gplsi/alia_multilingual_parallel_sentences huggingface dataset:
Valencià: ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS Número del document : 2012/7374 CVE Data del document : 16-03-2012 Organisme emissor : Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç Tipus de document : Resolució Descriptors : * empresa privada RESOLUCIÓ de 16 de març de 2012, de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç de la Generalitat, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa per a la remodelació de les instal·lacions de distribució de l'actual subestació STR Moncofa de 66/20 kV, que passa a denominar-se ST Moncofa de 220/20 kV, ubicada al terme municipal de Nules, se n'aprova el projecte tècnic d'execució i se'n declara, en concret, la utilitat pública.
Español: ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES Número del documento : 2012/7374 CVE Fecha del documento : 16-03-2012 Organismo emisor : Conselleria de Economía, Industria y Comercio Tipo de documento : Resolución Descriptores : * empresa privada RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la remodelación de las instalaciones de distribución de la actual subestación STR Moncófar de 66/20 kV, que pasa a denominarse ST Moncofar de 220/20 kV, ubicada en el termino municipal de Nules, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública.
Valencià: Resultant que es va realitzar la informació pública d'esta sol·licitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 25 de maig de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló del dia 26 de maig de 2011, en el diari Levante de 25 de maig de 2011 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Nules, l'únic municipi afectat pel projecte, des del 12 de maig fins al 20 de juny de 2011, segons un edicte d'este ajuntament, a l'efecte previst en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, ja esmentat; en l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia; en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental; en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, i en el Decret 120/2006, d'11 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana.
Español: Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 25 de mayo de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del día 26 de mayo de 2011, en el diario Levante de fecha 25 de mayo de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nules, único municipio afectado por el proyecto, desde el día 12 de mayo al 20 de junio de 2011, según edicto de citado ayuntamiento, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Valencià: Resultant que, d'acord amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, ja mencionat, es va traslladar a l'Ajuntament de Nules la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixa entitat, a l'efecte de donar-ne la conformitat o l'oposició, i simultàniament es va traslladar a l'Ajuntament, d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, les dos de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, sol·licitant informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que hi siga aplicable.
Español: Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril se dio traslado al Ayuntamiento de Nules de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.
Valencià: Per part de l'Ajuntament de Nules es va remetre un informe relatiu a l'adaptació del projecte al planejament urbanístic.
Español: Por parte del Ayuntamiento de Nules se remitió informe relativo a la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico.
Valencià: Quant a les manifestacions formulades relatives a obres de remodelació de la subestació transformadora, es van traslladar a l'empresa peticionària, que hi va adjuntar, a efectes justificatius, un informe relatiu a les necessitats de reducció d'impacte visual de l'ST Moncofa que, al seu torn, es va traslladar a l'ajuntament esmentat.
Español: Con respecto las manifestaciones formuladas relativas a obras de remodelación de la subestación transformadora, éstas fueron trasladadas a la empresa peticionaria, que acompañó, a efectos justificativos, informe relativo a las necesidades de reducción de impacto visual de la ST Moncofar, que a su vez, fue trasladado al citado ayuntamiento.
Valencià: Resultant que de la documentació que hi ha en l'expedient no hi ha afecció a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general que es puguen veure afectats per la instal·lació.
Español: Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las administraciones públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.
Valencià: Resultant que el Servici Territorial d'Energia de Castelló ha emés un informe favorable sobre la instal·lació sol·licitada.
Español: Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, ha informado favorablemente la instalación solicitada.
Valencià: Resultant que figura en l'expedient una còpia de la resolució dictada amb data 23 de desembre de 2011 pel director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per mitjà de la qual es considera acceptable, únicament a l'efecte ambiental, i sense perjuí de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, el projecte d'execució de remodelació de la subestació transformadora de 220/20 denominada ST Moncofa, promogut per Red Eléctrica de España, SAU, i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, al terme municipal de Nules, província de Castelló, sempre que es desplegue amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i amb els condicionants que es recullen en la part dispositiva d'esta resolució.
Español: Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 23 de diciembre de 2011 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de remodelación de la subestación transformadora de 220/20 denominada ST Moncofar, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Nules, provincia de Castellón, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
Valencià: Resultant que el projecte presentat compta entre la seua documentació amb els plànols pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.
Español: Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Valencià: Atés que la sol·licitud i la documentació adjunta reunixen una definició i concreció de les característiques tècniques que garantisquen la major seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora, que constituïxen els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar l'establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de les afeccions que puguen representar a tercers, i això sense perjuí d'indemnitzar-los adequadament.
Español: Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Valencià: Atés que, d'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, la remodelació sol·licitada s'executarà en els mateixos terrenys on actualment es troba ubicada la subestació transformadora STR Moncofa, situada a la zona sud-oest de la població de Moncofa, a l'altura del punt quilomètric 1 de la carretera CN-320, parcel·la núm. 356 del polígon núm. 27, al terme municipal de Nules, província de Castelló.
Español: Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la remodelación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora STR Moncofar, situada en la zona suroeste de la población de Moncofa, a la altura del PK 1 de la carretera CN-320, parcela núm. 356 del polígono núm. 27, en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón.
Valencià: Atés que, d'acord amb el projecte presentat, la finalitat de la remodelació de la subestació transformadora és poder atendre les necessitats actuals i de futur de la demanda elèctrica existent i disposar de les infraestructures elèctriques necessàries que puguen garantir el servici als consumidors d'esta zona geogràfica.
Español: Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la remodelación de la subestación transformadora es poder atender las necesidades actuales y de futuro de la demanda eléctrica existente y disponer de las infraestructuras eléctricas necesarias que pueda garantizar el servicio a los consumidores de esta zona geográfica.
Valencià: Atés que, d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, les instal·lacions de les quals se sol·licita l'autorització constituïxen instal·lacions de les xarxes de distribució d'energia elèctrica.
Español: Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de las redes de distribución de energía eléctrica.
Valencià: Atés que esta instal·lació, atés que es troba ubicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana i no s'enquadra dins de les previstes en l'article 3.2a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que corresponen a l'Administració general de l'Estat, la Generalitat Valenciana és la competent per a la seua tramitació i autorització.
Español: Considerando que la presente instalación al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.
Valencià: Atés que esta direcció general és competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb les disposicions de l'article 17 del Decret 97/2011, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en la redacció feta en el Decret 122/2011, de 16 de setembre.
Español: Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre.
Valencià: La Direcció General d'Energia resol: Primer Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorització administrativa per a la remodelació de les instal·lacions elèctriques de distribució de l'actual subestació transformadora STR Moncofa, de 66/20 kV, que passarà a denominar-se ST Moncofa i ser de 220/20 kV, ubicada a l'interior del mateix recinte tancat de la ja existent STR Moncofa, situada a la zona sud-oest de la població de Moncofa, a l'altura del punt quilomètric 1 de la carretera CN-320, al terme municipal de Nules, província de Castelló.
Español: Esta Dirección General de Energía resuelve: Primero Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la remodelación de las instalaciones eléctricas de distribución de la actual subestación transformadora STR Moncofa de 66/20 kV, que pasara a denominarse, ST Moncofa y ser de 220/20 kV, ubicada en el interior del mismo recinto vallado de la existente STR Moncofar, situada en la zona suroeste de la población de Moncofa, a la altura del p.k. 1 de la carretera CN-320, en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón.
Valencià: Esta autorització comprén els treballs de desmantellament i construcció necessaris per a passar de les instal·lacions existents del sistema actual de distribució, tal com es detalla a continuació, al nou sistema de distribució que els substituirà, igualment detallat, amb l'abast i les fases que seguixen: a) Sistema actual de distribució La configuració actual és un sistema de 66/20 kV constituït per: Un (1) transformador trifàsic en bany d'oli de 20 MVA, 66/20 kV, amb regulació de tensió en càrrega, per mitjà de preses disposades en l'enrotllament primari, amb la reactància trifàsica limitadora de corrent corresponent.
Español: Esta autorización comprende los trabajos de desmantelamiento y construcción necesarios para pasar de las instalaciones existentes del sistema actual de distribución, conforme se detalla abajo, al nuevo sistema de distribución que los sustituirá, igualmente detallado, con el alcance y fases que siguen: a) Sistema actual de distribución La configuración actual es un sistema de 66/20 kV constituido por: Un (1) transformador trifásico en baño de aceite de 20 MVA, 66/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en el arrollamiento primario, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de corriente.
Valencià: Un (1) transformador trifàsic en bany d'oli de 25 MVA, 66/20 kV, amb regulació de tensió en càrrega, per mitjà de preses disposades en l'enrotllament primari, amb la reactància trifàsica limitadora de corrent corresponent.
Español: Un (1) transformador trifásico en baño de aceite de 25 MVA, 66/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en el arrollamiento primario, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de corriente.
Valencià: Un sistema de 66 kV, dissenyat amb un sistema convencional de barra simple amb les posicions següents: Tres (3) posicions de línia (L/Sagunt, L/Borriana i L/Vall d'Uixó).
Español: Un sistema de 66 kV, diseñado con un sistema convencional de simple barra con las siguientes posiciones: Tres (3) posiciones de línea (L/Sagunto, L/ Burriana y L/Vall d'Uixó).
Valencià: Dos (2) posicions de transformador.
Español: Dos (2) posiciones de transformador.
Valencià: Un sistema de 20 kV, dissenyat amb un sistema de barra partida simple, configurada en dos mòduls de cel·les amb les posicions següents: Mòdul 1 Nou (9) posicions de línia.
Español: Un sistema de 20 kV, diseñado con un sistema de simple barra partida, configurada en dos módulos de celdas con las siguientes posiciones: Módulo 1 Nueve (9) posiciones de línea.
Valencià: Una (1) posició de transformador.
Español: Una (1) posición de de transformador.
Valencià: Una (1) posició de servicis auxiliars.
Español: Una (1) posición de servicios auxiliares.
Valencià: Una (1) posició de partició de barres.
Español: Una (1) posición de partición de barras.
Valencià: Una (1) posició d'unió.
Español: Una (1) posición de unión.
Valencià: Mòdul 2 Huit (8) posicions de línia.
Español: Módulo 2 Ocho (8) posiciones de línea.
Valencià: Una (1) posició de partició.
Español: Una (1) posición de partición.
Valencià: b) Nou sistema de distribució La configuració, una vegada realitzada la remodelació, serà un sistema de 220/20 kV constituït per les instal·lacions de distribució següents: Dos (2) transformadors trifàsics de 50 MVA cada un, 220/20 kV, amb regulació de tensió en càrrega, per mitjà de preses disposades en els enrotllaments primaris, amb les reactàncies de connexió de terra (TZ-1 i TZ-2) i resistències (R-1 i R-2) corresponents.
Español: b) Nuevo sistema de distribución La configuración una vez realizada la remodelación será un sistema de 220/20 kV constituido por las siguientes instalaciones de distribución: Dos (2) transformadores trifásicos de 50 MVA cada uno, 220/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en sus arrollamientos primarios, con su correspondientes reactancias de puesta a tierra (TZ-1 y TZ-2) y resistencias (R-1 y R-2).
Valencià: Es deixarà espai de reserva per a la instal·lació d'un (1) transformador en el futur (T-3), trifàsic de 50 MVA, 220/20 kV amb regulació de tensió en càrrega, per mitjà de preses disposades en els enrotllaments primaris, amb les reactàncies de connexió de terra (TZ-3) i resistència (R-3) corresponents.
Español: Se dejará espacio de reserva para la instalación de un (1) transformador en el futuro (T-3), trifásico de 50 MVA, 220/20 kV con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en sus arrollamientos primarios, con su correspondientes reactancias de puesta a tierra (TZ-3) y resistencia (R-3).
Valencià: Un sistema de 20 kV, dissenyat amb un sistema de doble barra en cel·les blindades d'interior, amb envolupant metàl·lica i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), de tipus GIS (gas insulated switchgear) per a 24 kV, configurat en dos mòduls de cel·les amb les posicions següents: Mòdul 1 Deu (10) cel·les de posició de línia, compostes per un interruptor automàtic, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra), tres detectors de presència de tensió, terminals per a cables i tres transformadors d'intensitat toroïdals.
Español: Un sistema de 20 kV, diseñado con un sistema de doble barra en celdas blindadas de interior, con envolvente metálica y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), tipo GIS (Gas Insulated Switchgear) para 24 kV, configurado en dos módulos de celdas con las siguientes posiciones: Módulo 1 Diez (10) celdas de posición de línea, compuestas por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.
Valencià: Dos (2) cel·les de posició de transformador, compostes per un interruptor automàtic, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra), tres detectors de presència de tensió, terminals per a cables i tres transformadors d'intensitat toroïdals.
Español: Dos (2) celdas de posición de transformador, compuestas por un interruptor automático; Dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.
Valencià: Una (1) cel·la de posició de mesura, composta per sis transformadors de tensió per a la mesura i protecció, i dos seccionadors de dos o tres posicions.
Español: Una (1) celda de posición de medida, compuesta por seis transformadores de tensión para la medida y protección; y dos seccionadores de dos o tres posiciones.
Valencià: Una (1) cel·la de posició de bateria de condensadors composta per un interruptor automàtic, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra), tres detectors de presència de tensió, terminals per a cables i tres transformadors d'intensitat toroïdals.
Español: Una (1) celda de posición de batería de condensadores, compuesta por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.
Valencià: Una (1) cel·la de posició de transformador de servicis auxiliars composta per un interruptor-seccionador, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra), terminals per a cables i tres detectors de presència de tensió.
Español: Una (1) celda de posición de transformador de servicios auxiliares, compuesta por un interruptor-seccionador; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); terminales para cables; y tres detectores de presencia de tensión.
Valencià: Dos (2) cel·les de posició de partició de barres compostes per un interruptor automàtic, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra), tres detectors de presència de tensió, terminals per a cables i tres transformadors d'intensitat toroïdals.
Español: Dos (2) celdas de posición de partición de barras, compuestas por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.
Valencià: Una (1) cel·la de posició d'enllaç de barres composta per un interruptor automàtic, dos seccionadors (un de tres posicions en una de les barres i un altre de dos o tres posicions en una altra) i tres transformadors d'intensitat.
Español: Una (1) celda de posición de enlace de barras compuesta por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); y tres transformadores de intensidad.
Valencià: Espai per a una ampliació futura de dos (2) possibles posicions de línia.
Español: Espacio para una futura ampliación de dos (2) posibles posiciones de línea.
Valencià: Mòdul 2 Deu (10) cel·les de posició de línia.
Español: Módulo 2 Diez (10) celdas de posición de línea.
Valencià: Ídem mòdul 1.
Español: Ídem módulo 1.
Valencià: Dos (2) cel·les de posició de transformador.
Español: Dos (2) celdas de posición de transformador.