Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7144, del 04-11-2013 (2013/10253)

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'impacte ambiental dels expedients 57/2009 AIA i 102/2009 AIA, en els termes municipals d'Aldaia i Rojales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7144

Data del DOGV
:   04-11-2013

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2013/10253

CVE


Data del document
:   04-10-2013

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Rojales](javascript:void(0))
    * [Aldaia](javascript:void(0))
    * [impacte ambiental](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'impacte ambiental dels expedients 57/2009 AIA i 102/2009 AIA, en els termes municipals d'Aldaia i Rojales. [2013/10253]  
De conformitat amb l'article 28 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, el qual establix que una vegada transcorregut el terme assenyalat en l'article 26 sense que s'hagen plantejat discrepàncies, i sense perjuí de la seua notificació al titular, la declaració d'impacte ambiental es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, resolc:  
  
Article únic  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana les declaracions d'impacte ambiental corresponents als expedients 57/2009 AIA Aldaia i 102/2009 AIA Rojales.  
  
«Declaració d'impacte ambiental  
Expedient: 57/2009-AIA.  
Títol: centre de compravenda de metalls i gestió de residus.  
Promotor: Metalls del Camp, SL.  
Autoritat substantiva: Ajuntament d'Aldaia.  
Localització: polígon industrial número 2, carrer de la Serra d'Espadà, 6-8, terme municipal d'Aldaia, província de València.  
  
Descripció del projecte  
1. Objecte del projecte.  
L'empresa Metalls del Camp, SL, pretén dur a terme l'activitat destinada a centre de compravenda de metalls i gestió de residus a projectar en el carrer de la Serra d'Espadà, números 6-8, en el polígon industrial número 2, del terme municipal d'Aldaia, a València.   
L'objecte és la solicitud de llicència ambiental d'acord amb la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.  
2. Descripció de les característiques més rellevants del projecte  
L'empresa Metalls del Camp, SL, es dedica a l'activitat de compravenda de metalls i gestió de residus (perillosos i no perillosos); en concret, es pretén rebre la matèria primera (metalls, plàstics, bateries) de diferents productors, emmagatzemar-los una vegada classificats i ser cedits a un gestor autoritzat dels residus esmentats.  
La nau en què es pretén desenrotllar l'activitat té una superfície de 1.312,99 m², dels quals 1.276,93 m² en formen la superfície útil.   
  
L'emplaçament s'adapta a allò establit per les ordenances municipals. La nau està situada en sòl consolidat com a industrial, sobre la base de la competència urbanística municipal desenrotllada a través dels plans d'ordenació i ordenances municipals per part de l'Ajuntament d'Aldaia, motiu pel qual no hi ha inconvenient urbanístic respecte d'això.  
La planta de classificació i emmagatzematge es troba estructurada en les unitats següents:  
- Zona d'administració: consta de dos despatxos i se situa a l'entrada de la nau.  
- Zona d'emmagatzematge de residus no perillosos: en la nau 6. Es dividix en tres zones que contindran metalls emmagatzemats en saques independents i la resta de residus no perillosos emmagatzemats en contenidors, i s'habilitarà una zona en què es colocaran en saques aquells residus no perillosos que en un moment determinat necessiten un emmagatzematge puntual.  
- Zona d'emmagatzematge de residus perillosos: en la nau 8. D'una banda es mantindran els residus perillosos sòlids en saques i bidons i, d'altra banda, els líquids s'ubicaran en GRG principalment.   
- Zona de ferralla: en la nau 8, en la part posterior.  
- Zona d'envasament: els dissolvents que es destinen a la venda seran transvasats a envasos més xicotets, i el traspàs es realitzarà en la zona habilitada per a evitar vessaments ocasionals.  
- Zona de pesada: en l'entrada de la nau corresponent al número 6, en la qual es disposa d'una bàscula per a camions grans, seguida d'una altra xicoteta per a furgonetes i camions xicotets que s'utilitzarà per a pesar la càrrega de residus que cada vehicle deposita en les seues instalacions.  
L'activitat consistirà bàsicament en l'entrada i revisió prèvia del material, pesada i descàrrega, classificació, neteja i separació, emmagatzematge temporal, pesada i entrega a gestor autoritzat, que s'encarregarà de donar destinació final als residus. A més, es produirà també la venda de dissolvents.  
Les matèries primeres a tractar per l'activitat seran llimadures i borumballes de metalls ferris, llimadures i borumballes de metalls no ferris, envasos metàlics, vehicles al final de la seua vida útil (descontaminats), metalls fèrrics, metalls no ferris, coure, bronze i llautó, alumini, plom, zinc, ferro i acer, metalls mesclats, cables (alumini, coure, roig) i ferralla general.  
El polígon industrial compta amb subministrament municipal d'aigua i electricitat, i se xifra un consum anual de 52 m³/h i 15.000 kw/h, respectivament.  
  
Alternatives  
En l'estudi d'impacte ambiental no es consideren alternatives a l'actuació projectada.  
  
Afeccions legals  
L'activitat projectada és, d'acord amb la Llei 10/1998, de Residus, i la Llei 10/2000, de Residus de la Comunitat Valenciana, de gestió de residus perillosos i no perillosos, per la qual cosa queda sotmesa a l'autorització administrativa corresponent per la conselleria competent en medi ambient.  
El Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, sobre activitats potencialment contaminants del sòl, exigix als titulars d'aquelles activitats incloses en la relació del seu annex I segons CNAE la remissió d'un informe preliminar de situació del sòl ocupat davant de l'òrgan autonòmic competent, d'acord amb l'article 3.1 de la dita reglamentació.  
  
El Decret 266/2004, del Consell de la Generalitat, que desplega la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica, exigix en l'article 18 la realització d'auditories acústiques per a aquelles activitats susceptibles de produir sorolls i vibracions.  
Tot això sense perjuí de les autoritzacions que calga obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que li siga aplicable.  
  
Consideracions ambientals  
La parcela en què s'ubicarà l'activitat objecte d'estudi no es troba afectada per cap figura de protecció mediambiental. No mostra risc d'inundació segons PATRICOVA i la vulnerabilitat d'aqüífers és mitjana.  
  
La repercussió que pot originar el funcionament de l'activitat sobre el medi ambient és deguda, principalment, a la producció de sorolls, però s'ha elaborat una sèrie de mesures a dur a terme per a controlar-ho, com ara el compliment d'allò que disposa en matèria de soroll la legislació vigent i la maquinària amb motor haurà d'anar dotada dels silenciadors oportuns.   
Per al control de les emissions de pols i partícules en suspensió ocasionades per la maquinària i transport, càrrega, etcètera, s'haurà d'establir una zona asfaltada de rodament de vehicles que es mantindrà neta per mitjà d'agranada i regada.   
Respecte a l'emissió de contaminants dels vehicles de motor, es complirà la legislació vigent en la matèria. El trànsit serà escalonat i no massiu, a fi d'evitar l'acumulació de vehicles que generen un gran focus d'emissió.  
Per al control de les olors, es farà una ventilació complint la legislació vigent, per mitjà de la qual l'aire recircularà i els residus no causaran emanacions. La càrrega i descàrrega dels residus s'organitzarà per a no saturar la zona i evitar l'acumulació de vehicles en espera.  
A fi d'evitar la contaminació de les aigües subterrànies, el sòl estarà format d'un paviment impermeable que evite infiltracions de qualsevol tipus al sòl. Es prestarà especial atenció a la zona d'emmagatzematge de residus perillosos, en la qual s'ubicarà una cubeta de retenció degudament impermeabilitzada, que assegurarà la correcta arreplega en cas de produir-se un vessament ocasional.  
No s'utilitza aigua en el procés industrial. El consum d'aigua és exclusivament per al personal de l'activitat, és a dir, els servicis higiènics, i procedix de la xarxa municipal d'abastiment. Les aigües residuals, procedents dels lavabos, seran les úniques descarregades al clavegueram. No s'abocaran a la xarxa de clavegueram aigües residuals o qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que puguen causar algun dany, perill o inconvenient en les instalacions de sanejament. Així mateix, es colocarà una arqueta d'arreplega de mostres en l'exterior de la nau.  
En el projecte i estudi d'impacte ambiental presentats no s'indica res respecte del sistema d'arreplega i tractament de les aigües de pluja, ni la destinació final d'estes.  
Respecte a la producció de sorolls, té l'origen fonamentalment en les operacions desenrotllades en les instalacions i maquinària emprada per a l'exercici de l'activitat i, segons l'estudi acústic presentat, els nivells produïts estan d'acord amb allò que indica l'ordenança sobre prevenció de la contaminació acústica de l'Ajuntament d'Aldaia i la legislació en matèria d'acústica vigent. Es prenen com a mesures correctores les existents en la construcció de l'edifici ampliat com ara tancaments exteriors i tancaments mitgers formats per bloc de formigó de 20 cm de grossària.  
Quant a la transmissió de vibracions, tota maquinària susceptible de produir vibracions es dotarà de dispositius antivibratoris i d'insonorització. La resta de màquines, ateses les seues característiques, no es dotarà de cap tipus de material antivibratori; a pesar d'això, guardaran la distància convenient en la seua posició de major aproximació respecte de pilars i parets.  
Els residus procedents del personal treballador de l'empresa s'emmagatzemaran en recipients metàlics, i seran evacuats periòdicament a través dels servicis de neteja municipals. Quant als residus gestionats per la mateixa activitat, seran emmagatzemats en els recipients indicats en el seu apartat corresponent, a l'espera de ser retirats per un gestor autoritzat, Magma Tratamientos, ubicat a Massalfasar.  
  
El programa de vigilància ambiental ha de mantindre dins dels límits establits bé per la legislació, o bé per la pròpia conservació dels sistemes ecològics i socioeconòmics, la degradació del medi natural com a conseqüència de les noves activitats que s'implanten en zones industrials que prèviament ja han requerit un canvi d'ús no previst en un principi, en el sòl en què s'ubiquen. Es controlaran els aspectes següents:  
- Vigilància i control del compliment de la normativa legal que és aplicable a l'activitat descrita.  
- Vigilància i control del compliment de la normativa legal que és aplicable a l'activitat en matèria de seguretat i salut laboral.  
- Control de pols, fums, sorolls, vibracions i emissions a l'atmosfera de gasos contaminants:  
- Control diari en períodes secs per a mantindre l'aire lliure de pols.  
  
- Control diari per a reduir les emissions per trànsit en la contornada.  
- Control diari de l'adequada circulació de vehicles pesants.  
- Control diari de l'estat de manteniment de la maquinària.  
- Control anual del nivell sonor del trànsit i maquinària de l'activitat.  
- Control i gestió adequada dels residus procedents de l'activitat.  
  
- Control mensual del manteniment dels residus en bon estat, i no sobrepassar el límit establit de temps d'emmagatzematge.  
  
Tramitació administrativa  
Amb data 8 d'abril de 2009, va tindre entrada en este Servici un escrit de l'Ajuntament d'Aldaia pel qual se solicitava l'avaluació d'impacte ambiental del projecte i es remetia l'expedient corresponent, incloent-hi:  
- Projecte de solicitud de llicència ambiental.  
- Estudi d'impacte ambiental.  
El mateix escrit de remissió certifica que el projecte i estudi d'impacte ambiental han sigut sotmesos a informació pública per mitjà de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP 262) durant el termini de 30 dies hàbils sense que s'hagen produït alegacions respecte d'això.  
  
Consideracions jurídiques  
El projecte examinat constituïx, segons el que preveu l'apartat 6.c de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, un dels supòsits fàctics en què resulta preceptiva la formulació d'una declaració d'impacte ambiental prèvia a la resolució administrativa que s'adopte per a l'aprovació definitiva d'aquell, segons es desprén de l'article 5 de la Llei d'Impacte Ambiental i concordants del seu reglament.  
L'expedient ha observat els tràmits previstos en el Decret 162/90, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental, en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, i en les altres disposicions que li són aplicables.  
L'article 5 de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, atribuïx a l'òrgan mediambiental la competència en la formulació de la declaració d'impacte ambiental dels projectes sotmesos a esta.  
  
L'article 16, apartat 2, lletra m, del Decret 217/2007, de 26 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 131/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, atribuïx a la Direcció General de Gestió del Medi Natural la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental.  
Per tot això, fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, formule la declaració d'impacte ambiental següent:  
  
Primer  
Estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicables, el projecte de centre de compravenda de metalls i gestió de residus, promogut per Metalls del Camp, SL, a ubicar en el polígon industrial número 2, carrer de la Serra d'Espadà, 6-8, del terme municipal d'Aldaia, província de València, sempre que es desenrotlle d'acord amb el que establix l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic i la resta de documentació que constituïx l'expedient avaluat, així com de l'apartat segon de la present resolució.  
  
Segon  
Se supedita l'execució del projecte esmentat al compliment dels condicionants següents:  
1. S'haurà de disposar de l'autorització preceptiva d'abocament d'aigües residuals (sanitàries i pluvials) a la xarxa municipal de clavegueram, concedida per l'autoritat municipal o, si és el cas, l'Entitat de Sanejament. Així mateix, es respectaran els límits d'abocament establits per l'Ordenança municipal d'Abocaments de l'Ajuntament d'Aldaia.  
2. Haurà de realitzar-se una auditoria acústica a la posada en funcionament de l'activitat i, posteriorment, les corresponents d'acord amb la periodicitat establida en l'article 18 del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, que desplega la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica. En cas de superar-se els nivells màxims de soroll permesos per la llei en matèria de contaminació acústica, s'hauran d'establir mesures correctores respecte d'això.  
3. Queda prohibida la neteja de les instalacions per aigualeig i s'haurà de fer per mitjà d'agranada en sec.  
4. L'emmagatzematge del producte contaminat només podrà realitzar-se en les zones delimitades per al dit fi, en l'interior de la nau, tal com s'indica en els plànols de superfícies del projecte.  
5. Els residus perillosos arreplegats en l'arqueta estanca descrita seran retirats per un gestor de residus autoritzats i, en cap cas, abocarà a la xarxa de clavegueram.  
6. El programa de vigilància ambiental s'implementarà d'acord amb les condicions establides en la present declaració d'impacte ambiental.  
7. S'haurà de portar un registre documentat del programa de vigilància ambiental inclòs en l'estudi d'impacte ambiental als efectes d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
8. Es presentarà davant de la Direcció General per al Canvi Climàtic l'informe preliminar de situació del sòl per tractar-se d'una activitat considerada potencialment contaminant del sòl, en compliment de l'article 3 del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, sobre activitats potencialment contaminants del sòl.  
9. D'acord amb l'article 4 del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, el promotor haurà de comunicar a l'òrgan ambiental (per escrit), amb la suficient antelació, la data de començament de l'execució del projecte.  
  
10. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detecta algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, haurà de ser comunicat a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
  
Tercer  
Notificar a les parts interessades que, contra la present resolució, atés que no és un acte definitiu en via administrativa, no es pot interposar cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que en defensa del seu dret i dels seus interessos consideren pertinents.  
  
Quart  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la present declaració d'impacte ambiental, d'acord amb el que disposa l'article 28 del mencionat Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.  
  
València, 31 de juliol de 2009.- La directora general de Gestió del Medi Natural: M. Ángeles Centeno Centeno.»  
  
«Declaració d'impacte ambiental  
Expedient: 102/2009-AIA.  
Títol: Subestació Rojales 220/20 kV (Alacant).  
Promotor: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.  
Autoritat substantiva: Direcció General d'Energia, Servici Territorial d'Alacant.  
Localització: terme municipal de Rojales (Alacant).  
  
Descripció del projecte  
El projecte té per objecte la construcció de dos noves transformacions 220/20 kV i 60 MVA, una de les quals d'implantació futura, amb el seu sistema de cabines de 20 kV per a distribució des de la subestació elèctrica (d'ara en avant, ST) Rojales. Estes instalacions es connectaran amb la ja existent ST Rojales 220 kV, propietat de Red Eléctrica de España SAU ?d'ara en avant, REE?. En concret s'alimentarà en 220 kV des de les noves posicions que està previst ampliar, d'acord amb el projecte avaluat en l'expedient d'avaluació d'impacte ambiental 62/2009-AIA. La ST serà totalment telecomandada.  
La finalitat del projecte és alimentar els diferents clients del promotor (HCDE) en la comarca del Baix Segura, millorar la qualitat del subministrament i garantir la seua regularitat i seguretat.  
El projecte s'ubica en el terme municipal de Rojales (província d'Alacant), i ocupa terreny pertanyent a la parcela 35 del polígon 9 (en total, es preveu ocupar una superfície de 2.341,5 m²). S'accedix a les instalacions que configuren la ST Rojales des de la rotonda d'eixida 745 de l'autopista del Mediterrani (AP-7) i camins existents. L'accés serà independent de l'existent per a la ST Rojales 220 kV, des de camí adjacent.  
Les posicions de transformador, com s'ha indicat, seran alimentades des de les barres de la ST Rojales 220 kV de REE a través dels carrers disposats per a això. Des de la instalació de REE eixirà la línia aèria de cable dúplex en direcció als nous pòrtics de HCDE. Caldrà instalar transformadors d'intensitat en sèrie abans de l'arribada al pòrtic i transformadors de tensió en derivació a l'eixida d'este. Des d'ací s'unirà per mitjà de cable fins al transformador de potència que estarà a la intempèrie. En la ST s'instalarà un transformador trifàsic en bany d'oli de relació de transformació 230+8/-12x1,25%/22/10 kV i potència nominal 60/60/20 MVA. En una segona fase, s'instalarà el segon transformador previst, anàleg al descrit. La instalació de 20 kV serà realitzada en edifici, emprant celes blindades aïllades amb interruptor automàtic amb tall en SF6 o buit. Està constituïda per una configuració elèctrica en doble barra amb adaptament transversal. Junt amb esta aparamenta hi haurà una sèrie de servicis de control i auxiliars que garantiran el funcionament correcte de les instalacions. En total està previst instalar dos celes de connexió; setze celes de línia, dos celes d'adaptament transversal; dos celes de transformadors de servicis auxiliars; dos celes de mesura de tensió de barres; dos celes d'adaptament longitudinal.  
L'obra civil necessària per a l'execució del projecte, consistix en:  
  
- Instalació d'un edifici d'una sola planta format per elements modulars prefabricats de formigó armat amb aïllament tèrmic. Exteriorment anirà rematat amb vorera perimetral d'un metre.  
  
- Regularització de les cotes de la parcela i realització dels vials interiors necessaris.   
- Construcció de fossa de formigó armat captadora d'oli, comunicada amb les bancades dels transformadors i amb depòsit amb capacitat un 50 per cent superior al volum d'oli d'un transformador.   
  
- Instalació del sistema de drenatge: rases dren amb tub drenant i manta geotèxtil, farcides amb àrid dren. Es completa amb les arquetes, embornals, canalitzacions, cunetes i pous d'arreplega.  
- Tancament de les noves instalacions.  
- Execució de fonamentacions.  
- Construcció de l'edifici, de planta rectangular amb tacó, de tipologia oberta i aïllada. La coberta serà a dos aigües, amb teulada de teula roja i canalons de coure.  
- Instalació dels equips elèctrics.  
  
Afeccions legals  
El Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, en el seu annex I, enumera les activitats potencialment contaminants del sòl, entre les quals es troba la producció i distribució d'energia elèctrica (CNAE-93 Rev1 40,1).   
  
La gestió dels residus generats atendrà el que establix la legislació estatal i autonòmica reguladora de la matèria. En particular, la gestió dels olis industrials usats ha d'adequar-se al que establix el Reial Decret 679/2006, de 2 de juny.  
Respecte a l'afecció paisatgística de la subestació elèctrica, caldrà ajustar-se al que establix el Decret 120/2006, d'11 d'agost.  
El desenrotllament dels treballs de construcció i manteniment ha d'adaptar-se a les previsions del Decret 7/2004, de 23 de gener, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.  
Tot això sense perjuí de les autoritzacions que calga obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que li siga aplicable.  
  
Consideracions ambientals  
El projecte consistix en la construcció de dos noves transformacions 220/20 kV, que es connectaran a les instalacions de 220 kV propietat de REE de la ST Rojales, per la qual cosa ha de desenrotllar-se necessàriament en l'entorn de les instalacions elèctriques existents i no s'han considerat altres alternatives. Els terrenys afectats pel projecte estan constituïts per antics bancals de cultiu abandonats, en l'actualitat coberts d'escassa vegetació ruderal i alguns exemplars de pi blanc a l'oest, que podrien veure's afectats pel projecte. Es tracta d'una zona plana, amb vulnerabilitat baixa d'aqüífers, sense risc d'inundació, amb accessos, situada a més de 200 metres de la zona residencial més pròxima, etcètera. No s'afecten vies pecuàries ni forests d'utilitat pública.  
  
L'entorn està ocupat per parceles en què s'alternen el cultiu de cítrics, pastius i altres improductives. Així mateix, en les proximitats s'ubica una zona residencial (Lo Crispín, a Algorfa) i diverses infraestructures de transport (autopista AP-7, carretera CV-905) i línies elèctriques de 20 i 220 kV. Tant a l'est com a l'oest de la ST hi ha franges de sòl inventariades com a sòl forestal, en què la vegetació natural està caracteritzada per un domini de l'estrat herbaci i arbustiu degradat i escasses agrupacions arbòries de dimensions xicotetes constituïdes per pi blanc. L'entorn immediat a la ST no té especial interés per a la fauna i no es detecten espècies catalogades, en general la fauna existent és de tipus generalista, comú i habitual en zones periurbanes.  
  
A uns 3 km cap a l'est de la ST es troben les Llacunes de la Mata i Torrevieja. No es considera que el projecte tinga incidència sobre estes, tal com ha sigut considerat en l'ampliació de la ST Rojales 220 KV promoguda per REE (expedient 62/2009-AIA). Tampoc es preveu cap afecció sobre altres espais protegits, espais de la Xarxa Natura 2000 o hàbitats d'interés comunitari. No obstant això, les futures línies que arriben a esta ST han de dissenyar-se evitant afeccions sobre estes.   
  
S'indica que l'abastiment d'aigua es realitzarà per mitjà de connexió al sistema d'abastiment de la zona. Les aigües residuals s'evacuaran separadament:, les aigües pluvials es filtren a través del drenatge de la instalació i s'evacuen conjuntament amb les de tota la ST Rojales; les aigües sanitàries es depuren per mitjà de sistema dotat de fossa sèptica i filtre percolador.  
En l'àmbit d'estudi no s'ha localitzat cap element que forme part del patrimoni cultural de la zona en el servidor de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.   
Des del punt de vista paisatgístic, la zona és d'un grau elevat de freqüentació, per l'existència d'unes quantes vies de comunicació. La topografia de la zona i l'escassetat de vegetació contribuïxen a això, al seu torn.  
Es consideren, entre altres, els impactes potencials següents durant la fase de construcció:  
- Alçament de pols i emissions de gasos de combustió per la maquinària emprada, d'escassa incidència.  
- Soroll, encara que només en horari diürn i de forma temporal.  
- Compactació del terreny i risc de contaminació del sòl per abocaments accidentals.  
- Pèrdua de la coberta vegetal, minimitzada per la limitada superfície afectada.  
Les principals afeccions considerades durant la fase d'explotació són:  
- Afecció sobre el paisatge, minimitzada pel fet de tractar-se d'instalacions anàlogues a les ja existents.  
- Soroll pel funcionament de la ST.  
- Els valors de camps electromagnètics estaran per davall dels nivells recomanats.  
Entre les mesures protectores i correctores proposades s'esmenten:  
- Cobrir la caixa dels camions que transporten materials pulverulents i limitar la seua velocitat, així com evitar el transport de fang per mitjà del llavat de rodes.  
- Arreplega de la terra vegetal retirada per a la seua conservació i evitar la seua mescla amb inerts.  
- Disposar d'elements d'arreplega de residus en nombre adequat. Control de les condicions de depòsit temporal de residus i el seu buidatge periòdic.  
- Comprovar l'absència de residus en l'entorn de l'àrea del projecte.  
  
- Emmagatzematge de bidons de lubricant i combustible durant l'obra en zones habilitades per a això i impermeabilitzades.  
- Comprovació que les afeccions durant les obres es limiten a les zones senyalitzades.  
- Restitució dels terrenys afectats per l'obra al seu estat original.  
  
- S'adoptaran les mesures que establisca la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià en relació amb la prospecció arqueològica que es realitze i es comunicarà a esta qualsevol troballa.  
- S'adequaran les instalacions paisatgísticament.  
Com a programa de vigilància ambiental es proposa:  
- Durant la fase de construcció, mantindre un control per a evitar la destrucció innecessària de vegetació de l'entorn i evitar afeccions sobre la fauna, el paisatge o la intensificació de processos erosius.  
- Durant la fase d'explotació, es comprovarà l'eficàcia de les mesures aplicades, es quantificaran els impactes provocats, es detectaran impactes no previstos i es vetlarà pel compliment de la DIA.  
Tramitació administrativa  
Amb data 1 de juny de 2009, es va rebre del Servici Territorial d'Energia d'Alacant l'expedient per a la seua avaluació d'impacte ambiental, incloent-hi el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i còpia de l'expedient administratiu del dit òrgan.   
En l'escrit de remissió es comunica que l'expedient ha sigut sotmés a informació pública i consultes, per mitjà d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de 16 de març de 2009 i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 24 de març de 2009 i en premsa. Així mateix, s'indica que únicament s'ha rebut una alegació, la qual s'adjunta amb còpia de la resposta elaborada. Esta no té caràcter ambiental.  
  
Amb data 17 de juny de 2009 s'ha comunicat al Servici de Suport Tècnic de la DG de Territori i Paisatge la recepció de l'expedient als efectes que, si és el cas, remeten una còpia de l'informe elaborat en l'àmbit de les seues competències.  
  
Consideracions jurídiques  
El projecte de subestació transformadora està sotmés al procediment d'avaluació d'impacte ambiental d'acord amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, i modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març.  
En l'expedient s'han observat els tràmits previstos en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental; en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, i en les altres disposicions que li siguen aplicables.  
L'article quint de la Llei 2/1989, de 3 de març, atribuïx a l'òrgan ambiental la competència per a la formulació de les declaracions d'impacte ambiental dels projectes a què s'aplique la dita llei. L'article 16 del Decret 131/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, modificat pel Decret 217/2007, de 26 d'octubre, atribuïx a la Direcció General de Gestió del Medi Natural la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental.  
  
Per tot això, fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, formule la declaració d'impacte ambiental següent:  
  
Primer  
Estimar favorable, només als efectes ambientals, el projecte de subestació transformadora ST Rojales 220/20 kV, promoguda per Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, inclosa en la parcela 35 del polígon 9 del terme municipal de Rojales (província d'Alacant), segons el que preveu el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient.   
  
Segon  
Com a condicions addicionals, s'establix:  
1. Les obres, incloent-hi l'obertura del nou accés, es desenrotllaran minimitzant l'afecció sobre la vegetació arbòria pròxima. A més, es tindran en compte les previsions en matèria de prevenció d'incendis establides en el Decret 7/2004, de 23 de gener.   
2. L'efluent d'eixida de la fossa sèptica amb filtre percolador s'emmagatzemarà en depòsit estanc, que serà buidat periòdicament i gestionat a través de depuradora o entitat autoritzada. No es procedirà en cap cas al seu abocament directe al terreny.   
3. Les operacions de maneig del gas SF6 es realitzaran per mitjà d'equips que impedisquen l'emissió lliure del gas a l'atmosfera.  
4. En relació amb les afeccions sobre el patrimoni cultural, caldrà ajustar-se al que informe la conselleria competent. En tot cas, l'aparició de jaciments arqueològics o paleontològics determinarà l'obligació de suspendre els treballs, delimitar el perímetre d'afecció i notificar-ho immediatament a la Conselleria de Cultura i Esport.  
5. A la posada en marxa de la instalació, es realitzarà una auditoria acústica a l'efecte de comprovar que no es transmeten a l'entorn de la parcela nivells sonors superiors als establits en la legislació en matèria de contaminació acústica, i s'incorporaran els resultats al Programa de Vigilància Ambiental.  
6. Les emissions de camps electromagnètics derivades del funcionament de la ST es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic.   
7. En el disseny de les línies elèctriques que es connecten amb la ST, ha de tindre's en compte la relativa proximitat de les Llacunes de la Mata i Torrevieja, a l'efecte de evitar afeccions sobre estes.  
8. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental, així com l'adopció dels condicionants exposats, hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
9. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detecta algun impacte ambiental no previst en l'estudi d'impacte ambiental, hauran de ser comunicats a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Notificar a les parts interessades que, contra la present resolució, atés que no és un acte definitiu en via administrativa, no es pot interposar cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que en defensa del seu dret i dels seus interessos consideren pertinents.  
  
Quart  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la present declaració d'impacte ambiental, d'acord amb el que disposa l'article 28 del mencionat Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.  
  
València, 5 d'agost de 2009.- La directora general de Gestió del Medi Natural: M. Ángeles Centeno Centeno.»  
  
València, 4 d'octubre de 2013.- El director general d'Avaluació Ambiental i Territorial: Juan Giner Corell.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7144, del 04-11-2013 (2013/10253)

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2013, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, por la cual se ordena la publicación de las declaraciones de impacto ambiental de los expedientes 57/2009 AIA y 102/2009 AIA, en los términos municipales de Aldaia y Rojales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7144

Fecha DOGV
:   04-11-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/10253

CVE


Fecha del documento
:   04-10-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Rojales](javascript:void(0))
    * [Aldaia](javascript:void(0))
    * [impacto ambiental](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2013, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, por la cual se ordena la publicación de las declaraciones de impacto ambiental de los expedientes 57/2009 AIA y 102/2009 AIA, en los términos municipales de Aldaia y Rojales. [2013/10253]  
De conformidad con el artículo 28 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, el cual establece que una vez transcurrido el término señalado en el artículo 26 sin que se hayan planteado discrepancias, y sin perjuicio de su notificación al titular, la declaración de impacto ambiental se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, resuelvo:  
  
Artículo único  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana las declaraciones de impacto ambiental correspondientes a los expedientes; 57/2009 AIA Aldaia y 102/09 AIA Rojales.  
  
«Declaración de impacto ambiental  
Expediente: 57/2009-AIA.  
Título: Centro de Compra-Venta de Metales y Gestión de Residuos.  
Promotor: Metalls del Camp, SL.  
Autoridad sustantiva: Ayuntamiento de Aldaia.  
Localización: polígono industrial número 2, calle de la Sierra de Espadán, 6-8, término municipal de Aldaia, provincia de Valencia.  
  
Descripción del proyecto  
1. Objeto del proyecto.  
La empresa Metalls del Camp, SL, pretende llevar a cabo la actividad destinada a centro de compra-venta de metales y gestión de residuos a proyectar en la calle de la Sierra de Espadán, números 6-8, en el polígono industrial número 2, del término municipal de Aldaia, en Valencia.   
El objeto es la solicitud de licencia ambiental de acuerdo con la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
2. Descripción de las características más relevantes del proyecto.  
La empresa Metalls del Camp, SL, se dedica a la actividad de compra venta de metales y gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos), en concreto, se pretende recibir la materia prima (metales, plásticos, baterías) de diferentes productores, almacenarlos una vez clasificados y ser cedidos a un gestor autorizado de los citados residuos.  
La nave en la que se pretende desarrollar la actividad tiene una superficie de 1.312,99 m², de los que 1.276,93 m² forman la superficie útil.   
El emplazamiento se adapta a lo establecido por las ordenanzas municipales. La nave está situada en suelo consolidado como industrial, sobre la base de la competencia urbanística municipal desarrollada a través de los planes de ordenación y ordenanzas municipales por parte del Ayuntamiento de Aldaia, motivo por el cual no existe inconveniente urbanístico al respecto.  
La planta de clasificación y almacenamiento se encuentra estructurada en las siguientes unidades:  
- Zona de administración: consta de dos despachos y se sitúa a la entrada de la nave.  
- Zona de almacenamiento de residuos no peligrosos: en la nave 6. Se divide en tres zonas que contendrá: metales almacenados en sacas independientes, resto de residuos no peligrosos almacenados en contenedores y se habilitará una zona en que se colocarán sacas aquellos residuos no peligrosos que en un momento dado necesiten un almacenamiento puntual.  
- Zona de almacenamiento de residuos peligrosos: en la nave 8. Por una parte se mantendrán los residuos peligrosos sólidos en sacas y bidones y, por otra parte, los líquidos se ubicarán en GRGs principalmente.   
- Zona de chatarra: en la nave 8, en la parte trasera.  
- Zona de envasado: los disolventes que se destinan a la venta serán transvasados a envases más pequeños, realizando el traspase en la zona habilitada para evitar derrames ocasionales.  
- Zona de pesado: en la entrada de la nave correspondiente al número 6, en la que se dispone de una báscula para camiones grandes, seguida de otra pequeña para furgonetas y pequeños camiones que se utilizará para pesar la carga de residuos que cada vehículo deposita en sus instalaciones.  
La actividad consistirá básicamente en la entrada y revisión previa del material, pesada y descarga, clasificación, limpieza y separación, almacenamiento temporal, pesada y entrega a gestor autorizado quien se encargará de dar destino final a los residuos. Además se producirá también la venta de disolventes.  
Las materias primas a tratar por la actividad serán: limaduras y virutas de metales férreos, limaduras y virutas de metales no férreos, envases metálicos, vehículos al final de su vida útil (descontaminados), metales férricos, metales no férreos, cobre, bronce y latón, aluminio, plomo, zinc, hierro y acero, metales mezclados, cables (aluminio, cobre, rojo) y chatarra general.  
El polígono industrial cuenta con suministro municipal de agua y electricidad, cifrándose un consumo anual de los mismos de 52 m³/h y 15.000 kw/h, respectivamente.  
  
Alternativas  
En el estudio de impacto ambiental no se consideran alternativas a la actuación proyectada.  
  
Afecciones legales  
La actividad proyectada es, conforme la Ley 10/1998, de Residuos, y la Ley10/2000, de Residuos de la Comunitat Valenciana, de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, por lo que queda sometida a la correspondiente autorización administrativa por la consellería competente en medio ambiente.  
El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo, exige a los titulares de aquellas actividades incluidas en la relación de su anexo I según CNAE el remitir un informe preliminar de situación del suelo ocupado ante el órgano autonómico competente, de acuerdo con el artículo 3.1 de dicha reglamentación.  
El Decreto 266/2004, del Consell de la Generalitat, que desarrolla la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, exige, en su artículo 18, la realización de auditorías acústicas para aquellas actividades susceptibles de producir ruidos y vibraciones.  
Todo ello, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
  
Consideraciones ambientales  
La parcela en la que se ubicará la actividad objeto de estudio no se halla afectada por ninguna figura de protección medioambiental. No muestra riesgo de inundación según PATRICOVA y la vulnerabilidad de acuíferos es media.  
La repercusión que puede originar el funcionamiento de la actividad sobre el medio ambiente se debe, principalmente, a la producción de ruidos, pero se ha elaborado una serie de medidas a llevar a cabo para controlarlo, tales como: cumplimiento de lo dispuesto en materia de ruido en la legislación vigente y la maquinaria con motor deberá ir dotada de los oportunos silenciadores.   
Para el control de las emisiones de polvo y partículas en suspensión ocasionados por la maquinaria y transporte, carga, etcétera, se deberá establecer una zona asfaltada de rodadura de vehículos que se mantendrá limpia mediante el barrido y regado de la misma.   
Respecto a la emisión de contaminantes de los vehículos a motor, se cumplirá con la legislación vigente en la materia. El tráfico será escalonado y no masivo, evitando con ello la acumulación de vehículos que generen un gran foco de emisión.  
Para el control de los olores, se dará una ventilación cumpliendo la legislación vigente, mediante la cual el aire recirculará y los residuos no causarán emanaciones. La carga y descarga de los residuos se organizará para no saturar la zona, y evitar la acumulación de vehículos en espera.  
Con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas, el suelo estará formado de un pavimento impermeable que evite infiltraciones de cualquier tipo al suelo. Se prestará especial atención a la zona de almacenaje de residuos peligrosos, en la que se ubicará un cubeto de retención debidamente impermeabilizado, que asegurará la correcta recogida en caso de producirse un derrame ocasional.  
No se utiliza agua en el proceso industrial. El consumo de agua es exclusivamente para el personal de la actividad, es decir, los servicios higiénicos y procede de la red municipal de abastecimiento. Las aguas residuales, procedentes de los aseos, serán las únicas descargadas al alcantarillado. No se verterán a la red de alcantarillado aguas residuales o cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan causar algún daño, peligro o inconveniente en las instalaciones de saneamiento. Asimismo, se colocará una arqueta de recogida de muestras en el exterior de la nave.  
En el proyecto y estudio de impacto ambiental presentados no se indica nada al respecto del sistema de recogida y tratamiento de las aguas de lluvia, ni el destino final de las mismas.  
Respecto a la producción de ruidos, tiene su origen fundamentalmente en las operaciones desarrolladas en las instalaciones y maquinaria empleada para el desarrollo de la actividad y, según el estudio acústico presentado, los niveles producidos están de acuerdo con lo indicado en la ordenanza sobre prevención de la contaminación acústica del Ayuntamiento de Aldaia y la legislación en materia de acústica vigente. Se toman como medidas correctoras las existentes en la construcción del edificio ampliado tales como cerramientos exteriores y cerramientos medianeros formados por bloque de hormigón de 20 cm de espesor.  
En cuanto a la transmisión de vibraciones, toda maquinaria susceptible de producir vibraciones se dotará de dispositivos antivibratorios y de insonorización. El resto de máquinas dadas sus características no se les dotará de ningún tipo de material antivibratorio, a pesar de ello, guardarán conveniente distancia en su posición de mayor aproximación respecto de pilares y paredes.  
Los residuos procedentes del personal trabajador de la empresa se almacenarán en recipientes metálicos, siendo evacuados periódicamente a través de los servicios de limpieza municipales. En cuanto a los residuos gestionados por la propia actividad, serán almacenados en los recipientes indicados en su apartado correspondiente, a la espera de ser retirados por un gestor autorizado, Magma Tratamientos ubicado en Massalfasar.  
El programa de vigilancia ambiental debe mantener dentro de los límites establecidos bien por la legislación, o bien por la propia conservación de los sistemas ecológicos y socioeconómicos, la degradación del medio natural como consecuencia de las nuevas actividades que se implantan en zonas industriales que previamente ya han requerido un cambio de uso no previsto en un principio, en el suelo en el que se ubican. Se controlarán los siguientes aspectos:  
- Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa legal que le es de aplicación a la actividad descrita.  
- Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa legal que le es de aplicación a la actividad en materia de seguridad y salud laboral.  
- Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y emisiones a la atmósfera de gases contaminantes:  
- Control diario en periodos secos para mantener el aire libre de polvo.  
- Control diario para reducir las emisiones por tráfico en los alrededores.  
- Control diario de la adecuada circulación de vehículos pesados.  
- Control diario del estado de mantenimiento de la maquinaria.  
- Control anual del nivel sonoro del tráfico y maquinaria de la actividad.  
- Control y gestión adecuada de los residuos procedentes de la actividad.  
?Control mensual del mantenimiento de los residuos en buen estado, y no sobrepasar el límite establecido de tiempo de almacenamiento.  
  
Tramitación administrativa  
Con fecha 8 de abril de 2009, tuvo entrada en este Servicio escrito del Ayuntamiento de Aldaia por el que se solicitaba la evaluación de impacto ambiental del proyecto y se remitía el correspondiente expediente, incluyendo:  
- Proyecto de solicitud de licencia ambiental.  
- Estudio de impacto ambiental.  
El propio escrito de remisión certifica que el proyecto y estudio de impacto ambiental han sido sometidos a información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP 262) durante el plazo de 30 días hábiles sin que se hayan producido alegaciones al respecto.  
  
Consideraciones jurídicas  
El proyecto examinado constituye, según lo previsto en el apartado 6.c del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una declaración de impacto ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquel, según se desprende del artículo 5 de la Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su reglamento.  
El expediente ha observado los trámites previstos en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, y en las demás disposiciones que le son de aplicación.  
El artículo 5 de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, atribuye al órgano medioambiental la competencia en formulación de la declaración de impacto ambiental de los proyectos sometidos a la misma.   
El artículo 16, apartado 2, letra m), del Decreto 217/2007, de 26 de octubre, por el que se modifica el Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, atribuye a la Dirección General de Gestión del Medio Natural la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental.  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente declaración de impacto ambiental:  
  
Primero  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto: centro de compra-venta de metales y gestión de residuos, promovido por Metalls del Camp, SL, a ubicar en el polígono industrial número 2, calle de la Sierra de Espadán, 6-8, del término municipal de Aldaia, provincia de Valencia, siempre y cuando se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación que constituye el expediente evaluado, así como del apartado segundo de la presente resolución.  
  
Segundo  
Se supedita la ejecución del citado proyecto al cumplimiento de los siguientes condicionantes:  
1. Se deberá disponer de la preceptiva autorización de vertido de aguas residuales (sanitarias y pluviales) a la red municipal de alcantarillado, concedida por la autoridad municipal o, en su caso, la entidad de saneamiento. Asimismo, se respetarán los límites de vertido establecidos por la ordenanza municipal de vertidos del Ayuntamiento de Aldaia.  
2. Deberá realizarse una auditoría acústica a la puesta en funcionamiento de la actividad y, posteriormente, las correspondientes de acuerdo a la periodicidad establecida en el artículo 18 del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell, que desarrolla la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica. En caso de superarse los niveles máximos de ruido permitidos por la ley en materia de contaminación acústica, se deberán establecer medidas correctoras al respecto.  
3. Queda prohibida la limpieza de las instalaciones por baldeo debiendo efectuarse mediante barrido en seco.  
4. El almacenamiento del producto contaminado solo podrá realizarse en las zonas delimitadas para dicho fin, en el interior de la nave, tal y como se indica en los planos de superficies del proyecto.  
5. Los residuos peligrosos recogidos en la arqueta estanca descrita serán retirados por un gestor de residuos autorizados y, en ningún caso, verterá a la red de alcantarillado.  
6. El programa de vigilancia ambiental se implementará de acuerdo a los condicionantes establecidos en la presente declaración de impacto ambiental.  
7. Deberá llevarse un registro documentado del programa de vigilancia ambiental incluido en el estudio de impacto ambiental a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
8. Se presentará ante la Dirección General para el Cambio Climático el informe preliminar de situación del suelo por tratarse de una actividad considerada potencialmente contaminante del suelo, en cumplimiento con el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo.  
9. De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental (por escrito), con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.  
10. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Notificar a las partes interesadas que, contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho e intereses estimen pertinentes.  
  
  
Cuarto  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la presente declaración de impacto ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del citado Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto ambiental.  
  
Valencia, 31 de julio de 2009.- La directora general de Gestión del Medio Natural: M.ª Ángeles Centeno Centeno.»  
  
«Declaración de impacto ambiental  
Expediente: 102/2009-AIA.  
Título: Subestación Rojales 220/20 kV (Alicante).  
Promotor: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.  
Autoridad sustantiva: Dirección General de Energía, Servicio Territorial de Alicante.  
Localización: término municipal de Rojales (Alicante).  
  
Descripción del proyecto  
El proyecto tiene por objeto la construcción de dos nuevas transformaciones 220/20 kV y 60 MVA, una de ellas de implantación futura, con su sistema de cabinas de 20 kV para distribución desde la subestación eléctrica (en adelante, ST) ST Rojales. Estas instalaciones se conectarán con la ya existente ST Rojales 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España SAU ?en adelante, REE-. En concreto se alimentará en 220 kV desde las nuevas posiciones que está previsto ampliar, de acuerdo con el proyecto evaluado en el expediente de evaluación de impacto ambiental 62/2009-AIA. La ST será totalmente telemandada.  
La finalidad del proyecto es alimentar a los diferentes clientes del promotor (HCDE) en la comarca de la Vega Baja del Segura, mejorando la calidad del suministro y garantizando su regularidad y seguridad.  
El proyecto se ubica en el término municipal de Rojales (provincia de Alicante), ocupando terreno perteneciente a la parcela 35 del polígono 9 (en total, se prevé ocupar una superficie de 2.341,5 m²). Se accede a las instalaciones que configuran la ST Rojales desde la rotonda de salida 745 de la autopista del Mediterráneo (AP-7) y caminos existentes. El acceso será independiente del existente para la ST Rojales 220 kV, desde camino adyacente.  
Las posiciones de transformador, como se ha indicado, serán alimentadas desde las barras de la ST Rojales 220 kV de REE a través de las calles dispuestas para ello. Desde la instalación de REE saldrá la línea aérea de cable dúplex en dirección a los nuevos pórticos de HCDE. Será necesario instalar transformadores de intensidad en serie antes de la llegada al pórtico y transformadores de tensión en derivación a la salida del mismo. Desde aquí se unirá mediante cable hasta el transformador de potencia que estará a la intemperie. En la ST se instalará un transformador trifásico en baño de aceite de relación de transformación 230+8/-12x1,25%/22/10 kV y potencia nominal 60/60/20 MVA. En una segunda fase, se instalará el segundo transformador previsto, análogo al descrito. La instalación de 20 kV será realizada en edificio, empleando celdas blindadas aisladas con interruptor automático con corte en SF6 o vacío. Está constituida por una configuración eléctrica en doble barra con acoplamiento transversal. Junto a esta aparamenta existirán una serie de servicios de control y auxiliares que garantizarán el correcto funcionamiento de las instalaciones. En total está previsto instalar: dos celdas de acometida; 16 celdas de línea, dos celdas de acoplamiento transversal; dos celdas de transformadores de servicios auxiliares; dos celdas de medida de tensión de barras; dos celdas de acoplamiento longitudinal.  
La obra civil necesaria para la ejecución del proyecto, consiste en:  
- Instalación de un edificio de una sola planta formado por elementos modulares prefabricados de hormigón armado con aislamiento térmico. Exteriormente irá rematado con acera perimetral de un metro.  
- Regularización de las cotas de la parcela y realización de los viales interiores necesarios.   
- Construcción de fosa de hormigón armado captadora de aceite, comunicada con las bancadas de los transformadores y con depósito con capacidad un 50 por ciento superior al volumen de aceite de un transformador.   
- Instalación del sistema de drenaje: zanjas dren con tubo drenante y manta geotextil, rellenas con árido dren. Se completa con las arquetas, imbornales, canalizaciones, cunetas y pozos de recogida.  
- Cerramiento de las nuevas instalaciones.  
- Ejecución de cimentaciones.  
- Construcción del edificio, de planta rectangular con tacón, de tipología abierta y aislada. La cubierta será a dos aguas, con tejado de teja roja y canalones de cobre.  
- Instalación de los equipos eléctricos.  
  
Afecciones legales  
El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, en su anexo I, enumera las actividades potencialmente contaminantes del suelo, entre las que se encuentra la producción y distribución de energía eléctrica (CNAE-93 Rev1 40,1).   
La gestión de los residuos generados, atenderá a lo establecido en la legislación estatal y autonómica reguladora de la materia. En particular, la gestión de los aceites industriales usados debe adecuarse a lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio.  
Respecto a la afección paisajística de la subestación eléctrica, se estará a lo establecido en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto.  
El desarrollo de los trabajos de construcción y mantenimiento, debe adaptarse a las previsiones del Decreto 7/2004, de 23 de enero, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  
Todo ello, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
  
Consideraciones ambientales  
El proyecto consiste en la construcción de dos nuevas transformaciones 220/20 kV, que se conectarán a las instalaciones de 220 kV propiedad de REE de la ST Rojales, por lo que debe desarrollarse necesariamente en el entorno de las instalaciones eléctricas existentes y no se han considerado otras alternativas. Los terrenos afectados por el proyecto están constituidos por antiguos bancales de cultivo abandonados, en la actualidad cubiertos de escasa vegetación ruderal y algunos ejemplares de pino de carrasco al oeste, que podrían verse afectados por el proyecto. Se trata de una zona llana, con vulnerabilidad baja de acuíferos, sin riesgo de inundación, con accesos, situada a más de 200 metros de la zona residencial más cercana, etcétera. No se afecta a vías pecuarias ni montes de utilidad pública.  
El entorno está ocupado por parcelas en las que se alternan el cultivo de cítricos, pastizales y otras improductivas. Asimismo, en las proximidades se ubica una zona residencial (Lo Crispín, en Algorfa) y diversas infraestructuras de transporte (autopista AP-7, carretera CV-905) y líneas eléctricas de 20 y 220 kV. Tanto al este como al oeste de la ST hay franjas de suelo inventariadas como suelo forestal, en las que la vegetación natural está caracterizada por un dominio del estrato herbáceo y arbustivo degradado y escasas agrupaciones arbóreas de pequeñas dimensiones constituidas por pino carrasco. El entorno inmediato a la ST no tiene especial interés para la fauna y no se detectan especies catalogadas, siendo en general la fauna existente de tipo generalista, común y habitual en zonas periurbanas.  
A unos 3 km hacia el este de la ST, se encuentran las Lagunas de la Mata y Torrevieja. No se considera que el proyecto tenga incidencia sobre las mismas, tal y como ha sido considerado en la ampliación de la ST Rojales 220 KV promovida por REE (expediente 62/2009-AIA). Tampoco se prevé afección alguna sobre otros espacios protegidos, espacios de la red natura 2000 o hábitats de interés comunitario. No obstante, las futuras líneas que lleguen a esta ST deben diseñarse evitando afecciones sobre las mismas.   
Se indica que el abastecimiento de agua se realizará mediante conexión al sistema de abastecimiento de la zona. Las aguas residuales se evacuarán separadamente: las aguas pluviales se filtran a través del drenaje de la instalación y se evacuan conjuntamente con las de toda la ST Rojales; las aguas sanitarias se depuran mediante sistema dotado de fosa séptica y filtro percolador.  
En el ámbito de estudio no se ha localizado ningún elemento que forme parte del patrimonio cultural de la zona en el servidor de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.   
Desde el punto de vista paisajístico, la zona es de un grado elevado de frecuentación, por la existencia de varias vías de comunicación. La topografía de la zona y la escasez de vegetación contribuyen a ello, a su vez.  
Se consideran, entre otros, los siguientes impactos potenciales durante la fase de construcción:  
- Levantamiento de polvo y emisiones de gases de combustión por la maquinaria empleada, de escasa incidencia.  
- Ruido, aunque solo en horario diurno y de forma temporal.  
- Compactación del terreno y riesgo de contaminación del suelo por vertidos accidentales.  
- Pérdida de la cubierta vegetal, minimizado por la limitada superficie afectada.  
Las principales afecciones consideradas durante la fase de explotación son:  
- Afección sobre el paisaje, minimizado por el hecho de tratarse de instalaciones análogas a las ya existentes.  
- Ruido por el funcionamiento de la ST.  
- Los valores de campos electromagnéticos estarán por debajo de los niveles recomendados.  
Entre las medidas protectoras y correctoras propuestas se citan:  
- Cubrir la caja de los camiones que transporten materiales pulverulentos y limitar su velocidad, así como evitar el transporte de barro mediante el lavado de ruedas.  
- Acopio de la tierra vegetal retirada para su conservación y evitar su mezcla con inertes.  
- Disponer de elementos de recogida de residuos en número adecuado. Control de las condiciones de depósito temporal de residuos y su vaciado periódico.  
- Comprobar la ausencia de residuos en el entorno del área del proyecto.  
- Almacenamiento de bidones de lubricante y combustible durante la obra en zona habilitadas para ello e impermeabilizadas.  
- Comprobación de que las afecciones durante las obras se limitan a las zonas señalizadas.  
- Restitución de los terrenos afectados por la obra a su estado original.  
- Se adoptarán las medidas que establezca la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano en relación con la prospección arqueológica que se realice y se comunicará a la misma cualquier hallazgo.  
- Se adecuarán las instalaciones pisajísticamente.  
Como programa de vigilancia ambiental se propone:  
- Durante la fase de construcción, mantener un control para evitar la destrucción innecesaria de vegetación del entorno y evitar afecciones sobre la fauna, el paisaje o la intensificación de procesos erosivos.  
- Durante la fase de explotación, se comprobará la eficacia de las medidas aplicadas, se cuantificarán los impactos provocados, se detectarán impactos no previstos y se velará por el cumplimiento de la DIA.  
Tramitación administrativa  
Con fecha 1 de junio de 2009, se recibió del Servicio Territorial de Energía de Alicante el expediente para su evaluación de impacto ambiental, incluyendo el proyecto, el estudio de impacto ambiental y copia del expediente administrativo de dicho órgano.   
En el escrito de remisión se comunica que el expediente ha sido sometido a información pública y consultas, mediante anuncio en el Butlletí Oficial de la Província de Alicante de 16 de marzo de 2009 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 24 de marzo de 2009 y en prensa. Asimismo, se indica que únicamente se ha recibido una alegación, la cual se adjunta con copia de la respuesta elaborada. La misma no tiene carácter ambiental.  
Con fecha 17 de junio de 2009 se ha comunicado al Servicio de Apoyo Técnico de la Dirección General de Territorio y Paisaje la recepción del expediente a efectos de que, en su caso, remitan copia del informe elaborado en el ámbito de sus competencias.  
  
Consideraciones jurídicas  
El proyecto de subestación transformadora está sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, y modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo.  
El expediente ha observado los trámites previstos en el Decreto 162/90, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental; en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, y en las demás disposiciones que le son de aplicación.  
El artículo 5 de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, atribuye al órgano ambiental la competencia para la formulación de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos a los que se aplique dicha ley.   
El artículo 16 del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, modificado por el Decreto 217/2007, de 26 de octubre, atribuye a la Dirección General de Gestión del Medio Natural la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental.  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente declaración de impacto ambiental:  
  
Primero  
Estimar favorable a los solos efectos ambientales, el proyecto de subestación transformadora ST Rojales 220/20 kV, promovida por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SAU, incluida en la parcela 35 del polígono 9 del término municipal de Rojales (provincia de Alicante), según lo previsto en el proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente.   
  
Segundo  
Como condiciones adicionales, se establece:  
1. Las obras, incluyendo la apertura del nuevo acceso, se desarrollarán minimizando la afección sobre la vegetación arbórea próxima. Además, se tendrán en cuenta las previsiones en materia de prevención de incendios establecidas en el Decreto 7/2004, de 23 de enero.   
2. El efluente de salida de la fosa séptica con filtro percolador se almacenará en depósito estanco, que será vaciado periódicamente y gestionado a través de depuradora o entidad autorizada. No se procederá en ningún caso a su vertido directo al terreno.   
3. Las operaciones de manejo del gas SF6, se realizarán mediante equipos que impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.  
4. Con relación a las afecciones sobre el patrimonio cultural, se estará a lo que informe la consellería competente. En cualquier caso, la aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la Consellería de Cultura y Deporte.  
5. A la puesta en marcha de la instalación, se realizará una auditoría acústica al efecto de comprobar que no se transmiten al entorno de la parcela niveles sonoros superiores a los establecidos en la legislación en materia de contaminación acústica, incorporándose los resultados al Programa de Vigilancia Ambiental.  
6. Las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la ST, se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.   
7. En el diseño de las líneas eléctricas que se conecten con la ST, debe tenerse en cuenta la relativa proximidad de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, al efecto de evitar afecciones sobre las mismas.  
8. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental, así como la adopción de los condicionantes expuestos, deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
9. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Notificar a las partes interesadas que, contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho e intereses estimen pertinentes.  
  
  
Cuarto  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la presente declaración de impacto ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del citado Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto ambiental.  
  
Valencia, 5 de agosto de 2009.- La directora general de Gestión del Medio Natural: M.ª Ángeles Centeno Centeno.»  
  
Valencia, 4 de octubre de 2013.- El director general de Evaluación Ambiental y Territorial: Juan Giner Corell.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML