gplsi/alia_multilingual_parallel_sentences huggingface dataset:
Valencià: En conseqüència, la instal·lació resultant en la part afectada per la present autorització de modificació amb ampliació en la transformació quedarà amb la composició final següent: Sistema de 132 kV.
Español: En consecuencia, la instalación resultante en la parte afectada por la presente autorización de modificación con ampliación en la transformación quedará con la siguiente composición final: Sistema de 132 kV.
Valencià: Parc intempèrie de 132 kV, amb configuració en simple barra, composta per les posicions següents: Tres (3) posicions de línia (L/ Benicàssim-Orpesa, L/ Serrallo-la Plana i L/la Plana), tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.
Español: Parque intemperie de 132 kV, con configuración en simple barra, compuesta por las siguientes posiciones: Tres (3) posiciones de línea (L/ Benicasim-Oropesa, L/ Serrallo-La Plana y L/La Plana), tipo HIS de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.
Valencià: Dos (2) posicions de transformador de potència T-1 i T-2, tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.
Español: Dos (2) posiciones de transformador de potencia T-1 y T-2, tipo HIS de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.
Valencià: Una (1) posició d'autotransformador de potència AT-1, tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.
Español: Una (1) posición de autotransformador de potencia AT-1, tipo HIS de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.
Valencià: Un (1) sistema de mesura de tensió en barres convencional d'intempèrie sense interruptor, instal·lada en un extrem de l'embarrat principal.
Español: Un (1) sistema de medida de tensión en barras convencional de intemperie sin interruptor, instalada en un extremo del embarrado principal.
Valencià: El parc intempèrie de 66 kV, manté una configuració en simple barra, composta per les posicions següents: Quatre (4) posicions de línia (L/ Borriana-Moncofa, L/ BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 i L/Torreblanca-Benicarló), tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 25 ca de poder de tall i 2.000 A d'intensitat nominal.
Español: El parque intemperie de 66 kV, mantiene una configuración en simple barra, compuesta por las siguientes posiciones: Cuatro (4) posiciones de línea (L/ Burriana-Moncófar, L/ BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 y L/Torreblanca-Benicarló), tipo HIS de intemperie con interruptor de 25 kA de poder de corte y 2.000 A de intensidad nominal.
Valencià: Dos (2) posicions de transformador T-1 i T-2, tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 25 ca de poder de tall i 2.000 A d'intensitat nominal.
Español: Dos (2) posiciones de transformador T-1 y T-2, tipo HIS de intemperie con interruptor de 25 kA de poder de corte y 2.000 A de intensidad nominal.
Valencià: Una (1) posició de mesura convencional d'intempèrie sense interruptor, instal·lada en l'embarrat principal.
Español: Una (1) posición de medida convencional de intemperie sin interruptor, instalada en el embarrado principal.
Valencià: Espai de reserva per a dues (2) posicions futures.
Español: Espacio de reserva para dos (2) posiciones futuras.
Valencià: Transformadors de potència.
Español: Transformadores de potencia.
Valencià: Finalment, la instal·lació comptarà amb els transformadors següents: Dos (2) transformadors de potència (T-1 i T-2) 135/66/22 kV de 60 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yy0/Yd11/Yd11, amb regulació en càrrega, i acompanyats de dues (2) reactàncies trifàsiques de posada a terra: TZ-1, situada a l'eixida del terciari del transformador de potència T-1, de 500 A - 30 s i TZ-2, situada a l'eixida del terciari del transformador de potència T-2, de 1.000 A - 10 s.
Español: Finalmente, la instalación contará con los siguientes transformadores: Dos (2) transformadores de potencia (T-1 y T-2) 135/66/22 kV de 60 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yy0/Yd11/Yd11, con regulación en carga, y acompañados de dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra: TZ-1, situada a la salida del terciario del transformador de potencia T-1, de 500 A - 30 s y TZ-2, situada a la salida del terciario del transformador de potencia T-2, de 1.000 A - 10 s.
Valencià: Dos (2) transformadors de potència (T-4 i T-5) 225/21,5 kV de 50 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yd11, amb regulació en càrrega, acompanyats de dues (2) reactàncies trifàsiques de posada a terra: TZ-4, situada a l'eixida del secundari del transformador de potència T-4, de 1.000 A - 10 s i en sèrie amb una (1) resistència de 500 A, i TZ-5, situada a l'eixida del secundari del transformador de potència T-5, de 500 A - 30 s.
Español: Dos (2) transformadores de potencia (T-4 y T-5) 225/21,5 kV de 50 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yd11, con regulación en carga, acompañados de dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra: TZ-4, situada a la salida del secundario del transformador de potencia T-4, de 1.000 A - 10 s y en serie con una (1) resistencia de 500 A, y TZ-5, situada a la salida del secundario del transformador de potencia T-5, de 500 A - 30 s.
Valencià: Un (1) autotransformador de potència trifàsic (AT-1), en bany d'oli, d'instal·lació exterior amb relació de transformació 220/132/21 kV i 225/180/135 MVA (en refrigeració ONAF2), connexió YNa0+d11, amb regulació en càrrega.
Español: Un (1) autotransformador de potencia trifásico (AT-1), en baño de aceite, de instalación exterior con relación de transformación 220/132/21 kV y 225/180/135 MVA (en refrigeración ONAF2), conexión YNa0+d11, con regulación en carga.
Valencià: Es disposen parallamps de tensió nominal 220 kV, 132 kV, 66 kV i 20 kV, situats el més pròxim als bornes dels transformadors.
Español: Se disponen pararrayos de tensión nominal 220 kV, 132 kV, 66 kV y 20 kV, situados lo más próximo a las bornas de los transformadores.
Valencià: El pressupost total del projecte de modificació de la instal·lació objecte de la present autorització és de tres milions set-cents vint-i-un mil cinc-cents trenta-sis euros amb dos cèntims (3.721.536,02 ?), valor al qual ascendeix el projecte d'execució, i sense perjudici del valor d'inversió bruta de 2.336.485 - consignat en els plans d'inversió triennals de 2019-2021 i 2022-2024, i en els quals no està reflectit l'actuació de renovació del sistema de 132 kV, tal com s'ha indicat en els Antecedents.
Español: El presupuesto total del proyecto de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de tres millones setecientos veintiún mil quinientos treinta y seis euros con dos céntimos (3.721.536,02 ?), valor al que asciende el proyecto de ejecución, y sin perjuicio del valor de inversión bruta de 2.336.485 - consignado en los Planes de Inversión Trienales de 2019-2021 y 2022-2024, y en los que no está reflejado la actuación de renovación del sistema de 132 kV, tal y como se ha indicado en los antecedentes.
Valencià: El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desenvolupament reglamentari.
Español: El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario.
Valencià: Atorgament d'autorització administrativa de construcció Atorgar autorització administrativa de construcció dels elements i/o parts de la instal·lació del projecte tècnic d'execució de data febrer de 2019, redactat per persona tècnica titulada competent i acompanyat de declaració responsable de data 11 de febrer de 2019, presentat per a la construcció de la modificació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució, habilitant a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents: 1.
Español: Otorgamiento de autorización administrativa de construcción Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de ejecución de fecha febrero de 2019, redactado por persona técnica titulada competente y acompañado de declaración responsable de fecha 11 de febrero de 2019, presentado para la construcción de la modificación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones: 1.
Valencià: La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta.
Español: La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma.
Valencià: En cas que fora necessari introduir modificacions en la instal·lació, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a la seua execució les autoritzacions corresponents.
Español: En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a su ejecución las autorizaciones correspondientes.
Valencià: En cas de tractar-se de modificacions no substancials segons l'article 13 del Decret 88/2005, no es requerirà autorització administrativa prèvia ni autorització administrativa de construcció de la modificació, devent únicament obtindre l'autorització d'explotació.
Español: En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación.
Valencià: Per a la sol·licitud d'autorització d'explotació es procedirà conforme als disposat en l'article 12 del Decret 88/2005, aportant, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'element modificat.
Español: Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a los dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado. 2.
Valencià: La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23, així com el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
Español: La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, así como el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Valencià: El transformador de potència autoritzat per la present haurà de complir amb les prescripcions del Reglament (UE) Núm. 548/2014 de la Comissió, de 21 de maig de 2014, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als transformadors de potència xicotets, mitjans i grans (DOUE L 152/1, de 25.5.2014), havent d'aportar la documentació acreditativa corresponent en sol·licitar l'autorització d'explotació. 3.
Español: El transformador de potencia autorizado por la presente deberá cumplir con las prescripciones del Reglamento (UE) núm. 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes (DOUE L 152/1, del 25.5.2014), debiendo aportar la documentación acreditativa correspondiente al solicitar la autorización de explotación. 3.
Valencià: El termini d'execució de la instal·lació serà de dèsset (17) mesos des de l'endemà a la seua notificació.
Español: El plazo de ejecución de la instalación será de diecisiete (17) meses desde el día siguiente a su notificación.
Valencià: No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta, mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a l'efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat. 4.
Español: No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado. 4.
Valencià: El titular de la present resolució vindrà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta Direcció General com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló. 5.
Español: El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón. 5.
Valencià: Sense perjudici dels previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta Direcció General o del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució. 7.
Español: Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. 7.
Valencià: Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme l'indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.
Español: Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.
Valencià: En tractar-se d'una instal·lació d'una activitat regulada econòmicament pel sistema elèctric i sotmesa a planificació o retribució, s'acompanyarà certificació del sol·licitant de l'autorització d'explotació relativa a la informació de les característiques tècniques i econòmiques d'aquelles contingudes en el pla anual del transportista o distribuïdor i les referències, quan siga procedent, a les instal·lacions tipus previstes en la regulació en què queda enquadrada, així com aquesta mateixa informació corresponent a la instal·lació efectivament executada i l'autorització d'explotació de la qual se sol·licita.
Español: Al tratarse de una instalación de una actividad regulada económicamente por el sistema eléctrico y sometida a planificación o retribución, se acompañará certificación del solicitante de la autorización de explotación relativa a la información de las características técnicas y económicas de aquellas contenidas en el plan anual del transportista o distribuidor y las referencias, cuando proceda, a las instalaciones tipo previstas en la regulación en que queda encuadrada, así como esta misma información correspondiente a la instalación efectivamente ejecutada y cuya autorización de explotación se solicita.
Valencià: Quan aquest centre directiu siga el competent per a autoritzar l'explotació de la instal·lació, el corresponent servei territorial realitzarà la instrucció d'aquest procediment i elevarà a aquesta Direcció General la documentació pertinent per a emetre la respectiva autorització d'explotació, juntament amb el seu informe. 8.
Español: Cuando este centro directivo sea el competente para autorizar la explotación de la instalación, el correspondiente servicio territorial realizará la instrucción de este procedimiento y elevará a esta Dirección General la documentación pertinente para emitir la respectiva autorización de explotación, junto con su informe. 8.
Valencià: Convalidació de resolució del Servei Territorial relativa a la desestimació de la declaració d'utilitat pública en concret Convalidar, per correspondre la seua autorització a aquest centre directiu, la Resolució del llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de data 13 de maig de 2019 (accessible en l'URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=shp1na8j-3tgevp8z-qqr3qse8, CSV: SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8), per la qual es desestima la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació autoritzada en el punt primer, d'acord amb l'argumentació jurídica recollida en els Fonaments de Dret de la present resolució.
Español: Convalidación de resolución del Servicio Territorial relativa a la desestimación de la declaración de utilidad pública en concreto Convalidar, por corresponder su autorización a este centro directivo, la Resolución del entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de fecha 13 de mayo de 2019, (accesible en la URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8, CSV: SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8), por la que se desestima la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación autorizada en el punto primero, de acuerdo con la argumentación jurídica recogida en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.
Valencià: Publicitat i notificació de la present resolució Ordenar: la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Español: Publicidad y notificación de la presente resolución Ordenar: la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencià: la notificació de la present resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a totes les Administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o degueren emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.
Español: la notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.
Valencià: Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.
Español: Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
Valencià: Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta Conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Español: Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Valencià: - La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Maria Empar Martínez Bonafé.
Español: - La directora general de Industria, Energía y Minas: Maria Empar Martínez Bonafé.
Valencià: » València, 7 de novembre de 2022.
Español: » València, 7 de noviembre de 2022.
Valencià: - La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Silvia Cerdà Alfonso.
Español: - La directora general de Industria, Energía y Minas: Silvia Cerdá Alfonso.
Valencià: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV – Disposició ================= Compartir Compartir Tornar Guardar el document Descarregar les metadades en format XML Sumari del DOGV 9277, del 14-02-2022 (2022/1138) DECRET 2/2022, de 10 de febrer, del president de la Generalitat, de modificació del Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell.
Español: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV - Disposición ================== Comparte Comparte Volver Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML Sumario DOGV 9277, del 14-02-2022 (2022/1138) DECRETO 2/2022, de 10 de febrero, del president de la Generalitat, de modificación del Decreto 7/2019, de 20 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las secretarías autonómicas de la Administración del Consell.
Valencià: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EstatVIGENT Permalink ELI https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2022/02/10/2/dof/vci/html* Dades del document Número de DOGV : 9277 Data del DOGV : 14-02-2022 Secció del DOGV : I.
Español: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EstadoVIGENTE Permalink ELI https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2022/02/10/2/dof/spa/html* Datos del documento Número DOGV : 9277 Fecha DOGV : 14-02-2022 Sección del DOGV : I.