Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 10054, del 25-02-2025 (2025/3232)

ANUNCI pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries, i la declaració d’utilitat pública, en concret, corresponents a la CFV «Instal·lació Solar Fotovoltaica Canaleja Chiva Solar» i la seua infraestructura d’evacuació, amb potència pic dels mòduls fotovoltaics de 5.852,92 kW, potència nominal dels inversors de 5.000 kW i capacitat d’accés concedida de 5.000 kW, en Chiva (València), sotmesa a avaluació d’impacte ambiental simplificada. Exp.: ATALFE/2022/25/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   10054

Data del DOGV
:   25-02-2025

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - A) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

Número del document
:   2025/3232

CVE
:   DOGV-V-2025-3232

Data del document
:   07-02-2025

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Anunci

Als efectes que preveuen:

– el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica;

– la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric;

– el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica;

– la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental;

– la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana;

– la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat, respecte de la utilització i l'aprofitament dels béns de domini públic;

– i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, d'autorització administrativa de construcció, d'ocupació de vies pecuàries i declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació elèctrica que s'indica:

Peticionari: Energia Solcire SLU, NIF - \*\*\*5971\*\* i amb domicili social en av. Gran Via Marqués del Túria 25, 1r, 4a, 46005, València.

Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada «Instal·lació Solar Fotovoltaica Canaleja Chiva Solar», amb potència a instal·lar de 5.000 kW, incloses les seues infraestructures d'evacuació.

– Emplaçament grups generadors:

Polígon 13, parcel·les 737, 742, 743 i 921 del terme municipal de Chiva (València).

– Emplaçament infraestructura d'evacuació:

Línies elèctriques subterrànies de 20 kV: polígon 13, parcel·les 921, 9012, 806, 804, 9038, 62, 681, 670, 680, 679, 9023, 701 de Chiva (València). Polígon 33, parcel·les 95, 94, 9044 del terme municipal de Cheste (València).

Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Documents sotmesos a informació pública:

– Projecte d'execució: projecte de la planta solar fotovoltaica «ISF Canaleja Chiva Solar».

– Planimetria.

– Addenda projecte LSMT: Addenda línia d'evacuació subterrània de mitjana tensió.

– Estudi d'integració paisatgística.

– Estudi d'impacte ambiental. Memòria.

– Annex 2. - Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020: Annex 2.

– Annex 3. Pla de desmantellament.

– Annex 4. Resum executiu de les principals afeccions ambientals del projecte.

– Annex 5. plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis.

– Annex 7. Prospecció arqueològica.

– Llista d'organismes afectats.

– Separates dirigides a:

• Ajuntament de Cheste.

• Ajuntament de Chiva.

• Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

• Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

• Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

• Energia Geoide VI, SLU

• I-DE Redes Inteligentes SAU

•Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana

• Nedgia, SA

• Renovalia Manilva, SL

• Talencia Energy, SL

– Llista de béns i drets afectats

Pressupost: 2.925.474,61 euros

Característiques principals:

Instal·lació fotovoltaica: La central fotovoltaica denominada «Instal·lació Solar Fotovoltaica Canaleja Chiva Solar», de 5.852,92 kWp, està composta per un camp generador de 10.179 mòduls fotovoltaics de 575 Wp bifacials muntats sobre unes estructures metàl·liques amb seguiment en un eix horitzontal (seguiment E-O). Estos mòduls fotovoltaics es connecten amb 17 inversors d'string de 352 kVA amb voltatge nominal d'eixida 800 Vac, limitada mitjançant un PPC per a no superar la potència d'accés i connexió de 5.000 kW.

L'estació de potència (PS) està formada per una plataforma compacta i resistent en la qual s'allotja el transformador d'intempèrie de 7.040 kVA amb una relació de transformació 0,8/20 kV. Connectat a un conjunt de cel·les format per 2 cel·les: una de protecció i una altra de desconnexió de mitjana tensió (línia).

Línia de connexió interna unirà el centre de transformació amb el centre seccionament independent (CSI), i el tram subterrani és de 124,76 metres format per un conductor del tipus HEPRZ1 12/20 kV de 3x(1x240 mm²).

El centre de seccionament independent propi (CSI), estarà situat en un edifici prefabricat de formigó i constarà de: 2 cel·les de línia, una cel·la de servicis auxiliars, cel·la de mesura de tensió, una cel·la de protecció i cel·la de mesura en alta tensió 24 kV de tipus modulars amb aïllament i cort en SF6. Este centre de seccionament disposarà d'un transformador d'auxiliars de 50 kVA i 20/0,42 kV.

Línia d'evacuació unirà al centre seccionament independent al centre de seccionament (CS i-DE) a cedir a la companyia distribuïdora, sent el tram subterrani de 1.815,55 m del tipus HEPRZ1 12/20kV de 3x(1x400 mm²).

Punt de connexió: La connexió a la xarxa de distribució es durà a terme a través d’un centre de seccionament projectat, el qual es connectarà a la línia aèria existent «S-69 CASTILLA» de 20 kV de l'ST Chiva (20 kV) mitjançant una línia mixta aerosubterrània i un nou suport que s'instal·larà entre els suports 610293 (5612991) i 610294 (5670655). Totes estes instal·lacions seran cedides a l'empresa distribuïdora abans de la posada en marxa de la instal·lació, ja que estes instal·lacions són necessàries per al reforç i l'extensió de la xarxa de distribució.

Finalitat: generar energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica, així com evacuar-la a la xarxa de distribució d'energia elèctrica.

Les vies pecuàries sobre les quals se sol·licita la concessió demanial per a ocupació del subsol/ocupació temporal són les següents:

– Vereda Real de Gestalgar a Godelleta.

La documentació s'exposarà per a consulta pública en l'adreça electrònica

[https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia](https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia), en valencià, i [https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia](https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia), en castellà, disponibles l'endemà de la publicació.

Fet que es fa públic per a coneixement general i perquè totes aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació relacionada en l'adreça electrònica indicada o presencialment en el Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, situat en Gregori Gea, 27, de València; així com dirigir al citat servici territorial les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'este anunci, segons el procediment d'urgència previst en la Llei 39/2015, definit en l'actual redacció de l'article 33.1 del DL 14/2020, de 7 d'agost. Les al·legacions es podran presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'enllaç següent:

<https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp>, o per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La incompareixença en este tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d'interessades, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que interposen els recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.

  

València, 7 de febrer de 2025

Roberto Javier Anchel Añó

Cap del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 10054, del 25-02-2025 (2025/3232)

ANUNCIO por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, ocupación de vías pecuarias, y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a la CFV «Instalación Solar Fotovoltaica Canaleja Chiva Solar» y su infraestructura de evacuación, con potencia pico de los módulos fotovoltaicos de 5.852,92 kW, potencia nominal de los inversores de 5.000 kW y capacidad de acceso concedida de 5.000 kW, en Chiva, sometida a evaluación de impacto ambiental simplificada Exp.: ATALFE/2022/25/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   10054

Fecha DOGV
:   25-02-2025

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2025/3232

CVE
:   DOGV-C-2025-3232

Fecha del documento
:   07-02-2025

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Anuncio

A los efectos previstos en:

– el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica,

– la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico,

– el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

– la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental,

– la Ley 3/2014, de 11 de julio, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana,

– la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, respecto a la utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público,

– y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,

se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, de ocupación de vías pecuarias y declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica que se indica:

Peticionario: Energia Solcire SL.U, NIF - \*\*\*5971\*\* y con domicilio social en avda. Gran Vía Marqués del Turia 25, 1º, 4.ª, 46005, Valencia.

Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada «Instalación Solar Fotovoltaica Canaleja Chiva Solar», con potencia a instalar 5.000 kW, incluidas sus infraestructuras de evacuación.

– Emplazamiento grupos generadores:

Polígono 13, parcelas 737, 742, 743 y 921 del término municipal de Chiva (Valencia).

– Emplazamiento infraestructura de evacuación:

Líneas eléctricas subterráneas de 20kV: Polígono 13, parcelas 921, 9012, 806, 804, 9038, 62, 681, 670, 680, 679, 9023, 701 de Chiva (Valencia). Polígono 33, parcelas 95, 94, 9044 del término municipal de Cheste (Valencia).

Órgano competente para autorizar la instalación: Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia de la consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Documentos sometidos a información pública:

– Proyecto de Ejecución: Proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica «ISF Canaleja Chiva Solar».

– Planimetría.

– Adenda Proyecto LSMT: Adenda Línea de evacuación subterránea de media tensión.

– Estudio de Integración Paisajística.

– Estudio de Impacto Ambiental. Memoria.

– Anejo 2. Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020: Anejo 2.

– Anejo 3. Plan de desmantelamiento.

– Anejo 4. Resumen ejecutivo de las principales afecciones ambientales del proyecto.

– Anejo 5. Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios.

– Anejo 7. Prospección arqueológica.

– Listado de Organismos Afectados.

– Separatas dirigidas a:

• Ayuntamiento de Cheste.

• Ayuntamiento de Chiva.

• Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

• consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

• consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

• Energia Geoide VI, SL.U.

• i-DE Redes Inteligentes, SAU.

• Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Demarcación de carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana.

• Nedgia, SA.

• Renovalia Manilva, SL.

• Talencia Energy, SL.

– Relación de bienes y derechos afectados.

Presupuesto: 2.925.474,61€

Características principales:

Instalación fotovoltaica: la central fotovoltaica denominada «Instalación Solar Fotovoltaica Canaleja Chiva Solar», de 5.852,92kWp, está compuesta por un campo generador de 10.179 módulos fotovoltaicos de 575 Wp bifaciales montados sobre unas estructuras metálicas con seguimiento en un eje horizontal (seguimiento E-O). Estos módulos fotovoltaicos se conectan con 17 inversores de string de 352 kVA con Voltaje nominal de salida 800 Vac, limitada mediante un PPC para no superar la potencia de acceso y conexión de 5.000kW.

La estación de potencia (PS) está formada por una plataforma compacta y resistente en la que se aloja el transformador de intemperie de 7.040 kVA con una relación de transformación 0,8/20 kV. Conectado a un conjunto de celdas formado por 2 celdas: una de protección y otra de desconexión de media tensión (línea).

Línea de conexión interna unirá el centro de transformación con el centro seccionamiento independiente (CSI), siendo el tramo subterráneo de 124,76 metros formado por un conductor del tipo HEPRZ1 12/20kV de 3x(1x240 mm²).

El centro de seccionamiento independiente propio (CSI), estará ubicado en un edificio prefabricado de hormigón y constará de: 2 celdas de Línea, una celda de Servicios auxiliares, celda de medida de tensión, una celda de protección y celda de medida en alta tensión 24 kV de tipo modulares con aislamiento y corte en SF6. Este centro de seccionamiento dispondrá de un transformador de auxiliares de 50 kVA y 20/0,42 kV.

Línea de evacuación unirá al centro seccionamiento independiente al centro de seccionamiento (CS i-DE) a ceder a la compañía distribuidora, siendo el tramo subterráneo de 1.815,55 m del tipo HEPRZ1 12/20kV de 3x(1x400 mm²).

Punto de conexión: La conexión a la red de distribución se llevará a cabo a través de un centro de seccionamiento proyectado, el cual se conectará a la línea aérea existente «S-69 CASTILLA» de 20 kV de la ST Chiva (20 kV) mediante una línea mixta aéreo-subterránea y un nuevo apoyo a instalar entre los apoyos 610293 (5612991) y 610294 (5670655). Todas estas instalaciones serán cedidas a la empresa distribuidora antes de la puesta en marcha de la instalación al ser estas instalaciones necesarias para el refuerzo y extensión de la red de distribución.

Finalidad: Generación de energía eléctrica mediante una instalación solar fotovoltaica, así como su evacuación a la red de distribución de energía eléctrica.

Las vías pecuarias sobre las que se solicita la concesión demanial para ocupación del subsuelo/ocupación temporal son las siguientes:

– Vereda Real de Gestalgar a Godelleta.

La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente dirección electrónica:

<https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia>, en castellano y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia>, en valenciano, disponibles al día siguiente de la publicación.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, sito en Gregorio Gea, 27 de Valencia, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio según procedimiento de urgencia previsto en la Ley 39/2015, definido en la actual redacción del artículo 33.1 del DL 14/2020, de 7 de agosto, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace: <https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp>, o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

  

València, 7 de febrero de 2025

Roberto Javier Anchel Añó

Jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML