Valencià: Denominació: Projecte tècnic administratiu de la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST la Vila Joiosa Estudi d'impacte ambiental Relació de béns i drets Pressupost de la línia 132 kV: 1 258 170,13 - Pressupost subestació transformadora: 4 121 053,64 - Característiques principals de la línia 132 kV: Tensió 132 kV Longitud: 4 664 metres, íntegrament aeris Inici: Suport núm. 65BIS, situat en l'eix longitudinal de la línia aèria de simple circuit 132 kV dúplex Xixona - Montebello Final: Pòrtic de la subestació de la Vila Joiosa Capacitat transport: 303/365 (MVA estiu/hivern) Tipus conductor: 242-AL1/39-A20SA (54 63 622) Característiques subestació transformadora: Nivell de tensió: 132/20 kV Potència de transformació: 80 MVA Sistema de 132 kV compost per: Tres posicions de línia amb interruptor, una posició de partició de barres amb interruptor, dues posicions de transformador de potència amb interruptor, dues posicions de mesura convencionals d'intempèrie sense interruptor Sistema de 20 kV: Cel·les de 20 kV en configuració de simple barra partida formada per quatre mòduls o centres integrals de mitjana tensió (CIMT), dos transformadors de 250 kVA cadascun per a serveis auxiliars, sistema de posada a terra mitjançant reactàncies trifàsiques de 1000 A-10 segons i resistències monofàsiques de 500 A-15 segons, dos bateries de condensadors de 7,2 MVAr associades a cada transformador Els projectes seran exposats per a consulta pública en l'adreça electrònica següent: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellà i http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valencià, en l'apartat «Informació pública», disponibles l'endemà de la publicació.
Español: Denominación: Proyecto Técnico Administrativo de la Nueva Subestación Transformadora de 132/20 kV denominada ST Villajoyosa Estudio de Impacto Ambiental Relación de bienes y derechos Presupuesto línea 132 kV: 1 258 170,13 - Presupuesto subestación transformadora: 4 121 053,64 - Características principales línea 132 kV: Tensión 132 kV Longitud: 4 664 metros, íntegramente aéreos Inicio: Apoyo núm. 65BIS, ubicado en el eje longitudinal de la línea aérea de simple circuito 132 kV dúplex Jijona - Montebello Final: Pórtico de la subestación de Villajoyosa Capacidad transporte: 303/365 (MVA verano/invierno) Tipo conductor: 242-AL1/39-A20SA (54 63 622) Características subestación transformadora: Nivel de tensión: 132/20 kV Potencia de transformación: 80 MVA Sistema de 132 kV compuesto por: Tres posiciones de línea con interruptor; Una posición de partición de barras con interruptor; Dos posiciones de transformador de potencia con interruptor; Dos posiciones de medida convencionales de intemperie sin interruptor Sistema de 20 kV: Celdas de 20 kV en configuración de simple barra partida formada por cuatro módulos o centros integrales de media tensión (CIMT); Dos transformadores de 250 kVA cada uno para servicios auxiliares; Sistema de puesta a tierra mediante reactancias trifásicas de 1000 A-10 segundos y resistencias monofásicas de 500 A-15 segundos; Dos baterías de condensadores de 7,2 MVAr asociadas a cada transformador Los proyectos serán expuestos para consulta pública en la siguiente dirección electrónica: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado «Información pública», disponibles al día siguiente de la publicación.