Valencià: Referent a això cal indicar, que en la citada addenda presentada amb caràcter excepcional a l'empara del que s'estableix en la disposició transitòria única del Reial decret 1.125/2021, de 21 de desembre, pel qual es regula la concessió de subvencions directes a les empreses distribuïdores d'energia elèctrica per a la realització d'inversions de digitalització de xarxes de distribució d'energia elèctrica, i en infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric, amb càrrec als fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en data 7 de febrer de 2022, als plans d'inversió anuals per als anys 2021 i 2022, en aquest últim no s'identifica expressament cap codi de projecte relatiu a les actuacions de renovació del sistema de 132 kV de la subestació ST Castelló l'Enginy; en relació amb l'ús de reactàncies trifàsiques de posada a terra amb intensitat de defecte a terra pel neutre major a 1.000 A en els transformadors T-2 (132/66/22 kV i 60/60/30 MVA) i T-4 (220/20 kV i 50 MVA), indica la interessada que per error no consta en l'esquema unifilar la resistència de 500 A existent associada al transformador T-4, mentre que per al transformador T-2, està prevista la instal·lació d'una resistència de 500 A, circumstància que serà recollida en el certificat final d'obra; en relació amb la instal·lació d'un relé limitador de sobrecorrent a 100 MVA associat al nou autotransformador AT-1 (220/132/20 kV i 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2)), manifesta la interessada igualment que es tracta d'un error, ja que aqueix relé no s'instal·larà; i finalment en relació amb l'ús final de l'actual autotransformador AT-1 (220/132/11 kV i 100/100/30 MVA) que serà objecte de substitució, indica la interessada, que serà objecte de cisallament.
Español: A este respecto cabe indicar, que en la citada Adenda presentada con carácter excepcional al amparo de lo dispuesto en la Disposición transitoria única del Real decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en fecha 7 de febrero de 2022, a los Planes de Inversión anuales para los años 2021 y 2022, en este último no se identifica expresamente ningún código de proyecto relativo a las actuaciones de renovación del sistema de 132 kV de la subestación ST Castellón El Ingenio; en relación con el empleo de reactancias trifásicas de puesta a tierra con intensidad de defecto a tierra por el neutro mayor a 1.000 A en los transformadores T-2 (132/66/22 kV y 60/60/30 MVA) y T-4 (220/20 kV y 50 MVA), indica la interesada que por error no consta en el esquema unifilar la resistencia de 500 A existente asociada al transformador T-4, mientras que para el transformador T-2, está prevista la instalación de una resistencia de 500 A, circunstancia que será recogida en el certificado final de obra; en relación con la instalación de un relé limitador de sobrecorriente a 100 MVA asociado al nuevo autotransformador AT-1 (220/132/20 kV y 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2)), manifiesta la interesada igualmente que se trata de un error, ya que ese relé no se instalará; y finalmente en relación con el uso final del actual autotransformador AT-1 (220/132/11 kV y 100/100/30 MVA) que va a ser objeto de sustitución indica la interesada que será objeto de achatarramiento.