gplsi/alia_multilingual_parallel_sentences huggingface dataset:
Valencià: Aquest article 219, en el punt segon, estableix que s'eximiran de la declaració d'interés comunitari en sòl no urbanitzable comú les instal·lacions d'energia renovables que compten amb un pla especial aprovat que ordene específicament aquests usos vinculats a la utilització racional dels recursos naturals en el medi rural.
Español: Este artículo 219, en su punto segundo, establece que se eximirán de la declaración de interés comunitario en suelo no urbanizable común las instalaciones de energía renovables que cuentan con un plan especial aprobado que ordene específicamente estos usos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales en el medio rural.
Valencià: Segons l'epígraf i de l'article 2 del Decret llei 14/2020, l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable és el pronunciament de l'òrgan competent en matèria d'energia que, d'acord amb l'informe previ, preceptiu i favorable de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, autoritza a implantar una instal·lació de producció d'energia elèctrica que utilitza energia primària d'origen renovable en unes parcel·les concretes de sòl no urbanitzable i estableix les condicions en què podrà fer-se tal implantació.
Español: Según el epígrafe i) del artículo 2 del Decreto ley 14/2020, la autorización de implantación en suelo no urbanizable es el pronunciamiento del órgano competente en materia de energía que, conforme al informe previo, preceptivo y favorable del órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje, autoriza a implantar una instalación de producción de energía eléctrica que utiliza energía primaria de origen renovable en unas concretas parcelas de suelo no urbanizable y establece las condiciones en que podrá realizarse tal implantación.
Valencià: Aquest pronunciament substitueix la intervenció que du a terme la Generalitat en el procediment d'autorització d'usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable previst en la normativa d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
Español: Este pronunciamiento sustituye a la intervención que realiza la Generalitat en el procedimiento de autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable previsto en la normativa de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
Valencià: L'article 25 del Decret llei 14/2020 estableix que l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge té caràcter vinculant i ha de ser favorable a l'efecte de poder atorgar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supòsits en els quals l'esmentada autorització no es requerisca d'acord amb la legislació d'ordenació del territori, urbanística i del paisatge.
Español: El artículo 25 del Decreto ley 14/2020 establece que el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje tendrá carácter vinculante y deberá ser favorable a efectos de poder otorgar la autorización de implantación en suelo no urbanizable de la instalación, excepto en los supuestos en los que la citada autorización no se requiera de acuerdo con la legislación de ordenación del territorio, urbanística y del paisaje.
Valencià: De conformitat amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment constitueix un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental ordinària.
Español: De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de impacto ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Valencià: En aquest sentit, la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, estableix que les instal·lacions de generació d'electricitat la potència total instal·lada de la qual supere la capacitat d'accés atorgada en el seu permís d'accés ha de disposar d'un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d'emmagatzematge que la integren, que impedisca que la potència activa que aquesta puga injectar a la xarxa supere aquesta capacitat d'accés.
Español: En este sentido, la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.
Valencià: D'acord amb la redacció vigent de l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d'instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la inferior d'entre les dues següents: La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren aquesta instal·lació, mesures en condicions estàndard, segons la norma UNE corresponent.
Español: De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes: la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.
Valencià: La potència màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren aquesta instal·lació.
Español: la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.
Valencià: Aquesta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a aquelles instal·lacions que, havent iniciat la tramitació, encara no hagen obtingut l'autorització d'explotació definitiva, segons la disposició transitòria cinquena del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.
Español: Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.
Valencià: D'acord amb el que es disposa en l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, les persones sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui exercisquen l'activitat.
Español: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.
Valencià: Segons el que s'estableix en el capítol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i el seu entorn en finalitzar l'activitat, havent de constituir una garantia econòmica a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia per a autoritzar la instal·lació, l'import de la qual serà la capitalització del pressupost de desmantellament de la central fotovoltaica i de restauració del terreny i entorn afectat al tipus d'interés legal dels diners, d'acord amb la consideració d'una vida útil de la instal·lació de 30 anys.
Español: Según lo establecido en el capítulo III del Decreto ley 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe será la capitalización del presupuesto de desmantelamiento de la central fotovoltaica y de restauración del terreno y entorno afectado al tipo de interés legal del dinero, considerando una vida útil de la instalación de 30 años.
Valencià: Aquesta garantia serà cancel·lada quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals aquella està afecta.
Español: Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.
Valencià: D'acord amb l'article 45.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici del que es disposa en l'article 44, la publicació d'actes i de comunicacions que, per disposició legal o reglamentària haja de practicar-se en tauler d'anuncis o edictes, s'entendrà complida per la seua publicació en el diari oficial corresponent.
Español: De acuerdo con el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el diario oficial correspondiente.
Valencià: L'eficàcia dels actes administratius quedarà demorada quan així ho exigisca el contingut de l'acte o estiga supeditada a la notificació, la publicació o l'aprovació superior, segons el que estipula l'article 39 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Español: La eficacia de los actos administrativos quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior, según lo estipulado en el artículo 39 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Valencià: En consideració del que s'ha dit anteriorment, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, i en concret d'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, aquesta Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes, resol: Primer.
Español: En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, al Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell en la redacción vigente en el momento de la solicitud, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, resuelve: Primero.
Valencià: Autorització d'implantació en sòl no urbanitzable del projecte de central fotovoltaica FV Ayora III per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica Declarar la pèrdua d'objecte sobrevinguda de la sol·licitud d'implantació de la central fotovoltaica FV Ayora III en sòl no urbanitzable, ja que s'ha tramitat aquest procediment de manera independent i coincidint parcialment en el temps amb la tramitació del Pla d'ordenació d'infraestructures de generació d'energia solar fotovoltaica en els municipis d'Ayora, Zarra i Jarafuel, el qual ha aprovat definitivament el director general d'Urbanisme el 22 de maig de 2023 (BOP de València núm. 116, de 16.06.2023).
Español: Autorización de implantación en suelo no urbanizable del proyecto de central fotovoltaica FV Ayora III para la realización de la actividad de producción de energía eléctrica Declarar la pérdida de objeto sobrevenida de la solicitud de implantación de la central fotovoltaica FV Ayora III en suelo no urbanizable, al haberse tramitado este procedimiento de forma independiente y coincidiendo parcialmente en el tiempo con la tramitación del Plan de ordenación de infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, el cual ha sido ya aprobado definitivamente por el director general de Urbanismo el 22 de mayo de 2023 (BOP de Valencia núm. 116, de 16.06.2023).
Valencià: En l'àmbit d'aplicació d'aquest pla especial està inclòs el projecte de la referida central, tenint aquest instrument de planejament urbanístic rang reglamentari, i havent de subjectar-se l'ús del sòl per aquesta activitat a aquest, tant per exigir-ho la jerarquia normativa com els informes en matèria d'ordenació del territori i paisatge emesos en el si del procediment.
Español: En el ámbito de aplicación de este Plan especial está incluido el proyecto de la referida central, teniendo este instrumento de planeamiento urbanístico rango reglamentario, y debiendo sujetarse el uso del suelo por esta actividad al mismo, tanto por exigirlo la jerarquía normativa como los informes en materia de ordenación del territorio y paisaje emitidos en el seno del procedimiento.
Valencià: TECNOLOGIA Fotovoltaica TERMES MUNICIPALS GRUPS (PROVÍNCIA) Jarafuel (València) TERMES MUNICIPALS EVACUACIÓ FINS A PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA (PROVÍNCIA) Jarafuel, Zarra i Ayora (València) POTÈNCIA NOMINAL INVERSORS (MW) 25,740 POTENCIA PIC MÒDULS FOTOVOLTAICS (MWp) 28,753 POTÈNCIA INSTAL·LADA (MW) [segons l'art. 3 RD 413/2014] 25,740 CAPACITAT D'ACCÉS A LA XARXA CONCEDIDA (MW) 23 NECESSITAT DE SISTEMA DE CONTROL COORDINAT DE POTÈNCIA [segons DA 1a RD 1183/2020) Sí, per ser inferior la capacitat d'accés concedida a la potència instal·lada XARXA ES CONNECTA I TENSIÓ CONNEXIÓ (kV): Transport, 400 kV PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA ST Ayora 400/132 kV, titularitat de REE, SAU.
Español: TECNOLOGÍA Fotovoltaica TÉRMINOS MUNICIPALES GRUPOS (PROVINCIA) Jarafuel (Valencia) TÉRMINOS MUNICIPALES EVACUACIÓN HASTA PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED (PROVINCIA) Jarafuel, Zarra y Ayora (Valencia) POTENCIA NOMINAL INVERSORES (MW) 25,740 POTENCIA PICO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MWp) 28,753 POTENCIA INSTALADA (MW) [según art 3 RD 413/2014] 25,740 CAPACIDAD DE ACCESO A LA RED CONCEDIDA (MW) 23 NECESIDAD DE SISTEMA DE CONTROL COORDINADO DE POTENCIA [según DA 1ª RD 1183/2020) Sí, por ser inferior la capacidad de acceso concedida a la potencia instalada RED SE CONECTA Y TENSIÓN CONEXIÓN (kV): Transporte, 400 kV PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED ST Ayora 400/132 kV, titularidad de Red Eléctrica de España, SAU.
Valencià: EMPLAÇAMENT DE LA PART DE LA CENTRAL AMB TANCAT PERIMETRAL Municipi: Jarafuel Polígon: 26 Parcel·la: 15 Polígon: 501 Parcel·la 17 i 7 Àrea de la superfície tancada (m²) 635.909,28 Àrea de la superfície ocupada (m²) 428.498,82 En el pla que consta en l'annex I es reflecteix la zona delimitada per tancat per a ocupació pels grups convertidors d'energia solar a electricitat, així com les coordenades geogràfiques que la defineixen.
Español: EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DE LA CENTRAL CON VALLADO PERIMETRAL Municipio: Jarafuel Polígono: 26 Parcela: 15 Polígono: 501 Parcela 17 y 7 Área de la superficie vallada (m²) 635.909,28 Área de la superficie ocupada (m²) 428.498,82 En el plano que consta en el anexo I se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, así como las coordenadas geográficas que la definen.
Valencià: CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DINS DEL TANCAT CAMP GENERADOR Nre.
Español: CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DENTRO DEL VALLADO CAMPO GENERADOR Núm.
Valencià: mòduls FV 54.768 Àrea unitària del mòdul (mm²) 2.293 x 1.131 Potència unitària màxima (Wp) 525 Potència total mòdul (kWp) 28.753,200 Tipus de cèl·lules Silici monocristal·lí Cares actives mòduls Bifacial Inclinació (°) +/- 55° Tipus de seguidors Seguiment a dos eixos Ancoratge estructura al terreny Clavat directe al terreny, sense fonamentació INVERSORS Nre.
Español: módulos FV 54.768 Área unitaria del módulo (mm²) 2.293x1.131 Potencia unitaria máxima (Wp) 525 Potencia total módulo (kWp) 28.753,200 Tipo de células Silicio monocristalino Caras activas módulos Bifacial Inclinación (º) +/- 55º Tipo de seguidores Seguimiento a dos ejes Anclaje estructura al terreno Hincado directo al terreno, sin cimentación INVERSORES Núm.
Valencià: inversors 9 Potència unitària nominal (kWn) 4 u.
Español: inversores 9 Potencia unitaria nominal (kWn) 4 uds.
Valencià: de 3.510 5 u.
Español: de 3.510 5 uds.
Valencià: de 2.340 Potència total nominal (kWn) 25.740 BLOCS DE POTÈNCIA Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 Nre. 2 (PB1 i PB3) 2 (PB2 i PB4) 1 (PB5) Nre.
Español: de 2.340 Potencia total nominal (kWn) 25.740 BLOQUES DE POTENCIA Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Núm. 2 (PB1 y PB3) 2 (PB2 y PB4) 1 (PB5) Núm.
Valencià: Inversors 2 2 1 Potència unitària nominal (kWn) 3.510 2.340 2.340 Nre.
Español: Inversores 2 2 1 Potencia unitaria nominal (kWn) 3.510 2.340 2.340 Núm.
Valencià: mòduls/string 28 28 28 Nre.
Español: módulos/string 28 28 28 Núm.
Valencià: strings/inversor 280 168 164 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ Núm.
Español: strings/inversor 280 168 164 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Núm.
Valencià: total 5 CT tipus 1 Nre. 2 Potència (kVA) ONAN 2 x 3.510 Tensions nominals (kV) 30/0,66 Tipologia Cel·les SF6, 2L+2P CT tipus 2 Nre. 2 Potència (kVA) ONAN 2 x 2.340 Tensions nominals (kV) 30/0,66 Tipologia Cel·les SF6, 2L+2P CT tipus 3 Nre. 1 Potència (kVA) ONAN 1 x 2.340 Tensions nominals (kV) 30/0,66 Tipologia Cel·les SF6, 2L+2P INTERCONNEXIÓ INTERNA I AMB LA INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ Tipologies línies Subterrànies Nre.
Español: total 5 CCTT tipo 1 Núm. 2 Potencia (kVA) ONAN 2 x 3.510 Tensiones nominales (kV) 30/0,66 Tipología Celdas SF6, 2L+2P CCTT tipo 2 Núm. 2 Potencia (kVA) ONAN 2 x 2.340 Tensiones nominales (kV) 30/0,66 Tipología Celdas SF6, 2L+2P CCTT tipo 3 Núm. 1 Potencia (kVA) ONAN 1 x 2.340 Tensiones nominales (kV) 30/0,66 Tipología Celdas SF6, 2L+2P INTERCONEXIÓN INTERNA Y CON LA INFRAESCTRUCTURA DE EVACUACIÓN Tipologías líneas Subterráneas Núm.
Valencià: de circuits 2 Tensió nominal cable O0/On (kV) 18/30 Inici Centres de transformació de la central fotovoltaica Final SET col·lectora Ayora I, II i III, Ayora SOLAR 132/30 kV Característiques interconnexió circuit L1 Tram 1 (inici PB5, final PB4): 456 m, 3x (1 x 95 mm²) XLPE AL Tram 2 (inici PB4, final PB3): 571 m, 3x (1 x 95 mm²) XLPE AL Tram 3 (inici PB3, final SET col·lectora): 288 m, 3x (1 x 300 mm²) XLPE AL Característiques interconnexió circuit L2 Tram 1 (inici PB1, final PB2): 679 m, 3x (1 x 95 mm²) XLPE AL Tram 2 (inici PB2, final SET col·lectora): 680 m, 3x (1 x 300 mm²) XLPE AL INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ COMPARTIDA PER FV Ayora I, FV Ayora II I FV Ayora III FINS Al SUPORT 17 DE LA LAAT ST VILLANUEVA - ST Ayora ST Ayora SOLAR (COL·LECTORA Ayora I, Ayora II I Ayora III) 132/30 kV ELEMENTS DE COMUNS - SISTEMA 132 kV Municipi: Jarafuel Polígon: 26 Parcel·les: 15 Transformador 132/30 kV, connexió YNd11, 130/110/90 MVA (ONAF2/ONAF1/ONAN) Reactància trifàsica 600 A 10s Esquema Barra simple Nre.
Español: circuitos 2 Tensión nominal cable U0/Un (kV) 18/30 Inicio Centros de transformación de la central fotovoltaica Fin SET colectora Ayora I, II y III, Ayora SOLAR 132/30 kV Características interconexión circuito L1 Tramo 1 (inicio PB5, fin PB4): 456 m, 3x(1x95mm²) XLPE AL Tramo 2 (inicio PB4, fin PB3): 571 m, 3x(1x95mm²) XLPE AL Tramo 3 (inicio PB3, fin SET colectora): 288 m, 3x(1x300mm²) XLPE AL Características interconexión circuito L2 Tramo 1 (inicio PB1, fin PB2): 679 m, 3x(1x95mm²) XLPE AL Tramo 2 (inicio PB2, fin SET colectora): 680 m, 3x(1x300mm²) XLPE AL INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN COMPARTIDA POR FV Ayora I, FV Ayora II Y FV Ayora III HASTA EL APOYO 17 DE LA LAAT ST VILLANUEVA - ST Ayora ST Ayora SOLAR (COLECTORA Ayora I, Ayora II Y Ayora III) 132/30 kV ELEMENTOS DE COMUNES - SISTEMA 132 kV Municipio: Jarafuel Polígono: 26 Parcelas: 15 Transformador 132/30 kV, conexión YNd11, 130/110/90 MVA (ONAF2/ONAF1/ONAN) Reactancia trifásica 600 A 10s Esquema Barra simple Núm.
Valencià: posicions de línia i característiques 1; 132 kV Nre.
Español: posiciones de línea y características 1; 132 kV Núm.
Valencià: posicions de transformador i característiques 1; 132 kV ELEMENTS ASSOCIATS A LA FV Ayora I - SISTEMA 30 kV Nom del mòdul cel·les i tensions nominals Nre.
Español: posiciones de transformador y características 1; 132 kV ELEMENTOS ASOCIADOS A LA FV Ayora I - SISTEMA 30 kV Nombre del módulo celdas y tensiones nominales Núm.
Valencià: Condensadors Semibarra A Ayora I, per a 30 kV davall envolupant metàl·lica per a instal·lació en interior 2L+1T+1TSA+1CR Transformador de serveis auxiliars de 150 kVA (ONAN) 30/0,400,23 kV Banc de condensadors 5 MVAr intempèrie ELEMENTS ASSOCIATS A LA FV Ayora II - SISTEMA 30 kV Nom del mòdul cel·les i tensions nominals Nre.
Español: y tipo celdas instaladas Transformador SSAA Condensadores Semibarra A Ayora I, para 30 kV bajo envolvente metálica para instalación en interior 2L+1T+1TSA+1CR Transformador de servicios auxiliares de 150 kVA (ONAN) 30/0,400,23 kV Banco de condensadores 5 MVAr intemperie ELEMENTOS ASOCIADOS A LA FV Ayora II - SISTEMA 30 kV Nombre del módulo celdas y tensiones nominales Núm.
Valencià: Condensadors Semibarra B Ayora II, per a 30 kV davall envolupant metàl·lica per a instal·lació en interior 2L+1T+1TSA+1CR, Transformador de serveis auxiliars de 150 kVA (ONAN) 30/0,400,23 kV Banc de condensadors 5 MVAr intempèrie ELEMENTS ASSOCIATS A LA FV Ayora III - SISTEMA 30 kV Nom del mòdul cel·les i tensions nominals Nre.
Español: y tipo celdas instaladas Transformador SSAA Condensadores Semibarra B Ayora II, para 30 kV bajo envolvente metálica para instalación en interior 2L+1T+1TSA+1CR, Transformador de servicios auxiliares de 150 kVA (ONAN) 30/0,400,23 kV Banco de condensadores 5 MVAr intemperie ELEMENTOS ASCIADOS A LA FV Ayora III - SISTEMA 30 kV Nombre del módulo celdas y tensiones nominales Núm.
Valencià: Condensadors Semibarra C Ayora III, per a3 0 kV davall envolupant metàl·lica per a instal·lació en interior 2L+1T+1CR Banc de condensadors 5 MVAr intempèrie ESPAI PREVISIÓ FUTURA AMPLIACIÓ Nom del mòdul cel·les i tensions nominals Nre.
Español: y tipo celdas instaladas Transformador SSAA Condensadores Semibarra C Ayora III, para 30 kV bajo envolvente metálica para instalación en interior 2L+1T+1CR Banco de condensadores 5 MVAr intemperie ESPACIO PREVISIÓN FUTURA AMPLIACIÓN Nombre del módulo celdas y tensiones nominales Núm.