Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6550, del 23-06-2011 (2011/7238)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parc Central, ubicada a la ciutat de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2010/190/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6550

Data del DOGV
:   23-06-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/7238

CVE


Data del document
:   07-06-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parc Central, ubicada a la ciutat de València, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient número ATASCT/2010/190/46. [2011/7238]  
  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada als efectes de notificacions al carrer Ribera d'Axpe, núm. 5, 48950 Erandio (Biscaia), en data 30 de desembre de 2009, davant del Servici Territorial d'Energia de València, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parc Central, ubicada a la zona centre de la ciutat de València, soterrada davall el futur parc que s'executarà amb motiu de l'Actuació Urbanística Parc Central, pròxim a l'avinguda Cèsar Giorgeta i al carrer Sant Vicent Màrtir del terme municipal de València, s'aprove el projecte tècnic d'execució i es declare, en concret, la seua utilitat pública. (ATASCT/2010/190/46).  
Al mencionat escrit, s'adjunta el projecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 3 de novembre de 2009.  
Resultant que es va realitzar la informació pública de la mencionada sol·licitud als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia, en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental, en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, i s'ha realitzat la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 7 d'octubre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 14 d'octubre de 2010, en el diari Las Provincias de 14 d'octubre de 2010 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de València, únic afectat pel projecte.  
  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient s'ha presentat escrit d'al·legacions per l'entitat Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), per mitjà del qual manifesta, en síntesi, el següent:  
1. Que en la relació de béns i drets de la informació pública de la instal·lació figura com a afectada en una superfície de 1.532,16 m² de ple domini i 3.242 m² d'ocupació temporal, la parcel·la 01 del polígon 54117 de València i com a titular d'esta ADIF, i consta en els arxius d'inventari de la dita entitat que la referida parcel·la té la naturalesa jurídica de domini públic ferroviari. 2. Que ADIF ha autoritzat les obres de la subestació en la parcel·la en qüestió en virtut de l'article 15 de la Llei 39/2003, del Sector Ferroviari, i s'ubica soterrada davall l'actual aparcament de l'estació AVE, i baixa fins a una cota de 17,40 metres. 3. Que segons el planejament vigent els terrenys es classifiquen com a sòl urbà amb ús dotacional de la xarxa primària i en virtut de l'Actuació Urbanística Parc Central, al seu titular, ADIF, li correspon l'aprofitament urbanístic inherent a estos. 4. Que segons la memòria del projecte d'execució la justificació de la instal·lació està donada per la necessitat de proveïment a la infraestructura de transport (AVE Madrid-València, proximitats, etc.) i per l'important creixement de la demanda en el mercat que es proveïx des de les subestacions de la zona, el grau de saturació de l'actual sistema d'alimentació de l'Àrea Metropolitana de València i la millora en la qualitat del subministrament d'energia elèctrica. 5. Que l'ADIF s'oposa a l'afectació en ple domini donada la naturalesa demanial-ferroviària dels sòls davall els quals s'ubica la subestació i que és legalment inexpropiable, així com que estos són necessaris per a l'aparcament de l'estació, sense que esta oposició desvirtue el fet que en l'exercici de les seues competències haja atorgat l'autorització prevista en l'article 15 de la Llei del Sector Ferroviari. Que a més si bé és cert que la subestació proveïx la infraestructura ferroviària, també suposa una millora en la qualitat de subministrament, disposició de major potència, etc., la qual cosa representa un important avanç en la comercialització de la companyia, que millorarà el servici públic, però també el benefici propi, i impedix les esmentades circumstàncies que la subestació tinga naturalesa ferroviària. 6. No obstant l'anterior, ADIF, mostra la seua disposició a instrumentar l'ocupació establint una concessió administrativa amb les circumstàncies i condicions que indica a continuació en el seu escrit.  
  
Traslladat el mencionat escrit a l'empresa sol·licitant manifesta el següent:  
Que per part d'ADIF no ha manifestat cap objecció de caràcter tècnic en el tràmit d'al·legacions atorgat i que com s'ha reconegut per l'entitat, la subestació elèctrica és una instal·lació que presta servici directament a l'AVE Madrid-València, amb independència que també servisca per a altres fins, per la qual cosa d'acord amb l'article 3 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari, i quant a això es referix, pot considerar-se infraestructura ferroviària. No obstant això, per part de l'empresa sol·licitant es manifesta que en el cas de mantindre's les objeccions per ADIF, les tinga per acceptades, amb reserva d'accions a futur.  
Remesa la contestació anterior a l'ADIF, indica que manté les objeccions expressades en l'al·legació presentada.  
Resultant que de conformitat amb el que preveu l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha procedit a emetre consulta a les administracions públiques afectades per a la definició de l'amplitud i del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.  
  
Resultant que d'acord amb el mencionat Decret 88/2005, es va traslladar a l'Ajuntament de València la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, als efectes de donar la conformitat o oposició, i simultàniament es va traslladar al referit Ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, les dos de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, i es va sol·licitar informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.  
- L'Ajuntament de València va contestar i va manifestar que, després de l'examen de la documentació aportada, han sigut consultats els servicis municipals corresponents, i han assenyalat aquells que no han informat en termini, tots els que han contestat en sentit favorable, sense haver oposat objecció o cap observació, i aquells altres servicis que han informat amb condicions específiques a la instal·lació projectada.  
El mencionat informe s'ha traslladat a l'empresa sol·licitant, que va manifestar la seua conformitat amb el contingut de les condicions referides, i va indicar que seran tinguts en compte, igual que per a qualsevol altre servici, i es reposaran en cas de veure's afectats, amb la supervisió dels tècnics municipals que es considere.  
Resultant que d'acord amb el que establix el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si era procedent, les condicions oportunes, concretament els següents:  
- Àrea de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, ha remés informe pel qual es manifesta que basant-se en la normativa del Patricova, l'àmbit d'actuació del projecte d'execució de la subestació transformadora 220/20 kV denominada ST Parc Central, no es troba afectada per risc d'inundació.  
- Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF). Direcció de la Línia d'Alta Velocitat Est, indica que s'ha analitzat el projecte d'execució i manifesten la seua conformitat tècnica a la solució plantejada.  
Traslladats els informes expressats a l'empresa, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, va mostrar la seua conformitat amb el contingut d'estos.  
Resultant l'expedient remés pel Servici Territorial d'Energia de València i el seu informe favorable.  
Considerant que amb data 27 d'abril de 2011, la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar Declaració d'Impacte Ambiental i va estimar favorable, només als efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li aplique, el projecte d'execució de la nova subestació transformadora ST Parc Central 220/20 kV, promogut per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el terme municipal de València, sempre que este es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que es troba en l'expedient i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva d'esta resolució.  
  
Resultant que el projecte presentat té entre la documentació els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.  
  
Considerant que la sol·licitud i documentació adjunta reunix una definició i concreció de les característiques tècniques que garantixen la major seguretat i millor funcionalitat de la subestació transformadora, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afectacions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Considerant que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Considerant que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada de la subestació transformadora, la constituïx la millora, la continuïtat i la major disponibilitat de potència de subministrament del servici elèctric a València capital, junt amb la necessitat del desenvolupament de les infraestructures en la xarxa de transport i distribució existents a fi de donar amb això resposta a la demanda del mercat, en particular al proveïment d'infraestructures de transport ferroviari, donada l'actual saturació del sistema d'alimentació elèctrica a l'Àrea Metropolitana de València.  
Considerant que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c de la Llei 54/1997, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, correspon a les comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma.  
Considerant que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Considerant que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Considerant la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parc Central, soterrada davall el futur parc que es construirà amb motiu de l'actuació urbanística Parc Central, en les proximitats de l'avinguda Cèsar Giorgeta i el carrer Sant Vicent Màrtir, a la ciutat de València i les característiques principals, de la qual són les següents:  
- Sistema elèctric de 20 kV:  
· Amb una configuració de doble barra, blindada de tipus interior, amb envoltant metàl·lica i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), conformat per dos mòduls de cel·les independents amb els mòduls següents:  
a) Mòdul 1: instal·lació de les següents dèsset posicions: deu de línia; una d'enllaç de barres; una de mesura; una de transformador; una de servicis auxiliars; una de bateria de condensadors; i dos de partició de barres amb cable.  
b) Mòdul 2: instal·lació de les tres posicions següents: dos d'unió de barres amb cable; i una de servicis auxiliars.  
Previsió d'instal·lar altres posicions en este mòdul 2 al costat d'un futur mòdul 3.  
· Una transformació dotada d'un transformador trifàsic (T-1), de tipus interior que s'ha d'ubicar en l'edifici, de potència 50 MVA i relació de transformació 225 ± 9x2,5 / 21,5 kV, amb la corresponent reactància trifàsica limitadora de presa de terra. És de bany d'oli amb refrigeració natural i forçada, amb regulador de tensió en càrrega.  
Previsió d'instal·lació de dos transformadors futurs.  
· Servicis auxiliars de corrent altern (amb alimentació per mitjà de dos transformadors de 250 kVA [TSA1 i TSA2] i relació de transformació 20+2,5%+5%+7,5%+10% / 0,420-0,242 kV) i de corrent continu (formats per dos equips compactes rectificador-bateria) per a les operacions de comandament i control.  
· Una bateria de condensadors d'interior de tensió 20 kV i (3600kVAr+7200 kVAr).  
- La subestació s'ubica totalment soterrada i emplaçada davall l'aparcament de l'estació provisional de l'AVE, i disposa de quatre plantes. En la planta d'accés, que coincidix amb la rasant de l'aparcament que quedarà oculta amb l'enjardinament, s'ubiquen els elements de ventilació i de seguretat. En la planta soterrani-1 s'instal·len les sales de control, la de comunicacions i la d'equips i transformadors auxiliars. En la planta soterrani-2 s'instal·len, fonamentalment, les sales de cel·les de mitjana tensió i GIS, els receptacles de transformadors i finalment, la planta soterrani-3 es destina a les galeries de cablejats, bancades de trafos, etc. La superfície útil total disponible és de 3.387,05 m².  
  
- Pressupost: 5.617.718,43 euros.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució per a la nova subestació citada en el punt primer d'esta resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 3 de novembre de 2009.  
  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
  
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
b) La instal·lació que s'ha d'executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada, el titular d'esta autorització haurà de sol·licitar a esta Direcció General l'autorització corresponent.  
d) El titular de la instal·lació haurà d'atendre en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar oportunament i van ser acceptades.  
En particular, haurà de tindre en compte les condicions arreplegades per l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) en les al·legacions presentades amb motiu de la informació pública del projecte i exposades en els antecedents d'esta, i ha donat la conformitat Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en l'escrit de contestació, com així mateix s'arreplega en la part expositiva d'esta resolució.  
  
e) El termini d'execució de l'obra serà de vint-i-quatre mesos comptadors des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal, per qualsevol mitjà admés en dret, per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia. En tot cas, el termini entre la notificació d'esta autorització i l'inici de l'execució de l'obra, no superarà els vint-i-quatre mesos, i deixarà sense efecte esta resolució en cas contrari.  
  
f) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, a la qual s'acompanyarà d'un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, en què acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.  
g) L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
h) Condicions d'orde mediambiental establides en la declaració d'impacte ambiental de 27 d'abril de 2011, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge:  
1. En cas de produir-se qualsevulla troballa d'índole arqueològica o paleontològica durant les obres, haurà de ser comunicat a l'administració competent. Així mateix s'adoptaran les mesures que, si és el cas, indique la Direcció General de Patrimoni Arqueològic.  
2. Hauran d'adoptar-se les condicions (les mesures d'integració paisatgística i el programa d'implementació) fixades en l'estudi d'integració paisatgística que acompanya el projecte, d'acord amb el contingut de l'informe de 15 d'octubre de 2010 del Servici de Paisatge.  
3. S'adoptaran els aspectes regulats en el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, en relació amb l'ús de gasos fluorats.  
4. A la posada en marxa de la instal·lació, es realitzaran mesuraments a l'efecte de comprovar les estimacions incloses en l'estudi d'impacte ambiental i en el projecte relatives a emissions sonores (auditoria acústica) i camps electromagnètics i el compliment dels valors establits en la normativa aplicable. Els resultats s'acompanyaran de les condicions de funcionament de la subestació (equips en funcionament, grau de càrrega, horari, etc.).  
5. Les accions incloses en el Programa de Vigilància Ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
6. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, hauran de ser comunicades a l'òrgan ambiental competent que establirà, si és procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública de l'establiment de la instal·lació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer d'esta resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i dels drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afectació a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
  
Quart  
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat,   
  
Relació dels béns i dels drets afectats del projecte: ST Parc Central 220/20 kV  
  
Terme municipal de València  
  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Parque Central 220/20 kV  
  
Término municipal de Valencia  
  
  
pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, significant-se que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què s'ha intentat la notificació i no s'ha pogut realitzar.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 7 de juny de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6550, del 23-06-2011 (2011/7238)

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque Central, ubicada en la ciudad de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2010/190/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6550

Fecha DOGV
:   23-06-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/7238

CVE


Fecha del documento
:   07-06-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [empresa privada](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque Central, ubicada en la ciudad de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2010/190/46. [2011/7238]  
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya), c/ Ribera de Axpe, núm. 5, en fecha 30 de diciembre de 2009, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque Central, ubicada en la zona centro de la ciudad de Valencia, soterrada bajo el futuro parque que se ejecutará con motivo de la Actuación Urbanística Parque Central, próximo a la avenida César Giorgeta y la calle San Vicente Mártir del término municipal de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2010/190/46).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 3 de noviembre de 2009.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana del día 7 de octubre de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 14 de octubre de 2010, en el diario Las Provincias de fecha 14 de octubre de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente se ha presentado escrito de alegaciones por la entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), mediante el que manifiesta, en síntesis, lo siguiente:  
1. Que en la relación de bienes y derechos de la información pública de la instalación figura como afectada en una superficie de 1.532,16 m² de pleno dominio y 3.242 m² de ocupación temporal, la parcela 01 del polígono 54117 de Valencia y como titular de la misma ADIF, constando en los archivos de inventario de dicha entidad que la referida parcela tiene la naturaleza jurídica de dominio público ferroviario. 2. Que ADIF ha autorizado las obras de la subestación en la parcela en cuestión en virtud del artículo 15 de la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario, ubicándose soterrada bajo el actual aparcamiento de la estación AVE, bajando hasta una cota de 17,40 metros. 3. Que según el Planeamiento vigente los terrenos se clasifican como suelo urbano con uso dotacional de la red primaria y en virtud de la Actuación Urbanística Parque Central, a su titular, ADIF, le corresponde el aprovechamiento urbanístico inherente a los mismos. 4. Que según la memoria del proyecto de ejecución la justificación de la instalación viene dada por la necesidad de abastecimiento a la infraestructura de transporte (AVE Madrid-Valencia, Cercanías, etc.) y por el importante crecimiento de la demanda en el mercado que se abastece desde las subestaciones de la zona, el grado de saturación del actual sistema de alimentación del área metropolitana de Valencia y la mejora en la calidad del suministro de energía eléctrica. 5. Que el ADIF se opone a la afección en pleno dominio dada la naturaleza demanial-ferroviaria de los suelos bajo los que se ubica la subestación y a que es legalmente inexpropiable, así como a que los mismos son necesarios para el aparcamiento de la estación, sin que esta oposición desvirtúe el hecho de que en el ejercicio de sus competencias haya otorgado la autorización prevista en el artículo 15 de la Ley del Sector Ferroviario. Que además si bien es cierto que la subestación abastece la infraestructura ferroviaria, también supone una mejora en la calidad de suministro, disposición de mayor potencia, etc, lo que representa un importante avance en la comercialización de la compañía, que mejorará el servicio público, pero también el beneficio propio, impidiendo tales circunstancias que la subestación tenga naturaleza ferroviaria. 6. No obstante lo anterior, ADIF, muestra su disposición a instrumentar la ocupación estableciendo una concesión administrativa con las circunstancias y condiciones que relaciona a continuación en su escrito.  
Trasladado el mencionado escrito a la empresa solicitante manifiesta lo siguiente:  
Que por parte de ADIF no se ha manifestado ningún inconveniente de carácter técnico en el trámite de alegaciones otorgado y que como se ha reconocido por la propia entidad, la subestación eléctrica es una instalación que presta servicio directamente al AVE Madrid-Valencia, con independencia de que también sirva para otros fines, por lo que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y en cuanto a ello se refiere, puede considerarse infraestructura ferroviaria. No obstante, por parte de la empresa solicitante se manifiesta que en el caso de mantenerse los reparos por ADIF, los tenga por aceptados, con reserva de acciones a futuro.  
Remitida la contestación anterior al ADIF, indica que mantiene los reparos expresados en la alegación presentada.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
- El Ayuntamiento de Valencia contestó manifestando que, tras el examen de la documentación aportada, han sido consultados los servicios municipales correspondientes, señalando aquellos que no han informado en plazo, cuantos han contestado en sentido favorable, sin haber opuesto reparo u observación alguna, y aquellos otros servicios que han informado con condicionados específicos a la instalación proyectada.  
Del mencionado informe se ha dado traslado a la empresa solicitante, que vino a manifestar su conformidad con el contenido de los condicionados referidos, indicando que serán tenidos en cuenta, al igual que para cualquier otro servicio, reponiéndose en caso de verse afectados, con la supervisión de los técnicos municipales que se considere.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Área de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, habiendo remitido informe por el que se manifiesta que en base a la normativa del Patricova, el ámbito de actuación del proyecto de ejecución de la subestación transformadora 220/20 kV denominada ST Parque Central, no se encuentra afectada por riesgo de inundación.  
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Dirección de la Línea de Alta Velocidad Este, indicando que analizado el proyecto de ejecución manifiestan su conformidad técnica a la solución planteada.  
Trasladados los informes expresados a la empresa, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, mostró su conformidad con el contenido de los mismos.  
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia y su informe favorable.  
Considerando que con fecha 27 de abril de 2011 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de la nueva subestación transformadora ST Parque Central 220/20 kV, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Valencia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la Subestación Transformadora, la constituye la mejora, continuidad y mayor disponibilidad de potencia de suministro del servicio eléctrico en Valencia capital, junto con la necesidad del desarrollo de las infraestructuras en la red de transporte y distribución existentes al objeto de dar con ello respuesta a la demanda del mercado, en particular al abastecimiento de infraestructuras de transporte ferroviario, dada la actual saturación del sistema de alimentación eléctrica en el área metropolitana de Valencia.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando que el titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque Central, soterrada bajo el futuro parque que se construirá con motivo de la actuación urbanística Parque Central, en las proximidades de la avenida César Giorgeta y la calle San Vicente Mártir, en la ciudad de Valencia y cuyas características principales, son las siguientes:  
- Sistema eléctrico de 20 kV:  
· Con una configuración de doble barra, blindada de tipo interior, con envolvente metálica y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), conformado por dos módulos de celdas independientes con los siguientes módulos:  
a) Módulo 1: instalación de las siguientes diecisiete posiciones: diez de línea; una de enlace de barras; una de medida; una de transformador; una de servicios auxiliares; una de batería de condensadores; y dos de partición de barras con cable.  
b) Módulo 2: instalación de las siguientes tres posiciones: dos de unión de barras con cable; y una de servicios auxiliares.  
Previsión de instalar otras posiciones en este módulo 2 junto a un futuro módulo 3.  
· Una transformación dotada de un transformador trifásico (T-1), de tipo interior a ubicar en el edificio, de potencia 50 MVA y relación de transformación 225 ± 9x2,5 / 21,5 kV, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra. Es de baño de aceite con refrigeración natural y forzada, con regulador de tensión en carga.  
Previsión de instalación de dos transformadores futuros.  
· Servicios auxiliares de corriente alterna (con alimentación mediante dos transformadores de 250 kVA [TSA1 y TSA2] y relación de transformación 20+2,5%+5%+7,5%+10% / 0,420-0,242 kV) y de corriente continua (formados por dos equipos compactos rectificador-batería) para las operaciones de mando y control.  
· Una batería de condensadores de interior de tensión 20 kV y (3600kVAr+7200 kVAr).  
- La subestación se ubica totalmente soterrada y emplazada bajo el aparcamiento de la estación provisional del AVE, disponiendo de cuatro plantas. En la planta de acceso, que coincide con la rasante del aparcamiento que quedará oculta con el ajardinamiento, se ubican los elementos de ventilación y de seguridad. En la planta sótano-1 se instalan las salas de control, la de comunicaciones y la de equipos y transformadores auxiliares. En la planta sótano-2 se instalan, fundamentalmente, las salas de celdas de media tensión y GIS, los cubículos de transformadores y finalmente, la planta sótano-3 se destina a las galerías de cableados, bancadas de trafos, etc. La superficie útil total disponible es de 3.387,05 m².  
- Presupuesto: 5.617.718,43 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución para la nueva subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 3 de noviembre de 2009.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El titular de la instalación deberá atender en la ejecución del proyecto a las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
En particular, deberá tener en cuenta los condicionados recogidos por el administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) en las alegaciones presentadas con motivo de la información pública del proyecto y expuestos en los antecedentes de la presente, habiendo prestado su conformidad Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en su escrito de contestación, como asimismo se recoge en la parte expositiva de esta resolución.  
e) El plazo de ejecución de la obra será de veinticuatro meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal, por cualquier medio admitido en derecho, para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía. En todo caso, el plazo entre la notificación de la presente autorización y el inicio de la ejecución de la obra, no superará los veinticuatro meses, dejando sin efecto la presente resolución en caso contrario.  
f) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
g) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
h) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda:  
1. En caso de producirse cualquier hallazgo de índole arqueológica o paleontológica durante las obras, deberá ser comunicado a la administración competente. Asimismo se adoptarán las medidas que en su caso indique la Dirección General de Patrimonio Arqueológico.  
2. Deberán adoptarse las condiciones (medidas de integración paisajística y programa de implementación) fijadas en el estudio de integración paisajística que acompaña al proyecto, de acuerdo con el contenido del informe de 15 de octubre de 2010 del Servicio de paisaje.  
3. Se adoptarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, en relación al uso de gases fluorados.  
4. A la puesta en marcha de la instalación, se realizarán mediciones al efecto de comprobar las estimaciones incluidas en el estudio de impacto ambiental y en el proyecto relativas a emisiones sonoras (auditoría acústica) y campos electromagnéticos y el cumplimiento de los valores establecidos en la normativa aplicable. Los resultados se acompañarán de las condiciones de funcionamiento de la subestación (equipos en funcionamiento, grado de carga, horario, etc.).  
5. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
6. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberán ser comunicadas al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell   
  
Relació dels béns i dels drets afectats del projecte: ST Parc Central 220/20 kV  
  
Terme municipal de València  
  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Parque Central 220/20 kV  
  
Término municipal de Valencia  
  
  
de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 7 de junio de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML