Valencià: total 1 Potència (kVA) 1.500 Tensions nominals (kV) 20/0,8 kV INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ D'ÚS EXCLUSIU FINS AL PUNT D'ACCÉS I CONNEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ LÍNIA 20 kV des del CT fins al CPM Origen Centre de transformació Final Centre de protecció i mesura Longitud total línia (m) 10 Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània Tensió nominal (kV eficaç) 20 kV Sistema Corrent altern trifàsic 50 Hz Tipus de cable HEPRZ1 240 mm² AL Potència admissible (MVA x circuit) 10,756 Tipus de canalització Directament soterrada/entubada en els creuaments LÍNIA 20 kV des del CPM fins al CS Origen Centre de protecció i mesura Final Centre de seccionament Longitud total línia (m) 4 Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània Tensió nominal (kV eficaç) 20 kV Sistema Corrent altern trifàsic 50 Hz Tipus de cable HEPRZ1 240 mm² AL Potència admissible (MVA x circuit) 10,756 Tipus de canalització Directament soterrada/entubada en els creuaments INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ QUE SE CEDEIX AL GESTOR DE LA XARXA FINS AL PUNT D'ACCÉS I CONNEXIÓ LÍNIA 20 kV des del CS fins al E/AS Origen Centre de seccionament Final Nou suport en la línia LMT Tollos Longitud total línia (m) 15 Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània de doble circuit Tensió nominal (kV eficaç) 20 kV Sistema Corrent altern trifàsic 50 Hz Tipus de cable HEPRZ1 240 mm² AL Potència admissible (MVA x circuit) 10,756 Tipus de canalització Directament soterrada/entubada en els creuaments En l'annex es reflecteix la disposició dels mòduls fotovoltaics, així com la infraestructura d'evacuació, incloent-hi el suport de la línia elèctrica.
Español: total 1 Potencia (kVA) 1.500 Tensiones nominales (kV) 20/0,8 kV INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE USO EXCLUSIVO HASTA EL PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN LÍNEA 20 kV desde CT hasta CPM Origen Centro de transformación Final Centro de protección y medida Longitud total línea (m) 10 Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea Tensión nominal (kV eficaz) 20 kV Sistema Corriente alterna trifásica 50 Hz Tipo de cable HEPRZ1 240 mm² AL Potencia admisible (MVA x circuito) 10,756 Tipo de canalización Directamente enterrada/entubada en los cruzamientos LÍNEA 20 kV desde CPM hasta CS Origen Centro de protección y medida Final Centro de seccionamiento Longitud total línea (m) 4 Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea Tensión nominal (kV eficaz) 20 kV Sistema Corriente alterna trifásica 50 Hz Tipo de cable HEPRZ1 240 mm² AL Potencia admisible (MVA x circuito) 10,756 Tipo de canalización Directamente enterrada/entubada en los cruzamientos INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN QUE SE CEDE AL GESTOR DE LA RED HASTA EL PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN LÍNEA 20 kV desde CS hasta E/AS Origen Centro de seccionamiento Final Nuevo apoyo en la línea LMT Tollos Longitud total línea (m) 15 Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea de doble circuito Tensión nominal (kV eficaz) 20 kV Sistema Corriente alterna trifásica 50 Hz Tipo de cable HEPRZ1 240 mm² AL Potencia admisible (MVA x circuito) 10,756 Tipo de canalización Directamente enterrada/entubada en los cruzamientos En el anexo se refleja la disposición de los módulos fotovoltaicos, así como la infraestructura de evacuación, incluyendo el apoyo de la línea eléctrica.