Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8669, del 04-11-2019 (2019/10156)

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2019, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), per a la cessió de la infraestructura de depuració del sistema de Pinedo i col·lector oest.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8669

Data del DOGV
:   04-11-2019

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2019/10156

CVE


Data del document
:   23-10-2019

Organisme emissor
:   Presidència de la Generalitat

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2019, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), per a la cessió de la infraestructura de depuració del sistema de Pinedo i col·lector oest. [2019/10156]  
La Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) han subscrit, prèvia tramitació reglamentària, el dia 8 d'octubre de 2019, el conveni per a la cessió de la infraestructura de depuració del sistema de Pinedo i col·lector oest, i d'acord amb allò que preveu l'article 20 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, una vegada inscrit en el Registre de Convenis de la Generalitat amb data 23 d'octubre de 2019 i número 1209/2019, és procedent la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del conveni esmentat, que figura annex a aquesta resolució.  
  
València, 23 d'octubre de 2019.- El director general de Relacions amb les Corts: Antonio Torres Salvador.  
  
  
Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics per a la cessió de la infraestructura de depuració del sistema de Pinedo i col·lector oest  
  
  
València, 8 d'octubre de 2019  
  
Reunits  
D'una part, Mireia Mollà Herrera, consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, segons Decret 6/2019, de 17 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es nomena a les persones titulars de les vicepresidències i de les conselleries, autoritzada per a la subscripció d'aquest instrument per Acord del Consell de 4 d'octubre de 2019.  
D'una altra part, Elisa Valía Cotanda, com a presidenta de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (d'ara endavant, EMSHI), nomenada per Acord de l'assemblea de l'Entitat de 29 de juliol de 2019, assistida per a aquest acte pel secretari de l'EMSHI, José Antonio Martínez Beltrán.  
Ambdues parts intervenen en la representació i amb les facultats que els seus respectius càrrecs els confereixen, reconeixent-se mútuament i recíprocament la suficient capacitat legal necessària per a obligar-se i específicament pel que respecta al contingut sobre el qual versa aquest document, acorden subscriure aquest conveni interadministratiu, i,  
  
  
Exposen  
  
Primer. La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica és el departament encarregat de la direcció i execució de la política del Consell en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, medi ambient, recursos hídrics, canvi climàtic, desenvolupament rural, política agrària comuna i prevenció d'incendis en la Comunitat Valenciana.  
En particular, la generalitat, a través del referit departament, és responsable de garantir la protecció del medi ambient enfront d'efectes que poden derivar-se de la prestació del servei públic de sanejament d'aigües residuals de competència local en el marc del que es disposa per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local; per la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, i per la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament d'aigües residuals de la Comunitat Valenciana.  
Segon L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics va ser creada per la disposició addicional primera de la Llei 2/2001 d'11 de maig (DOGV 4001, 17.05.2001, i BOE 147, 20.06.2001), de la Generalitat, de creació i gestió d'àrees metropolitanes de la Comunitat Valenciana, mantingut el seu caràcter per la disposició addicional única de la Llei 8/2010, de 23 de juny (DOGV 6296, 24.06.2010, i BOE 178, 23.07.2010), de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, LRLCV). Com a entitat supramunicipal i de conformitat amb l'esmentada disposició addicional en el seu apartat primer, està integrada per un total de 51 municipis.  
De conformitat amb la normativa exposada, li correspon la competència del servei de l'aigua en alta, la producció i subministrament fins al punt de distribució municipal. Així mateix, podrà exercir les facultats reconegudes en aquesta matèria a les corporacions locals en la Llei 2/1992, de 26 de març, de la Generalitat Valenciana, de sanejament d'aigües residuals de la Comunitat Valenciana.  
Tercer. L'estació depuradora d'aigües residuals de Pinedo i, en general, tot l'anomenat Sistema Pinedo constitueixen una infraestructura de caràcter estratègic des del punt de vista ambiental, i que forma un sistema unitari o integrat. Actualment, la titularitat del sistema és compartida entre l'EMSHI i la Generalitat, amb les dificultats que això comporta quant a la gestió.  
Com a conseqüència dels problemes interadministratius entre ambdues administracions, les parts signants van subscriure en data 27 de juny de 2017 un protocol d'intencions el fi últim del qual consistia a implementar les relacions interadministratives en matèria de sanejament metropolità, instrument que diferia la seua execució a la subscripció de sengles convenis.  
En el primer dels convenis referits, relatiu a la infraestructura de la instal·lació de Pinedo, la Generalitat i l'EMSHI van manifestar la seua intenció d'escometre una gestió conjunta de la infraestructura de depuració del sistema de Pinedo, que passaria a denominar-se Sistema de Pinedo donada la seua indivisibilitat en la gestió del tractament que realitzen per damunt de les controvèrsies en la titularitat de les instal·lacions que la componen i que ambdues administracions comparteixen.  
El segon conveni és el relatiu al tractament de l'abocament conjunt que s'efectua pel col·lector oest i l'emissari submarí de Pinedo, objecte de l'autorització administrativa de la Direcció General d'Aigua i pel qual es constituiria una junta d'usuaris d'abocaments als sistemes generals de sanejament de l'àrea metropolitana de valència (Subsistema Pinedo, emissari submarí), en el si d'aquesta entitat metropolitana i que estaria format pels municipis que depuren les seues aigües residuals en aquesta instal·lació metropolitana de l'EDAR de Pinedo i que finalment aboquen per l'emissari submarí de Pinedo i que són els següents: Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Burjassot, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Mislata, Paterna, Paiporta, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Torrent, València i Xirivella.  
  
L'esmentat protocol establia un termini de vigència de sis mesos següents a la seua signatura perquè ambdós convenis estigueren formalitzats. Malgrat que ha finalitzat el termini inicial previst en aquest sense que s'hagen complit les seues previsions, no obstant això la voluntat de les parts signants és aconseguir un acord per a solucionar les discrepàncies existents en aquestes matèries, mantenint l'esperit i la voluntat de col·laboració, que subjeia en la subscripció del protocol.  
Quart. A la vista de les alternatives estudiades respecte d'aquesta cotitularitat, ambdues administracions estan d'acord en la conveniència que tota la instal·lació pertanga i es gestione per una sola d'elles.  
  
En aquest sentit, la Generalitat té una especial preocupació pels efectes ambientals que puguen derivar-se de les decisions que s'adopten en relació amb el Sistema Pinedo i a aquest efecte estaria disposada a assumir la titularitat de tota la instal·lació.  
D'altra banda, l'EMSHI ha sostingut en diverses ocasions la seua falta de mitjans tècnics i econòmics per a fer front a la seua competència en matèria de sanejament. En tal sentit cal recordar les ocasions en què l'EMSHI s'ha dirigit a les Corts instant la modificació legal de la seua llei de creació en aquest punt, així s'ha fet mitjançant acords de l'Assemblea de l'EMSHI de 19.12.2012, 06.11.2013 i 29.10.2014, i també de la Junta de Govern de l'Entitat de 24.09.2013. En tals acords, l'Entitat ha sol·licitat d'una banda, donar una nova redacció a l'apartat 2 del punt «U» de la disposició addicional única de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, de règim local de la Comunitat valenciana, suprimint la competència en matèria de sanejament, i sol·licitant que les competències de sanejament d'aigües que exercia l'EMSHI, passen a correspondre a l'administració que resulte competent segons la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament d'aigües residuals.  
  
Cinqué. Tenint en compte el que s'ha manifestat en l'esmentat Protocol d'intencions de 27 de juny de 2017, ambdues administracions, en l'àmbit de les seues competències en matèria de sanejament, en virtut dels principis de col·laboració i cooperació interadministrativa i a l'empara del que es preceptua en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, acorden mitjançant la subscripció d'aquest conveni interadministratiu el següent:  
  
  
Estipulacions  
  
Primera. Objecte  
L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Pinedo, i tot l'anomenat Sistema Pinedo, recollit en l'annex d'aquest conveni, és una instal·lació estratègica per al sanejament d'aigües residuals de la Comunitat Valenciana, la titularitat actual de les quals correspon a dues administracions, la Generalitat i l'EMSHI. L'experiència d'aquests últims anys desaconsella que dues administracions se superposen en la gestió d'unes mateixes instal·lacions sobre les quals s'exerceix una mateixa activitat.  
Per aquest conveni, l'EMSHI i la Generalitat es comprometen a posar en marxa tots els mitjans jurídics necessaris per a la cessió patrimonial de la titularitat de les instal·lacions que actualment corresponen a l'EMSHI en favor de la Generalitat, amb la finalitat que tot el Sistema Pinedo (que comprén les instal·lacions referides en l'annex d'aquest conveni) passen a ser de titularitat d'una única Administració, la Generalitat.  
A aquest efecte, l'EMSHI es compromet a iniciar de forma immediata els tràmits administratius necessaris per a fer efectiva aquesta cessió patrimonial, conformement a la normativa patrimonial aplicable a una i l'Administració.  
Així mateix, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica impulsarà políticament que es duga a terme aquesta modificació, instant l'òrgan competent de la Generalitat que propose, com més prompte millor, la revisió legal de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de suprimir la competència en matèria de sanejament de l'EMSHI.  
La cessió a què es refereix aquesta estipulació es mantindrà sempre que cristal·litze la modificació legislativa de l'actual disposició addicional única, apartat 1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, i se suprimisca la competència en matèria de sanejament de l'EMSHI o, en defecte d'això, durant el termini de vigència del conveni. Així mateix, si els béns no són destinats al servei públic de sanejament d'aigües residuals o deixen de destinar-se posteriorment, revertiran a l'EMSHI, i s'integraran en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.  
  
Segona. Constitució d'una junta d'usuaris d'abocaments als sistemes generals de sanejament de l'Àrea Metropolitana de València  
Quant als abocaments del col·lector oest i l'autorització d'abocaments de la Direcció General de l'Aigua mitjançant Resolució de 23 de juny de 2015, i també l'autorització d'abocament al domini públic hidràulic atorgada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer respecte de l'EDAR de Catarroja de data 30 d'octubre de 2015, l'EMSHI va iniciar un procediment, en compliment del Protocol d'intencions, per a constituir una junta d'usuaris d'abocaments als sistemes generals de sanejament de l'Àrea Metropolitana de València, assumint per aquest el compromís que una vegada s'acabe la fase de tramitació metropolitana, en l'estat en què s'haja pogut arribar, es remetran les actuacions realitzades a la Generalitat perquè aquesta ultime l'expedient de creació de l'esmentada junta d'usuaris i de conformitat amb les modificacions previstes en aquest, tal comunitat d'usuaris es gestione de la mateixa manera que la resta de comunitats d'abocaments d'aquestes característiques en tot el territori de la Comunitat.  
  
TERCERA. Gestió conjunta del Sistema Pinedo  
Amb l'aprovació d'aquest conveni, l'EMSHI acorda l'afectació dels béns de titularitat metropolitana integrants del denominat «Sistema Pinedo» al servei públic de sanejament, competència de la Generalitat, i també la transmissió de la titularitat dels esmentats béns a aquesta Administració autonòmica per a tal fi.  
  
Una vegada perfeccionada la transmissió a favor de la Generalitat correspondrà la gestió i explotació dels béns cedits a l'Administració autonòmica, que escometrà les actuacions administratives necessàries per a garantir la gestió conjunta de tot el Sistema Pinedo. Mentre que els tràmits administratius necessaris per a l'esmentat perfeccionament es desenvolupen, serà la Generalitat la que durà a terme las actuacions necessàries per a garantir la continuïtat del servei de sanejament d'aigües residuals de la totalitat de la instal·lació.  
  
  
Quarta. Seguiment del compliment del conveni  
A l'efecte de donar compte de la gestió integrada i conjunta de tot el sistema per part de la Generalitat, i mentre que es mantinga la vigència d'aquest conveni, es crea una comissió mixta entre la Generalitat i l'EMSHI que, conforme al que es preveu en l'article 49.f de la Llei de règim jurídic del sector públic, actuarà com a òrgan mixt de seguiment del compliment del conveni. Una còpia de totes les actes de les sessions que aquest òrgan emeta en el desenvolupament i execució de les seues funcions serà remés a l'òrgan de l'Administració autonòmica que així s'indique per aquesta.  
L'esmentada comissió estarà composta de manera paritària per representants de l'EMSHI i de la Generalitat, sota la presidència d'un representant de la Generalitat, i es reunirà quan resulte necessari, a proposta de qualsevol de les parts, i en tot cas una vegada a l'any. En la designació dels representants de la Generalitat en l'òrgan de seguiment es procurarà la presència equilibrada de dones i homes, en aplicació del que es preveu en el II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat per Acord de 10 de març de 2017, del Consell.  
El règim de funcionament d'aquesta comissió s'ajustarà a l'assenyalat en els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  
  
Cinquena. Termini de vigència i resolució del conveni  
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura per les parts i tindrà una durada màxima de dos anys; podrà ser objecte de pròrroga, de forma expressa, per un període de fins a dos anys addicionals, conforme al que es preveu en l'article 49.h de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Sense perjudici de la durada establida en el paràgraf precedent, el conveni podrà extingir-se també pel compliment íntegre de les actuacions previstes en aquest, o per produir-se qualsevol de les causes de resolució establides amb caràcter general en l'article 51.2 de l'esmentada Llei 40/2015, d'1 d'octubre.  
Durant la vigència del termini inicial o qualsevol de les seues possibles pròrrogues qualsevol de les parts podrà resoldre unilateralment el conveni, mitjançant notificació per escrit, amb una antelació mínima d'un mes respecte a la data d'efectivitat de la resolució. En aquest cas, l'ús de totes les instal·lacions objecte de la cessió d'ús revertiran a l'Administració respectiva en correcte estat de funcionament, i sense perjudici dels contractes que s'hagueren pogut subscriure amb tercers per a la gestió i explotació integrada del Sistema Pinedo, els termes del qual hauran de respectar-se en la seua integritat per les administracions subrogades.  
Així mateix, aquest conveni quedarà automàticament extingit en el moment que alguna de les dues administracions patisca una modificació competencial que puga afectar l'objecte d'aquest.  
  
Sisena. Publicació  
Aquest conveni haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conforme es disposa en l'article 111.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Generalitat Valenciana, i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.  
Una vegada subscrit, el text íntegre d'aquest conveni es publicarà també en el portal de transparència de la Generalitat, GVA oberta, en el termini de 10 dies hàbils des de la inscripció en el Registre de Convenis de la Generalitat, i en la pàgina web de l'EMSHI, per aplicació dels articles 9.1.c i 10, apartats 1 i 3, de l'esmentada llei, i dels articles 3.4 i 12.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, que la desplega.  
  
Setena. Jurisdicció competent  
Aquest conveni revist naturalesa administrativa, i respon a la tipologia dels convenis interadministratius de l'article 47.2.a de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per la qual cosa el coneixement de les qüestions litigioses relatives a aquest que puguen suscitar-se entre les parts correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa, conforme al que s'estableix en l'art. 10.1.g de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la labor de l'òrgan mixt de seguiment, vigilància i control, en relació amb la possible solució en primera instància d'aquestes controvèrsies.  
I en prova de conformitat amb el que s'ha pactat en aquest conveni, les parts subscriuen aquest document en triplicat exemplar.  
  
La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: Mireia Mollà Herrera.  
La presidenta de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics: Elisa Valia Cotanda.  
El secretari de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics: José Antonio Martínez Beltrán  
  
  
ANNEX INFRAESTRUCTURES  
  
1. Col·lectors de sanejament i estacions de bombament d'aigües residuals  
La població servida pel Sistema Pinedo supera 1.100.000 habitants, repartits en 19 municipis que aboquen totalment o parcialment al Sistema Pinedo:  
Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Burjassot, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Mislata, Paterna, Paiporta, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Torrent, València i Xirivella.  
L'abocament al Sistema Pinedo dels municipis relacionats es realitza a través del col·lector oest principal (11,9 km amb diàmetres de 800mm a 1.800mm), al qual escometen quatre ramals principals, dos de major entitat, com són el col·lector Picanya (6 km), i el col·lector Picassent (7,1 km) i uns altres dos de menor longitud, els col·lectors Castellar (1,8 km) i Catarroja (1 km). Addicionalment, es compta amb un elevat nombre de ramals secundaris que aboquen a alguna de les conduccions anteriorment esmentades.  
Donada l'extensió del territori servit i la seua orografia plana, la xarxa de col·lectors esmentada intercala estacions de bombament d'aigües residuals per a possibilitar l'arribada de l'influent a l'EDAR de Pinedo:  
- EB Beniparrell  
- EB Catarroja  
- EB Picanya  
- EB Sedaví  
- EB Silla  
- EB Túria  
  
2. EDAR de Pinedo  
El col·lector oest principal anteriorment esmentat acaba recollint la totalitat de les aigües residuals i les condueix fins a l'EDAR de Pinedo, amb una superfície de 135.000 m², a la qual arriba pel seu extrem oest. En la següent imatge es representen les diferents zones de l'EDAR de Pinedo i com penetren en aquesta el col·lector oest i els col·lectors nord i sud (aquests dos últims aboquen exclusivament aigües del municipi de València i no són objecte d'aquest conveni):  
  
En la següent taula es mostren els cabals tractats (m³/dia) per cadascuna de les instal·lacions enfront del cabal de projecte d'aquestes per a l'exercici 2016:  
  
Quant a la distribució per punts d'abocament, s'han registrat els valors (m³/dia) següents:  
  
  
  
2.1. Instal·lacions de l'EDAR de Pinedo  
A continuació es detallen les instal·lacions amb què compta l'EDAR.  
Pinedo 1  
Línia d'aigua:  
- Reixes de gruixos.  
- Bombament d'aigua bruta.  
- Reixes de mitjans.  
- Dosatge de coagulant.  
- Desarenament - desgreixatge.  
- Separador d'arenes.  
- Concentrador de greixos.  
- Decantació primària. 4 unitats.  
- Tractament biològic amb sistema de ventilació mitjançant turbines. 4 unitats  
- Bombament de recirculació de fangs biològics.  
- Decantadors secundaris. 4 unitats.  
- Bombament d'aigua tractada cap a l'emissari submarí.  
- Tram terrestre emissari submarí aigua tractada.  
  
Línia de fang:  
- Bombament de fangs primaris a espessidors.  
- Dosatge de coagulant en fang espessit.  
- Tamisatge de fangs primaris.  
- Bombament de fangs en excés a flotació.  
- Espessidors per gravetat. 3 unitats.  
- Flotador de fangs en excés. 1 unitat.  
- Bombament de fangs espessits a digestió.  
- Bombament de fangs flotats a digestió.  
- Tamisatge de fangs d'alimentació a digestió.  
- Digestió de fangs (3 primaris + 1 secundari).  
- Dipòsit d'emmagatzematge de fangs digerits.  
- Triturador de fangs digerits.  
- Bombament de fangs digerits al dipòsit tampó.  
- Bombament de fangs a centrífuga.  
- Sistema de preparació i dosatge de polielectròlit deshidratació.  
  
- Centrífugues de deshidratació (3 + 1 unitats).  
- Sist. elevació a tremuges de fangs deshidr. (bombes + caragols transp.).  
- Tremuja d'emmagatzematge de fang deshidratat. 3 unitats.  
  
Línia de gas:  
- Gasòmetre de membrana.  
- Torxa  
- Sistema de cogeneració: 3 motors de 480 kW/unitat, i equips auxiliars.  
  
Serveis varis:  
- Centre de transformació.  
- Grups de pressió per a aigua de servei.  
- Bombaments de drenatges i buidatges.  
- Bàscula.  
Pinedo 2  
Línia d'aigua:  
- Reixes de gruixos.  
- Bombament d'aigua bruta.  
- Tamisatge.  
- Desarenament - desgreixatge.  
- Separador d'arenes.  
- Concentrador de greixos.  
- Dosatge de coagulant i floculants.  
- Tractament fisicoquímic. 4 unitats  
- Decantació primària. 4 unitats  
  
Línia de fang:  
- Bombament de fangs primaris.  
- Tamisatge de fangs primaris.  
- Bombament de fangs tamisatges a desarenament.  
- Separadors d'arena.  
- Alimentació a espessidors per gravetat.  
- Espessidors per gravetat. 3 unitats  
- Bombament de fangs espessits a:  
Dipòsit tampó.  
Digestió anaeròbica de Pinedo 2 ampliació.  
Digestió anaeròbica de Pinedo 1.  
- Dipòsit tampó de fangs espessits.  
- Bombament d'alimentació a centrífugues.  
- Sistema de preparació i dosatge de polielectròlit per a deshidratació.  
- Centrífugues de deshidratació (3 + 1 unitat)  
- Bombament d'alimentació a incineració.  
- Incineració de fangs.  
- Emmagatzematge de fangs deshidratats.  
- Emmagatzematge de cendres.  
  
Serveis varis:  
- Centre de transformació.  
- Grups de pressió per a aigua de servei.  
- Bombaments de drenatges i buidatges.  
- Sistemes de desodoració.  
  
Pinedo 2. Tractament biològic  
Compost per una línia d'aigua amb tractament de fangs actius i una línia de fangs amb estabilització mitjançant digestió anaeròbia i enviament del fang generat a la deshidratació de Pinedo 2.  
  
a) Línia d'aigua tractament biològic  
1. Regulació de cabal a tractament biològic:  
Sobreeixidor d'excés de cabal.  
  
2. Bombament a tractament biològic:  
- 6 + 1 de reserva.  
- 1 transmissor de nivell.  
- 1 canonada d'impulsió (D = 1.400 mm).  
- 1 mesurador electromagnètic de cabal.  
  
3. Reactors biològics:  
- 4 comportes d'aïllament.  
- 4 reactors biològics de 16.018 m³ (V. total = 64.072 m³) amb la distribució següent:  
  
1r selector anòxic: 4 x 490 m³  
2n selector anòxic: 4 x 490 m³  
Resta de zona anòxia: 4 x 4.336 m³  
Zona airejada: 4 x 10.702 m³  
  
  
4. Sistema de ventilació. Difusors de membrana:  
- 1a. zona airejada: 608 difusors per línia, amb una graella de 16 files i 38 difusors per fila i unes dimensions de 15,1 x 31,5 m.  
- 2a. zona airejada: 608 difusors per línia, amb una graella de 16 files i 38 difusors per fila i unes dimensions de 15,1 x 31,5 m.  
- 3a. zona airejada: 512 difusors per línia, amb una graella de 16 files i 32 difusors per fila i unes dimensions de 15,1 x 31,5 m.  
  
5. Agitadors:  
- Selectors anòxics: 2 unitats de 3 kW per línia.  
- Zona anòxia: 2 unitats de 7 kW per línia.  
  
6. Instrumentació per a control sistema de ventilació:  
- 12 mesuradors d'oxigen (3 per línia).  
- 4 mesuradors d'rH (1 per cada zona anòxica).  
- 4 transmissors de cabal d'aire (1 per línia).  
- 12 rotàmetres de cabal d'aire (1 per cada zona airejada).  
- 4 sistemes de control d'aportació d'aire (vàlvula de control).  
  
7. Producció d'aire:  
- 4 + 1 de reserva, turbocompressors de cabal màxim 11.000 Nm³/h i 400 kW de potència per unitat.  
- 5 cabines d'insonorització.  
  
8. Desaeració:  
- 2 zones agitades (V. total = 710 m³).  
- 2 zones no agitades (V. total = 1.212 m³).  
- 2 rampes d'aportació d'aire (160 vibrair en total).  
- 2 sistemes de control d'aportació d'aire (transmissor de cabal i vàlvula de control).  
  
9. Extracció de flotants:  
- 4 sistemes d'aigua a pressió.  
- 4 atalls d'extracció de flotants.  
- 2 bombes submergibles de 50 m³/h i 2,6 kW de potència.  
  
10. Decantació secundària:  
- 6 abocadors de repartiment.  
- 6 comportes d'aïllament.  
- 6 decantadors circulars de succió amb dimensions unitàries:  
  
Diàmetre: 51 m  
Altura en l'abocador: 3,6 m  
Longitud d'abocador: 160 ml  
Superfície: 2.043 m²  
Volum útil: 8.176 m³  
  
  
- 6 bombes flotants de 5 m³/h i 1,8 kW.  
- 6 bufadors d'encebament del decantador secundari de 2,2 kW.  
  
11. Recirculació de fangs:  
- 5 + 1 de reserva, bombes centrífugues (cambra seca) de 2.100 m³/h i 55 kW.  
- 1 canonada d'impulsió (D = 1.400 mm).  
- 1 mesurador electromagnètic de cabal.  
  
12. Recirculació interna de licor mixt:  
Sistema de recirculació interna núm. 1:  
- 4 bombes submergibles d'hèlice de 2.750 m³/h i 34 kW potencia. (1 de reserva en magatzem).  
- 4 canonades d'impulsió (D = 700 mm).  
- 4 mesuradors electromagnètics de cabal.  
Sistema de recirculació interna núm. 2:  
- 4 bombes submergibles instal·lades en canonada de DN-800.  
- 4 mesuradors electromagnètics de cabal.  
  
b) Línia de fang del tractament biològic  
  
13. Bombament de fangs en excés:  
- 2 + 1 reserva bombes centrífugues (cambra seca) de 120 m³/h i 11 kW de potència.  
- 2 mesuradors electromagnètics de cabal.  
  
14. Espessament per flotació de fangs biològics:  
- 2 flotadors de fangs de les dimensions unitàries següents:  
  
Diàmetre: 15 m  
Superfície útil: 176 m²  
Pressurització: indirecta  
  
  
- 2 bombes de fangs flotats de 20 m³/h i 3 kW de potència.  
Sistema de pressurització:  
- 2 + 1 de reserva, bombes centrífugues de 150 m³/h i 37 kW de potència.  
- 1 pilota de pressurització de 8 m³.  
- 1 + 1 de reserva, compressors d'aire de 600 l/min.  
- 1 compressor d'aire de 200 l/min suport flotació.  
  
15. Mescla de fangs v bombament a digestió:  
- 1 dipòsit de 80 m³.  
- 1 agitador de 4,2 kW.  
- 3 + 1 de reserva, bombes de caragol de 35 m³/h de 5,5 kW de potència.  
- 3 mesuradors electromagnètics de cabal.  
  
16. Digestió anaeròbia:  
- 3 digestors de 8.700 m³.  
- Cabalímetres de fang de recirculació (3 unitats).  
- Calefacció de fangs:  
- 6 intercanviadors.  
- 6 sistemes de regulació de temperatura.  
- 6 bombes de recirculació de fangs de 225 m³/h, i 11 kW (+1 de reserva en taller).  
- 6 bombes de recirculació d'aigua de 100 m³/h, i 4 kW (+1 de reserva en taller).  
- 3 calderes d'1.300.000 kcal/h.  
- 1 grup de pressió de gasoil a caldera de 5,5 kW.  
- 3 bufadors de gas de 325 Nm³/h de 4 kW de potència.  
- 1 equip descalcificador d'aigua de 0,25 kW.  
  
17. Agitació digestors  
- 3 + 1 de reserva compressors de gas de 610 Nm³/h de 42 kW de potència.  
- 24 canyes d'injecció de gas en cada digestor de 25,4 m³/h cada canya.  
- 1 bomba centrífuga de desembossat de canyes de 7,5 kW.  
  
18. Emmagatzematge v bombament de fangs digerits:  
- Dipòsit tampó de fangs digerits de Pinedo II:  
- 1 dipòsit tampó de 2.000 m³.  
- 2 agitadors de 7,5 kW.  
- Bombament de fangs digerits del dipòsit tampó a deshidratació Pinedo II:  
- 2 bombes de caragol de 60 m³/h de kW + 1 de reserva.   
  
19. Emmagatzematge de gas de digestió:  
- 1 gasòmetre de doble membrana de 5.000 m³.  
- 1 ventilador de pressurització gasòmetre donen 2,5 kW.  
- 1 transmissor de nivell.  
  
20. Torxa:  
- Diàmetre: 8».  
- Cabal màxim: 1.800 Nm³/h.  
- Encés automàtic.  
  
21. Sistema de cogeneració d'energia:  
- Motor de cogeneració de 526 kW de potència instal·lada.  
- Sistemes auxiliars de funcionament de la cogeneració.  
  
22. Xarxa de gas:  
- 1 transmissor de cabal de gas a gasòmetre.  
- 1 transmissor de cabal de gas a calderes.  
- 2 detectors de fugues de gas.  
- 9 potes de porga.  
  
  
c) Serveis auxiliars  
  
23. Ventilació d'edificis:  
- 5 extractors de 20.000 m³/h en edifici de turbocompressors.  
- 1 extractor de 3.000 m³/h en edifici de compressors de gas.  
- 1 extractor de 2.200 m³/h en sala de caldera.  
  
24. Aire de servei:  
- 1 + 1 de reserva compressors d'aire de 600 l/min (per a pressurització flotadors anteriorment esmentat i per a aire de serveis).  
- 1 compressor d'aire de 200 l/min de suport flotació, també esmentat en l'apartat de flotació.  
- 1 equip de filtració i assecat de l'aire.  
  
25. Aigua de serveis:  
- 2 + 1 de reserva bombes de 160 m³/h.  
- 1 calderí de 1.000 I.  
26. Bombament de buidatges planta  
- 1 + 1 bombes submergibles de 25,4 m³/h, 12 mca i 5 kW.  
  
  
Pinedo 2. Tractament terciari  
El tractament terciari està compost per línies diferenciades de tractament segons les destinacions de l'aigua tractada «tractament terciari albufera» o «tractament terciari reg». A continuació es detallen cadascuna de les etapes i els equips amb què estan dotades:  
  
a) Línia d'aigua tractament terciari  
  
1. Bombament de Pinedo II a tractament terciari:  
- 1 sobreeixidor de bypass.  
- 7 + 1 de reserva bombes submergibles d'hèlice de 1.400 m³/h de 41,6 kW (3 unitats per a reg i 3 unitats per a albufera + 1 unitat per a càrrega llavat filtres d'arena).  
- 1 transmissor de nivell.  
- 2 canonades d'impulsió (D = 900 mm).  
- 2 mesuradors electromagnètics de cabal (reg i albufera).  
  
2. Mescla i floculació:  
- Nombre total de línies: 2 per a albufera i 5 per a reg.  
- 7 comportes d'aïllament.  
- 7 cambres de mescla de 35 m³.  
- 7 agitadors verticals de mescla de 2,2 kW.  
- 7 cambres de floculació dividides en dues zones:  
- Reactor agitat: volum = 7 x 265 m³.  
- Reactor pistó: volum = 7 x 119 m³.  
- 7 agitadors verticals de floculació d'1,1 kW.  
- Dosatge de clorur fèrric:  
- 4 dipòsits de 100 m³.  
- 1 bomba de càrrega de clorur fèrric d'1,5 kW.  
- 3 + 1 reserva bombes dosificadors de 350 l/h (línia d'albufera).  
- 4 + 1 reserva bombes dosificadors de 70 l/h (línia de reg).  
- Dosatge de polielectròlit:  
- 2 grups de preparació automàtica de 4.000 I.  
- 7 + 1 reserva bombes de caragol de 600 l/h, amb variador de velocitat.  
  
3. Decantadors lamel·lars - Densadeg:  
- 7 decantadors lamel·lars Densadeg (2 per a albufera i 5 per a reg).  
  
- Superfície lamel·lar unitària: 118 m².  
- Superfície total per decantador: 190 m².  
- Altura útil: 6,5 m.  
- Extracció de flotants:  
- 14 sistemes automàtics d'extracció de flotants (dos per decantador).  
- 7 bombes submergibles de 5 m³/h d'1,8 kW.  
- Recirculació de fangs:  
- 7 unitats de bombes de caragol de 60 m³/h de 9,2 kW (en magatzem una de reserva).  
- Cambres postfloculació:  
- 7 cambres de 22 m³.  
- 7 electroagitadors verticals d'1,1 kW.  
- 7 + 1 bombes dosificadors de coagulant de 30 l/h.  
  
4. Filtres d'arena:  
- Línia d'albufera:  
- Nombre de filtres: 4 filtres oberts.  
- Superfície unitària: 107 m².  
- Altura d'arena: 1,2 m.  
- Rentada automàtica amb aigua i aire.  
- Controlador de nivell i mesura de pèrdua de càrrega.  
- Línia de reg:  
- Nombre de filtres: 9 filtres oberts.  
- Superfície unitària: 107 m².  
- Altura d'arena: 1,20 m.  
- Rentada automàtica amb aigua i aire.  
- Controlador de nivell i mesura de pèrdua de càrrega.  
- Rentada de filtres:  
- 1 dipòsit d'aigua filtrada de 800 m³.  
- 2 + 1 reserva bombes centrífugues de 805 m³/h.  
- 2 + 1 reserva bufadors de 2.950 Nm³/h.  
- 3 cabines d'insonorització.  
  
5. Desinfecció ultraviolada:  
- Línia d'albufera:  
- Nombre de canals: 2  
- Nombre de bancs per canal: 3  
- Nombre total de làmpades per banc: 72  
€ Nombre total de làmpades: 432  
€ Potència unitària: 275 W  
- Potència total instal·lada: 118,8 kW  
- Línia de reg:  
- Nombre de canals: 2  
- Nombre de bancs per canal: 3  
- Nombre total de làmpades per banc: 2 de 90 i 1 de 180  
€ Nombre total de làmpades: 1.080  
€ Potència unitària: 275 W  
- Potència total instal·lada: 297 kW  
  
6. Dosatge d'hipoclorit sòdic per a desinfecció:  
- 1 dipòsit de 35 m³.  
- 1 bomba de càrrega d'1,5 kW.  
- 2 + 1 reserva bombes dosificadors de 117 l/h i 0,18 kW.  
  
7. Bombament d'aigua tractada cap a arqueta de repartiment a albufera i reg:  
- 7 + 1 bombes de 2.120 m³/h de 60 kW per a línies reg i albufera.  
- 2 mesuradors electromagnètics (reg i albufera).  
- 1 conducció línia reg de 1.400 mm diàmetre.  
- 1 conducció línia albufera de 1.000 mm diàmetre.  
  
8. Arqueta de repartiment d'aigua tractada albufera i reg:  
- Arqueta d'aigua tractades a albufera i a reg, separades per comporta mural d'accionament manual.  
- Compartiment d'albufera amb comporta mural d'accionament manual per a alimentació a albufera.  
- Compartiment de reg amb comporta manual d'alimentació a bombament regants.  
- 2 sondes de nivell per a detecció d'alleujament de cada arqueta.   
- Equip de mesurament de nutrients en continu.  
  
9. Bombament séquia Favara:  
- 2 bombes centrifugues submergides de 315 kW, de capacitat 1 m³/seg cada unitat, dotades amb variador de freqüència de  
- 1 pilota antiariet.  
- 1 sistema de control autònom.  
- 1 equip mesurament conductivitat, temperatura, pH i pressió.  
- 1 bomba mostrejador.  
- 1 bomba submergible buidatge arqueta.  
- 1 cambra vàlvules operació.  
- 1 cabalímetre electromagnètic.  
- 1 conducció de 5,065 km longitud de 1.000 mm diàmetre.  
- 1 vàlvula motoritzada alimentació bombament Favara de Pinedo.  
b) Línia de fang de tractament terciari  
- 7 (en magatzem 1 reserva) bombes de caragol de 15 m³/h (5 per a reg i 2 per a albufera).  
- 2 mesuradors electromagnètics de cabal.  
  
c) Centres de transformació de la planta  
L'EDAR compta amb dos transformadors de 2.500 KvA i un de 1.000 KvA.  
  
2.2. Emissari submarí  
Conducció principal  
La conducció principal consisteix en conducte de formigó armat amb camisa xapa de 3.724 metres de longitud i diàmetre interior de 2.500 mm, sent la seua profunditat màxima de 18,70 m respecte a làmina d'aigua i sent el seu recobriment d'arena de 0,50 m i 1,50 m.  
Conduccions d'abocament  
L'abocament es realitza mitjançant dos braços en Y que conformen un angle de 80°, sent la longitud de cadascun d'aquests de 561 m.  
Aquests braços són conductes de polietilé d'alta densitat amb diàmetre decreixent de 1.600 mm a 270mm i presenten ancoratges de formigó monolític de dues peces.  
Per a l'abocament s'empren filtres difusors de diàmetre 90-124 mm.  
  
  
2.3. Esquemes de funcionament de l'EDAR de Pinedo  
  
3. EDAR de Catarroja  
Es tracta de l'EDAR d'entitat molt menor a la de Pinedo, sent el seu cabal de projecte de 75 m³/dia, i la seua potència total instal·lada de 8 kW.  
El seu cabal mitjà diari en 2016 es va situar en 35 m³/dia.  
La línia d'aigua compta amb un pretractament mitjançant reixa de gruixos, un tractament secundari per ventilació prolongada i desinfecció per cloració.  
La línia de fangs es compon únicament d'un espessidor per gravetat.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8669, del 04-11-2019 (2019/10156)

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2019, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se publica el convenio entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), para la cesión de la infraestructura de depuración del sistema de Pinedo y colector oeste.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8669

Fecha DOGV
:   04-11-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2019/10156

CVE


Fecha del documento
:   23-10-2019

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2019, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se publica el convenio entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), para la cesión de la infraestructura de depuración del sistema de Pinedo y colector oeste. [2019/10156]  
La Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 8 de octubre de 2019, el convenio para la cesión de la infraestructura de depuración del sistema de Pinedo y colector oeste, por lo que conforme con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regulan los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, una vez inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con fecha 23 de octubre de 2019 y número 1209/2019, procede la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho convenio, que figura anexo a esta resolución.  
  
València, 23 de octubre de 2019.- El director general de Relaciones con Les Corts: Antonio Torres Salvador.  
  
  
Convenio entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) para la cesión de la infraestructura de depuración del sistema de Pinedo y colector oeste  
  
València, 8 de octubre de 2019  
  
Reunidos  
De una parte, Mireia Mollà Herrera, consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática i Transición Ecológica, según Decreto 6/2019, de 17 de junio, del president de la Generalitat, por el que se nombra a las personas titulares de las vicepresidencias y de las consellerias, autorizada para la suscripción del presente instrumento por Acuerdo del Consell de 4 de octubre de 2019.  
De otra parte, Elisa Valía Cotanda, como presidenta de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (en adelante EMSHI), nombrada por Acuerdo de la Asamblea de la Entidad de 29 de julio de 2019, asistido para el presente acto por el secretario de la EMSHI, José Antonio Martínez Beltrán.  
Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose mutua y recíprocamente la suficiente capacidad legal necesaria para obligarse y específicamente en cuanto concierne al contenido sobre el que versa el presente documento, convienen a suscribir el presente convenio interadministrativo, y,  
  
Exponen  
  
Primero. La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica es el departamento encargado de la dirección y ejecución de la política del Consell en materia de agricultura, ganadería, pesca, alimentación, medio ambiente, recursos hídricos, cambio climático, desarrollo rural, política agraria común y prevención de incendios, en la Comunitat Valenciana.  
En particular, la Generalitat, a través del referido departamento, es responsable de garantizar la protección del medio ambiente frente a efectos que pueden derivarse de la prestación del servicio público de saneamiento de aguas residuales de competencia local en el marco de lo dispuesto por la Ley de bases de régimen local, por la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunidad Valenciana y por la Ley 2/1992 de saneamiento de aguas residuales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) fue creada por la disposición adicional primera de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de la Generalitat, de creación y gestión de áreas metropolitanas de la Comunidad Valenciana (DOGV 4001, 17.05.2001 y BOE 147, 20.06.2001) mantenido su carácter por la disposición adicional única de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana (en adelante LRLCV, DOGV 6296, 24.06.2010 y BOE 178, 23.07.2010). Como entidad supramunicipal y de conformidad con la citada disposición adicional en su aparatado primero, está integrada por un total de 51 municipios.  
De conformidad con la normativa expuesta, le corresponde la competencia del servicio del agua en alta, la producción y suministro hasta el punto de distribución municipal.Asimismo, podrá ejercer las facultades reconocidas en esta materia a las corporaciones locales en la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana.  
Tercero. La estación depuradora de aguas residuales de Pinedo, y en general todo el llamado Sistema Pinedo, constituyen una infraestructura de carácter estratégico desde el punto de vista ambiental, y que forma un sistema unitario o integrado. Actualmente, la titularidad del sistema es compartida entre la EMSHI y la Generalitat, con las dificultades que ello conlleva en cuanto a la gestión.  
Como consecuencia de los problemas interadministrativos entre ambas administraciones, las partes firmantes suscribieron en fecha 27 de junio de 2017 un protocolo de intenciones cuyo fin último consistía en implementar las relaciones interadministrativas en materia de saneamiento metropolitano, instrumento que difería su ejecución a la suscripción de sendos convenios.  
En el primero de los convenios referidos, relativo a la infraestructura de la instalación de Pinedo, la Generalitat y la EMSHI manifestaron su intención de acometer una gestión conjunta de la infraestructura de depuración del sistema de Pinedo, que pasaría a denominarse Sistema de Pinedo dada su indivisibilidad en la gestión del tratamiento que realizan por encima de las controversias en la titularidad de las instalaciones que la componen y que ambas administraciones comparten.  
El segundo convenio es el relativo al tratamiento del vertido conjunto que se efectúa por el colector oeste y el emisario submarino de Pinedo, objeto de la autorización administrativa de la Dirección General de Agua y por el que se constituiría una Junta de usuarios de vertidos a los sistemas generales de saneamiento del área metropolitana de valencia (Subsistema Pinedo, emisario submarino), en el seno de esta entidad metropolitana y que estaría formado por los municipios que depuran sus aguas residuales en dicha instalación metropolitana de la EDAR de Pinedo y que finalmente vierten por el emisario submarino de Pinedo y que son los siguientes: Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Burjassot, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Mislata, Paterna, Paiporta, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Torrent, València y Xirivella.  
El citado Protocolo establecía un plazo de vigencia de seis meses siguientes a firma del mismo para que ambos convenios estuvieran formalizados. Pese a que ha finalizado el plazo inicial previsto en el mismo sin que se hayan cumplido sus previsiones, no obstante la voluntad de las partes firmantes es alcanzar un acuerdo para solucionar las discrepancias existentes en estas materias, manteniendo el espíritu y la voluntad de colaboración, que subyacía en la suscripción del Protocolo.  
Cuarto. A la vista de las alternativas estudiadas respecto de dicha cotitularidad, ambas administraciones están de acuerdo en la conveniencia de que toda la instalación pertenezca y se gestione por una sola de ellas.  
En este sentido la Generalitat Valenciana tiene una especial preocupación por los efectos ambientales que puedan derivarse de las decisiones que se adopten en relación con el Sistema Pinedo y a tal efecto estaría dispuesta a asumir la titularidad de toda la instalación.  
Por su parte, la EMSHI ha sostenido en diversas ocasiones su falta de medios técnicos y económicos para hacer frente a su competencia en materia de saneamiento. En tal sentido baste recordar las ocasiones en que la EMSHI se ha dirigido a Les Corts instando la modificación legal de su ley de creación en este punto, así se ha hecho mediante acuerdos de la Asamblea de la EMSHI 19.12.2012, 06.11.2013 y de 29.10.2014, así como de la Junta de Gobierno de la Entidad de 24.09.2013. En tales acuerdos, la Entidad ha solicitado por un lado, dar una nueva redacción al apartado 2 del punto Uno de la disposición adicional única de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de régimen local de la Comunidad valenciana, suprimiendo la competencia en materia de saneamiento, y solicitando que las competencias de saneamiento de aguas que venía ejerciendo la EMSHI, pasen a corresponder a la administración que resulte competente según la Ley 2/1992 de saneamiento de aguas residuales.  
Quinto. Atendiendo a lo manifestado en el citado Protocolo de intenciones de 27 de junio de 2017 ambas administraciones, en el ámbito de sus competencias en materia de saneamiento, en virtud de los principios de colaboración y cooperación interadministrativa y al amparo de lo preceptuado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP), mediante la suscripción del presente convenio interadministrativo convienen en acordar lo siguiente:  
  
Estipulaciones  
  
Primera. Objeto  
La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Pinedo, y todo el llamado Sistema Pinedo, recogido en el anexo del presente convenio, es una instalación estratégica para el saneamiento de aguas residuales de la Comunidad Valenciana, cuya titularidad actual corresponde a dos administraciones, la Generalitat Valenciana y la EMSHI. La experiencia de estos últimos años desaconseja que dos administraciones se superpongan en la gestión de unas mismas instalaciones sobre las que se ejerce una misma actividad.  
Por el presente convenio, la EMSHI y la Generalitat se comprometen a poner en marcha todos los medios jurídicos necesarios para la cesión patrimonial de la titularidad de las instalaciones que actualmente corresponden a la EMSHI en favor de la Generalitat, con el fin de que todo el Sistema Pinedo (que comprende las instalaciones referidas en el anexo del presente Convenio) pasen a ser de titularidad de una única administración, la Generalitat.  
A tal efecto, la EMSHI se compromete a iniciar de forma inmediata los trámites administrativos necesarios para hacer efectiva dicha cesión patrimonial, con arreglo a la normativa patrimonial aplicable a una y otra administración.  
Asimismo, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica impulsará políticamente que se lleve a cabo esta modificación, instando al órgano competente de la Generalitat a que proponga, a la mayor brevedad posible, la revisión legal de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, con el fin de suprimir la competencia en materia de saneamiento de la EMSHI.  
La cesión a que se refiere la presente estipulación se mantendrá siempre que cristalice la modificación legislativa de la actual disposición adicional única, apartado 1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana y se suprima la competencia en materia de saneamiento de la EMSHI o, en su defecto, durante el plazo de vigencia del convenio. Asimismo, si los bienes no fueran destinados al servicio público de saneamiento de aguas residuales o dejaran de destinarse posteriormente, revertirán a la EMSHI, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones.  
  
Segunda. Constitución de una junta de usuarios de vertidos a los sistemas generales de saneamiento del Área Metropolitana de València  
En cuanto a los vertidos del colector oeste y la autorización de vertidos de la Dirección General del Agua mediante Resolución de 23 de junio de 2015 así como la autorización de vertido al dominio público hidráulico otorgada por la CHJ respecto de la EDAR de Catarroja de fecha 30 de octubre de 2015, la EMSHI inició un procedimiento, en cumplimiento del Protocolo de intenciones, para constituir una Junta de usuarios de vertidos a los sistemas generales de saneamiento del Área Metropolitana de València, asumiendo por el presente el compromiso de que una vez se termine la fase de tramitación metropolitana, en el estado en que se haya podido llegar, se remitirán las actuaciones realizadas a la Generalitat para que esta ultime el expediente de creación de la citada Junta de usuarios y de conformidad con las modificaciones previstas en el presente, tal comunidad de usuarios se gestione del mismo modo que el resto de comunidades de vertidos de estas características en todo el territorio de la Comunitat.  
  
Tercera. Gestión conjunta del Sistema Pinedo  
Con la aprobación del presente convenio, la EMSHI acuerda la afectación de los bienes de titularidad metropolitana integrantes del denominado «Sistema Pinedo» al servicio público de saneamiento, competencia de la Generalitat Valenciana, así como la transmisión de la titularidad de los citados bienes a dicha Administración Autonómica para tal fin.  
Una vez perfeccionada la transmisión a favor de la Generalitat Valenciana corresponderá la gestión y explotación de los bienes cedidos a la Administración Autonómica, quien acometerá las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la gestión conjunta de todo el Sistema Pinedo. En tanto los trámites administrativos necesarios para el citado perfeccionamiento se desarrollan, será la Generalitat la que llevará a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de saneamiento de aguas residuales de la totalidad de la instalación.  
  
Cuarta. Seguimiento del cumplimiento del convenio  
A los efectos de dar cuenta de la gestión integrada y conjunta de todo el sistema por parte de la Generalitat Valenciana, y en tanto se mantenga la vigencia del presente convenio, se crea una comisión mixta entre la Generalitat Valenciana y la EMSHI que, conforme a lo prevenido en el art. 49.f de la LRJSP, actuará como órgano mixto de seguimiento del cumplimiento del convenio. Una copia de todas las actas de las sesiones que este órgano emita en el desarrollo y ejecución de sus funciones será remitido al órgano de la Administración autonómica que así se indique por esta.  
La citada comisión estará compuesta de modo paritario por representantes de EMSHI y de la Generalitat, bajo la presidencia de un representante de la Generalitat, y se reunirá cuando resulte preciso, a propuesta de cualquiera de las partes, y en todo caso una vez al año. En la designación de los representantes de la Generalitat en el órgano de seguimiento se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres, en aplicación de lo previsto en el II Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat, aprobado por Acuerdo de 10 de marzo de 2017, del Consell.  
El régimen de funcionamiento de esta comisión se ajustará a lo señalado en los artículos 15 a 18 de la LRJSP.  
  
  
Quinta. Plazo de vigencia y resolución convenio  
El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma por las partes y tendrá una duración máxima de dos años; podrá ser objeto de prórroga, de forma expresa, por un periodo de hasta dos años adicionales, conforme a lo previsto en el art. 49.h de la LRJSP.  
Sin perjuicio de la duración establecida en el párrafo precedente, el convenio podrá extinguirse también por el cumplimiento íntegro de las actuaciones contempladas en el mismo, o por producirse cualquiera de las causas de resolución establecidas con carácter general en el art. 51.2 de la LRJSP.  
Durante la vigencia del plazo inicial o cualquiera de sus posibles prórrogas cualquiera de las partes podrá resolver unilateralmente el convenio, mediante notificación por escrito, con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha de efectividad de la resolución. En este caso el uso de todas las instalaciones objeto de la cesión de uso revertirán a la administración respectiva en correcto estado de funcionamiento, y sin perjuicio de los contratos que se hubieran podido suscribir con terceros para la gestión y explotación integrada del Sistema Pinedo, cuyos términos deberán respetarse en su integridad por las administraciones subrogadas.  
  
Asimismo, el presente convenio quedará automáticamente extinguido en el momento en que alguna de las dos Administraciones sufra una modificación competencial que pueda afectar al objeto del presente.  
  
Sexta. Publicación  
El presente convenio deberá publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conforme dispone el art. 111.3 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Generalitat valenciana, y la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana.  
Una vez subscrito, el texto íntegro de este convenio se publicará también en el portal de transparencia de la Generalitat, GVA oberta, en el plazo de 10 días hábiles desde la inscripción en el Registro de Convenios de la Generalitat, y en la página web de la EMSHI, por aplicación de los artículos 9.1.c y 10.1 y 3 de la citada ley, y de los artículos 3.4 y 12.2 del Decreto 105/2017. de 28 de julio, del Consell, que la desarrolla.  
  
Séptima. Jurisdicción competente  
El presente convenio reviste naturaleza administrativa, y responde a la tipología de los convenios interadministrativos del art. 47.2.a de la LRJSP, por lo que el conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas al mismo que puedan suscitarse entre las partes corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo establecido en el art. 10.1.g de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la labor del órgano mixto de seguimiento, vigilancia y control, en relación con la posible solución en primera instancia de dichas controversias.  
  
Y en prueba de conformidad con lo pactado en el presente convenio, las partes suscriben el presente documento en triplicado ejemplar.  
  
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica: Mireia Mollà Herrera.  
La presidenta de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos: Elisa Valia Cotanda.  
El secretario de la EMSHI: José Antonio Martínez Beltrán.  
  
  
  
ANEXO INFRAESTRUCTURAS  
  
1. Colectores de saneamiento y estaciones de bombeo de aguas residuales  
La población servida por el Sistema Pinedo supera el 1.100.000 habitantes, repartidos en 19 municipios que vierten total o parcialmente al Sistema Pinedo:  
Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Burjassot, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Mislata, Paterna, Paiporta, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Torrent, València y Xirivella.  
El vertido al Sistema Pinedo de los municipios relacionados se realiza a través del colector oeste principal (11,9 km con diámetros de 800mm a 1.800mm), al que acometen cuatro ramales principales, dos de mayor entidad, como son el Colector Picanya (6 km), y el colector Picassent (7,1 km) y otros dos de menor longitud, los colectores Castellar (1,8 km) y Catarroja (1 km). Adicionalmente, se cuenta con un elevado número de ramales secundarios que vierten a alguna de las conducciones anteriormente citadas.  
Dada la extensión del territorio servido y su orografía plana, la red de colectores citada intercala estaciones de bombeo de aguas residuales para posibilitar la llegada del influente a la EDAR de Pinedo:  
  
- EB Beniparrell  
- EB Catarroja  
- EB Picanya  
- EB Sedaví  
- EB Silla  
- EB Turia  
  
2. EDAR Pinedo  
El colector Oeste principal anteriormente citado acaba recogiendo la totalidad de las aguas residuales y las conduce hasta la EDAR de Pinedo, con una superficie de 135.000 m²,a la cual alcanza por su extremo Oeste. En la siguiente imagen se representan las distintas zonas de la EDAR de Pinedo y cómo penetran en la misma el colector Oeste y los colectores Norte y Sur (estos dos últimos vierten exclusivamente aguas del municipio de Valencia y no son objeto del presente convenio):  
  
En la siguiente tabla se muestran los caudales tratados (m³/día) por cada una de las instalaciones frente al caudal de proyecto de las mismas para el ejercicio 2016:  
  
En cuanto a la distribución por puntos de vertido se han registrado los siguientes valores (m³/día):  
  
  
  
2.1. Instalaciones EDAR Pinedo  
A continuación se detallan las instalaciones con que cuenta la EDAR:  
Pinedo 1:  
Línea de agua:  
- Rejas de gruesos.  
- Bombeo de agua bruta.  
- Rejas de medios.  
- Dosificación de coagulante.  
- Desarenado - desengrasado.  
- Separador de arenas.  
- Concentrador de grasas.  
- Decantación primaria. 4 uds.  
- Tratamiento biológico con sistema de aireación mediantes turbinas. 4 uds.  
- Bombeo de recirculación de fangos biológicos.  
- Decantadores secundarios. 4 uds.  
- Bombeo de agua tratada hacia el emisario submarino.  
- Tramo terrestre emisario submarino agua tratada.  
  
Línea de fango:  
- Bombeo de fangos primarios a espesadores.  
- Dosificación de coagulante en fango espesado.  
- Tamizado de fangos primarios.  
- Bombeo de fangos en exceso a flotación.  
- Espesadores por gravedad. 3 uds.  
- Flotador de fangos en exceso. 1 ud  
- Bombeo de fangos espesados a digestión.  
- Bombeo de fangos flotados a digestión.  
- Tamizado de fangos de alimentación a digestión.  
- Digestión de fangos (3 primarios + 1 secundario)  
- Depósito de almacenamiento de fangos digeridos  
- Triturador de fangos digeridos.  
- Bombeo de fangos digeridos al depósito tampón.  
- Bombeo de fangos a centrífuga.  
- Sistema de preparación y dosificación de polielectrolito deshidratación.  
- Centrífugas de deshidratación (3+1 uds.)  
- Sist. elevación a tolvas de fangos deshidr.(bombas + tornillos transp.)  
- Tolva de almacenamiento de fango deshidratado. 3 uds.  
  
Línea de gas:  
- Gasómetro de membrana.  
- Antorcha  
- Sistema de cogeneración: 3 motores de 480 kW/ud, y equipos auxiliares.  
  
Servicios varios:  
- Centro de transformación.  
- Grupos de presión para agua de servicio.  
- Bombeos de drenajes y vaciados.  
- Báscula.  
Pinedo 2:  
Línea de agua:  
- Rejas de gruesos.  
- Bombeo de agua bruta.  
- Tamizado.  
- Desarenado - desengrasado.  
- Separador de arenas.  
- Concentrador de grasas.  
- Dosificación de coagulante y floculantes.  
- Tratamiento físico - químico. 4 uds.  
- Decantación primaria. 4 uds.  
  
Línea de fango:  
- Bombeo de fangos primarios.  
- Tamizado de fangos primarios.  
- Bombeo de fangos tamizados a desarenado.  
- Separadores de arena.  
- Alimentación a espesadores por gravedad.  
- Espesadores por gravedad. 3 uds.  
Bombeo de fangos espesados a:  
Depósito tampón.  
Digestión anerobia de Pinedo 2 ampliación  
Digestión anerobia de Pinedo 1.  
- Depósito tampón de fangos espesados.  
- Bombeo de alimentación a centrífugas.  
- Sistema de preparación y dosificación de polielectrolito para deshidratación.  
- Centrífugas de deshidratación (3+1 ud)  
- Bombeo de alimentación a incineración.  
- Incineración de fangos.  
- Almacenamiento de fangos deshidratados.  
- Almacenamiento de cenizas.  
  
Servicios varios:  
- Centro de transformación.  
- Grupos de presión para agua de servicio.  
- Bombeos de drenajes y vaciados.  
- Sistemas de desodorización.  
  
Pinedo 2. Tratamiento biológico  
Compuesto por una línea de agua con tratamiento de fangos activos y una línea de fangos con estabilización mediante digestión anaerobia y envió del fango generado a la deshidratación de Pinedo 2.  
  
a) Línea de agua tratamiento biológico  
1. Regulación de caudal a tratamiento biológico:  
Aliviadero de exceso de caudal  
  
2. Bombeo a tratamiento biológico:  
- 6 + 1 de reserva  
- 1 transmisor de nivel  
- 1 Tubería de impulsión (D = 1.400 mm)  
- 1 Medidor electromagnético de caudal.  
  
3. Reactores biológicos  
- 4 compuertas de aislamiento  
- 4 Reactores biológicos de 16.018 m³ (V.total = 64.072 m³) con la siguiente distribución:  
  
1er selector anóxico: 4 x 490 m³  
2o selector anóxico: 4 x 490 m³  
Resto de zona anóxia: 4x4.336 m³  
Zona aireada: 4 x 10.702 m³  
  
  
4. Sistema de aireación: difusores de membrana  
- 1a zona aireada: 608 difusores por línea, con una parrilla de 16 filas y 38 difusores por fila y unas dimensiones de 15,1 x 31,5 m.  
- 2a zona aireada: 608 difusores por línea, con una parrilla de 16 filas y 38 difusores por fila y unas dimensiones de 15,1 x 31,5 m.  
- 3a zona aireada: 512 difusores por línea, con una parrilla de 16 filas y 32 difusores por fila y unas dimensiones de 15,1 x 31,5 m  
  
5. Agitadores  
- Selectores anóxicos: 2ud. de 3 kW por línea  
- Zona anoxia: 2 ud. de 7, kW por línea  
  
6. Instrumentación para control sistema de aireación:  
- 12 medidores de oxígeno (3 por línea)  
- 4 medidores de rH (1 por cada zona anóxica)  
- 4 transmisores de caudal de aire (1 por línea)  
- 12 rotámetros caudal de aire (1 por cada zona aireada).  
- 4 sistemas de control de aporte de aire (válvula de control).  
  
7. Producción de aire:  
- 4+ 1 de reserva, turbocompresores de caudal máximo 11.000 Nm³/h y 400 kW de potencia por unidad.  
- 5 cabinas de insonorización.  
  
8. Desaireación:  
- 2 zonas agitadas (Vtotal = 710 m³)  
- 2 zonas no agitadas (Vtotal = 1.212 m³)  
- 2 rampas de aporte de aire (160 vibrair en total)  
- 2 sistemas de control de aporte de aire (transmisor de caudal y válvula de control).  
  
9. Extracción de flotantes:  
- 4 sistemas de agua a presión  
- 4 tajaderas de extracción de flotantes  
- 2 bombas sumergibles de 50 m³/h y 2,6 kW de potencia.  
  
10. Decantación secundaria:  
- 6 vertederos de reparto  
- 6 compuertas de aislamiento  
- 6 decantadores circulares de succión con dimensiones unitarias:  
  
Diámetro: 51 m  
Altura en el vertedero: 3,6 m  
Longitud de vertedero: 160 m.l.  
Superficie: 2.043 m²  
Volumen útil: 8.176 m³  
  
  
- 6 bombas flotantes de 5 m³/h y 1,8 kW  
- 6 soplantes de cebado del decantador secundario de 2,2 kW  
  
11. Recirculación de fangos:  
- 5 + 1 de reserva, bombas centrífugas (cámara seca) de 2.100 m³/h y 55 kW  
- 1 tubería de impulsión (D = 1.400 mm)  
- 1 medidor electromagnético de caudal.  
  
12. Recirculación interna de licor mixto:  
Sistema de recirculación interna nº 1:  
- 4 bombas sumergibles de hélice de 2.750 m³/h y 34 kW potencia. (1 de reserva en almacén)  
- 4 tuberías de impulsión (D = 700 mm)  
- 4 medidores electromagnéticos de caudal.  
Sistema de recirculación interna nº 2:  
- 4 bombas sumergibles instaladas en tubería de DN-800  
€ 4 medidores electromagnéticos de caudal  
  
b) Línea de fango del tratamiento biológico  
  
13. Bombeo de fangos en exceso:  
- 2 + 1 reserva bombas centrífugas (cámara seca) de 120 m³/h.y 11 kW de potencia.  
- 2 medidores electromagnéticos de caudal  
  
14. Espesamiento por flotación de fangos biológicos:  
- 2 flotadores de fangos de las siguientes dimensiones unitarias:  
  
Diámetro: 15 m  
Superficie útil: 176 m²  
Presurización: indirecta  
  
  
- 2 bombas de fangos flotados de 20 m³/h y 3 kW de potencia.  
- Sistema de presurización:  
- 2 + 1 de reserva, bombas centrífugas de 150 m³/h y 37 kW de potencia  
- 1 balón de presurización de 8 m³  
- 1+1 de reserva, compresores de aire de 600 l/min.  
- 1 compresor de aire de 200 l/min apoyo flotación.  
  
15. Mezcla de fangos v bombeo a digestión:  
- 1 depósito de 80 m³  
- 1 agitador de 4,2 kW  
- 3 + 1 de reserva, bombas de tornillo de 35 m³/h de 5,5 kw de potencia.  
- 3 medidores electromagnéticos de caudal.  
  
16. Digestión anaerobia:  
- 3 Digestores de 8.700 m³  
- Caudalímetros de fango de recirculación (3 uds.)  
- Calefacción de fangos:  
- 6 intercambiadores  
- 6 sistemas de regulación de temperatura  
- 6 bombas de recirculación de fangos de 225 m³ /h, y 11 kW, (+1 de reserva en taller)  
- 6 bombas de recirculación de agua de 100 m³/h, y 4 kW (+1 de reserva en taller)  
- 3 calderas de 1.300.000 Kcal/h  
- 1 grupo de presión de gas-oil a caldera de 5,5 kW  
- 3 soplantes de gas de 325 Nm³/h de 4 kW de potencia  
- 1 Equipo descalcificador de agua de 0,25 kW  
  
17. Agitación digestores  
- 3 + 1 de reserva compresores de gas de 610 Nm³/h de 42 kW de potencia.  
- 24 cañas de inyección de gas en cada digestor de 25,4 m³/h cada caña.  
- 1 bomba centrífuga de desatascado de cañas, de 7,5 kW.  
  
18. Almacenamiento v bombeo de fangos digeridos:  
- Depósito tampón de fangos digeridos de Pinedo II:  
- 1 depósito tampón de 2.000 m³  
- 2 agitadores de 7,5 kW  
- Bombeo de fangos digeridos del depósito tampón a deshidratación Pinedo II:  
- 2 bombas de tornillo de 60 m³/h de kW + 1 de reserva  
  
19. Almacenamiento de gas de digestión:  
- 1 gasómetro de doble membrana de 5.000 m³  
- 1 ventilador de presurización gasómetro den 2,5 Kw  
- 1 transmisor de nivel  
  
20. Antorcha:  
- Diámetro: 8»  
- Caudal máximo: 1.800 Nm³/h  
- Encendido automático  
  
21. Sistema de cogeneración de energía:  
- Motor de cogeneración de 526 kW de potencia instalada  
- Sistemas auxiliares de funcionamiento de la cogeneración.  
  
22. Red de gas:  
- 1 transmisor de caudal de gas a gasómetro  
- 1 transmisor de caudal de gas a calderas  
- 2 detectores de fugas de gas  
- 9 potes de purga.  
  
  
c) Servicios auxiliares  
  
23. Ventilación de edificios:  
- 5 extractores de 20.000 m³/h en edificio de turbocompresores  
- 1 extractor de 3.000 m³/h en edificio de compresores de gas  
- 1 extractor de 2.200 m³/h en sala de caldera  
  
24. Aire de servicio:  
1 +1 de reserva compresores de aire de 600 l/min. (para presurización flotadores anteriormente mencionado y para aire de servicios)  
- 1 compresor de aire de 200 l/min apoyo flotación, también mencionado en el apartado de flotación  
- 1 equipo de filtración y secado del aire  
  
25. Agua de servicios:  
- 2+1 de reserva bombas de 160 m³/h  
- 1 calderín de 1.000 I.  
26- Bombeo de vaciados planta  
- 1+1 bombas sumergibles de 25,4 m³/h, 12 m.c.a. y 5 kw  
  
  
Pinedo 2. Tratamiento terciario  
El tratamiento terciario está compuesto por líneas diferenciadas de tratamiento según los destinos del agua tratada «Tratamiento Terciario Albufera» o «Tratamiento Terciario Riego». A continuación se detallan cada una de las etapas y los equipos con que están dotadas:  
  
a) Línea de agua tratamiento terciario.  
  
1. Bombeo de Pinedo II a tratamiento terciario:  
- 1 aliviadero de by-pass  
- 7 + 1 de reserva bombas sumergibles de hélice de 1.400 m³/h de 41,6 kW (3 uds. para riego y 3 uds. para l'Albufera +1 ud. para carga lavado filtros de arena)  
- 1 transmisor de nivel  
- 2 tuberías de impulsión (D = 900 mm)  
- 2 medidores electromagnéticos de caudal (Riego y l'Albufera)  
  
2. Mezcla y floculación:  
- N.º total de líneas: 2 para La Albufera y 5 para riego  
- 7 compuertas de aislamiento  
- 7 cámaras de mezcla de 35 m³  
- 7 agitadores verticales de mezcla de 2,2 kW  
- 7 cámaras de floculación divididas en dos zonas:  
- Reactor agitado: Volumen = 7 x 265 m³  
- Reactor pistón: Volumen = 7 x 119 m³  
- 7 agitadores verticales de floculación de 1,1 kW  
- Dosificación de cloruro férrico  
- 4 depósitos de 100 m³  
- 1 bomba de carga de cloruro férrico de 1,5 kW  
- 3+1 reserva bombas dosificadoras de 350 l/h (línea de La Albufera)  
- 4+ 1 reserva bombas dosificadoras de 70 l/h (línea de Riego)  
Dosificación de polielectrólito:  
- 2 grupos de preparación automática de 4.000 I  
- 7 + 1 reserva bombas de tornillo de 600 l/h, con variador de velocidad.  
  
3. Decantadores lamelares - Densadeg:  
- 7 decantadores lamelares Densadeg (2 para La Albufera y 5 para Riego)  
- Superficie lamelar unitaria: 118 m²  
- Superficie total por decantador: 190 m²  
- Altura útil: 6,5 m  
- Extracción de flotantes:  
- 14 sistemas automáticos de extracción de flotantes (dos por decantador)  
- 7 bombas sumergibles de 5 m³/h de 1,8 kW  
- Recirculación de fangos:  
- 7 ud. de bombas de tornillo de 60 m³/h de 9,2 kW (en almacén una de reserva)  
- Cámaras post-floculación:  
- 7 cámaras de 22 m³  
- 7 electroagitadores verticales de 1,1 kW  
- 7 + 1 bombas dosificadoras de coagulante de 30 l/h  
  
4. Filtros de arena:  
- Línea de Albufera:  
- N° de filtros: 4 filtros abiertos  
- Superficie unitaria: 107 m²  
- Altura de arena: 1,2 m  
- Lavado automático con agua y aire  
- Controlador de nivel y medida de pérdida de carga.  
- Línea de Riego:  
- Nº de filtros: 9 filtros abiertos  
- Superficie unitaria: 107 m²  
- Altura de arena: 1,20 m  
- Lavado automático con agua y aire  
- Controlador de nivel y medida de pérdida de carga  
- Lavado de filtros:  
- 1 depósito de agua filtrada de 800 m³  
- 2 + 1 reserva bombas centrífugas de 805 m³/h  
- 2+1 reserva soplantes de 2.950 Nm³/h  
- 3 cabinas de insonorización.  
  
5. Desinfección ultravioleta:  
- Línea de La Albufera:  
- Nº de canales: 2  
- Nº de bancos por canal: 3  
- Nº total de lámparas por banco: 72  
€ Nº total de lamparas: 432  
€ Potencia unitaria: 275 w  
- Potencia total instalada: 118,8 Kw  
- Línea de Riego:  
- Nº de canales: 2  
- Nº de bancos por canal: 3  
- Nº total de lámparas por banco: 2 de 90 y 1 de 180  
€ Nº total de lamparas: 1080  
€ Potencia unitaria: 275 W  
- Potencia total instalada: 297 kW  
  
6. Dosificación de hipoclorito sódico para desinfección  
- 1 depósito de 35 m³  
- 1 bomba de carga de 1,5 kW  
- 2 + 1 reserva bombas dosificadoras de 117 l/h y 0,18 kW.  
  
7. Bombeo de agua tratada hacia arqueta de reparto a Albufera y Riego  
- 7+1 bombas de 2120 m³/h de 60 kw para líneas riego y albufera  
- 2 medidores electromagnéticos (riego y albufera)  
- 1 conducción línea Riego de 1400 mm diámetro  
- 1 conducción línea Albufera de 1000 mm diámetro  
  
8. Arqueta de reparto de agua tratada Albufera y Riego  
- Arqueta de agua tratadas en Albufera y Riego, separadas por compuerta mural de accionamiento manual.  
- Compartimento de Albufera con compuerta mural de accionamiento manual para alimentación a Albufera  
- Compartimento de Riego con compuerta manual de alimentación a bombeo Regantes.  
- 2 sondas de nivel para detección de alivio de cada arqueta.  
- Equipo de medición de nutrientes en continuo.  
  
9. Bombeo Acequia Favara  
- 2 bombas centrifugas sumergidas de 315 kw, de capacidad 1 m³/seg c.u., dotadas con variador de frecuencia de  
- 1 Balón antiariete  
- 1 Sistema de control autónomo  
- 1 Equipo medición conductividad, temperatura, ph, y presión  
- 1 Bomba tomamuestra  
- 1 Bomba sumergible achique arqueta  
- 1 Cámara válvulas operación  
- 1 Caudalímetro electromagnético.  
- 1 Conducción de 5,065 km longitud de 1000 mm diámetro  
- 1 Válvula motorizada alimentación bombeo Favara de Pinedo  
b) Línea de fango de tratamiento terciario  
- 7 (en almacén 1 reserva) bombas de tornillo de 15 m³/h. (5 para Riego y 2 para Albufera)  
- 2 medidores electromagnéticos de caudal.  
  
c) Centros de Transformación de la planta  
La EDAR cuenta con dos Transformadores de 2500 KvA y uno de 1000 KvA.  
  
2.2. Emisario submarino  
Conducción principal  
La conducción principal consiste en conducto de hormigón armado con camisa chapa de 3.724 metros de longitud y diámetro interior de 2500 mm, siendo su profundidad máxima de 18, 70 m respecto a lámina de agua y siendo su recubrimiento de arena de entre 0,50 m y 1,50 m.  
Conducciones de vertido  
El vertido se realiza mediante dos brazos en Y que conforman un ángulo de 80º, siendo la longitud de cada uno de ellos de 561 m.  
Dichos brazos son conductos de polietileno de alta densidad con diámetro decreciente de 1600 mm a 270mm y presentan anclajes de hormigón monolítico de dos piezas-  
Para el vertido se emplean boquillas difusoras de diámetro 90-124 mm.  
  
2.3. Esquemas de funcionamiento EDAR Pinedo  
  
3. EDAR Catarroja  
Se trata de EDAR de entidad mucho menor a la de Pinedo, siendo su caudal de proyecto de 75 m³/día, y su potencia total instalada de 8 kW.  
Su caudal medio diario en 2016 se situó en 35 m³/día.  
La línea de agua cuenta con un pretratamiento mediante reja de gruesos, un tratamiento secundario por aireación prolongada y desinfección por cloración.  
La línea de fangos se compone únicamente de un espesador por gravedad.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML