada con un seccionador trifásico y tres transformadores para medida en barras.  
· Interruptores automáticos tripolares de hexafluoruro de azufre (SF6) para intemperie.  
· Seccionadores rotativos de tres columnas en las líneas.  
· Estructura metálica de columnas y vigas.  
· Malla de tierras inferiores con cable de sección 120 mm².  
· Instalaciones complementarias de alumbrado y contraincendios.  
· Obra civil, cerramiento perimetral a base de malla metálica sobre dados de hormigón y edificio con destino a los elementos de control y celdas, cuya estructura es prefabricada de hormigón armado (elemento compartido).  
- Presupuesto: 256.186'88 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el anexo al proyecto de ejecución para la nueva subestación citada en el punto primero de la presente resolución firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 12 de marzo de 2010.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el anexo al proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
e) El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar desde el día siguiente a la última de las publicaciones oficiales de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
f) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
g) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
h) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 17 de noviembre de 2010 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural:  
1. Se procederá a la correcta gestión de los residuos generados. En este sentido, queda prohibida la quema de materia vegetal (tanto vegetación ruderal como cultivos eliminados).  
2. Las obras se adaptarán a lo que en su caso establezca la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. La aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificarlo inmediatamente a la Conselleria competente.  
3. Finalizada la ejecución del proyecto, se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras. En particular, de afectarse a infraestructuras de riego, deberán reponerse a la mayor brevedad posible.  
4. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 1 de abril de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML