gplsi/alia_multilingual_parallel_sentences huggingface dataset:
Valencià: Saforna (Callosa d'en Sarrià), en la parcel·la amb referència cadastral 03048A016005070000xw, amb perímetre de seguretat, tanca i cubeta de contenció Capacitat d'emmagatzematge 30 m³ Tipus Aeri horitzontal Longitud 10,64 m Diàmetre aprox. 2,40 m Capacitat màxima de gasificació (hivern) 373 m³(N)/h Pressió normal de servei d'emmagatzematge de GNL 4 bar Pressió de subministrament a la xarxa 0,4 bar Temperatura de disseny - 196°C Temperatura de subministrament 0-20°C Material recinte interior Acer inoxidable austenític o semblant Material recinte exterior Acer al carboni o semblant Aïllament per cambra de buit i perlita (o superior) Components instal·lació: Instal·lació de descàrrega de cisternes Instal·lació d'emmagatzematge Mòdul de regasificació atmosfèric de tubs aletejats Instal·lació de recalfament forçat, tipus elèctric de 3 kW Mòdul de regulació i mesura Sistema d'odorització amb dosificació per bombes Sistema de seguretat (tall per baixa temperatura, vàlvules de seguretat, etc.
Español: Saforna (Callosa d'en Sarrià), en parcela con referencia catastral 03048A016005070000XW con perímetro de seguridad vallado y cubeto de contención Capacidad de almacenamiento 30 m³ Tipo Aéreo horizontal Longitud 10,64 m Diámetro aprox. 2,40 m Capacidad máxima de gasificación (invierno) 373 m³(N)/h Presión normal de servicio de almacenaje de GNL 4 bar Presión de suministro a la red 0,4 bar Temperatura de diseño - 196°C Temperatura de suministro 0-20°C Material recinto interior Acero inoxidable austenítico o similar Material recinto exterior Acero al carbono o similar Aislamiento por cámara de vacío y perlita (o superior) Componentes instalación: Instalación de descarga de cisternas Instalación de almacenamiento Modulo de regasificación atmosférico de tubos aleteados Instalación de recalentamiento forzado, tipo eléctrico de 3 kW Módulo de regulación y medida Sistema de odorización con dosificación por bombas Sistema de seguridad (corte por baja temperatura, válvulas de seguridad, etc.
Valencià: ) Armari elèctric i de control Aigua de serveis Equip contraincendis (3 extintors de pols de 50 kg) Enllumenat 2.
Español: ) Armario eléctrico y de control Agua de servicios Equipo contraincendios (3 extintores de polvo de 50 kg) Alumbrado 2.
Valencià: Xarxa de distribució Punt de connexió inicial Connexió a l'eixida de la planta de GNL descrita anteriorment Longitud i diàmetre La xarxa autoritzada tindrà una longitud total de 6.038 metres, segons el detall següent: Canonada Ø 160 mm amb una longitud de 390 m Canonada Ø 110 mm amb una longitud de 939 m Canonada Ø 90 mm amb una longitud de 1.946 m Canonada Ø 63 mm amb una longitud de 2.763 m Zona geogràfica autoritzada Segons el plànol P-PAA 01, Projecte d'AA, AP i DUP d'instal·lacions per al subministrament de gas natural amb mòdul de regasificació al terme municipal de Callosa d'en Sarrià - Plànol d'àrea d'autorització, arreplegat en l'annex II a aquesta resolució.
Español: Red de distribución Punto de conexión inicial Conexión a la salida de la planta de GNL descrita anteriormente Longitud y diámetro La red autorizada tendrá una longitud total de 6.038 metros, según el siguiente detalle: Tubería Ø 160 mm con una longitud de 390 m Tubería Ø 110 mm con una longitud de 939 m Tubería Ø 90 mm con una longitud de 1.946 m Tubería Ø 63 mm con una longitud de 2.763 m Zona geográfica autorizada Según plano P-PAA 01, Proyecto de AA, AP y DUP de instalaciones para el suministro de gas natural con módulo de regasificación en el término municipal de Callosa d'en Sarrià - Plano de área de autorización, recogido en el anexo II a esta resolución.
Valencià: A l'àrea geogràfica autoritzada, l'empresa peticionària està obligada a realitzar, dins dels terminis i de les condicions establits normativament, les connexions de servei i la connexió de nous consumidors o l'ampliació dels existents que se'ls plantegen, sense perjudici dels règims d'autorització i econòmics que siguen aplicables a aquestes connexions de servei i connexions.
Español: En el área geográfica autorizada la empresa peticionaria vendrá obligada a realizar en los plazos y condiciones establecidos normativamente las acometidas y la conexión de nuevos consumidores o ampliación de los existentes que se les planteen, sin perjuicio de los regímenes de autorización y económicos que sean de aplicación a dichas acometidas y conexiones.
Valencià: Traçat Segons el plànol P-PT 01, Projecte d'AA, AP i DUP d'instal·lacions per al subministrament de gas natural amb mòdul de regasificació al terme municipal de Callosa d'en Sarrià - Plànol de traçat, arreplegat en l'annex II a aquesta resolució.
Español: Trazado Según plano P-PT 01, Proyecto de AA, AP y DUP de instalaciones para el suministro de gas natural con módulo de regasificación en el término municipal de Callosa d'en Sarrià - Plano de trazado», recogido en el anexo II a esta resolución.
Valencià: El subministrament es durà a terme des de la planta satèl·lit de GNL, que cal instal·lar al sud del nucli urbà, des de la qual partirà un eix principal amb MOP 0,4 i PE Ø 160 per la carretera CV-755, que arribarà al nucli urbà pel carrer de Colom, en la qual es disminueix el diàmetre de la xarxa principal a PE Ø 110, i es bifurcarà pel carrer de Ramón y Cajal, carrer de Jaume Roig, plaça del Convent i plaça d'Espanya.
Español: El suministro se llevará a cabo desde la planta satélite de GNL a instalar al sur del núcleo urbano, desde la cual partirá un eje principal con MOP 0,4 y PE Ø 160 por la carretera CV-755, que llegará al núcleo urbano por la calle Colom, en la que se disminuye el diámetro de la red principal a PE Ø 110, bifurcándose por la calle Ramón y Cajal, calle Jaume Roig, plaza del Convent y plaza de España.
Valencià: De la xarxa en PE Ø 110 partiran diferents ramals en PE Ø 90 i PE Ø 63.
Español: De la red en PE Ø 110 partirán diferentes ramales en PE Ø 90 y PE Ø 63.
Valencià: La gasificació es portarà a cap en 3 fases de 4 mesos de durada cada una.
Español: La gasificación se realizará a cabo en 3 fases de 4 meses de duración cada una.
Valencià: Tipus constructiu Canalització soterrada Pressió màx.
Español: Tipo constructivo Canalización enterrada Presión máx.
Valencià: operació MOP (bar) MOP 0,4 Material Polietilé PE100 SDR=diàmetre nominal/grossària 17,6 Longitud i diàmetre La xarxa autoritzada tindrà una longitud total de 6.038 metres, segons el detall següent: Canonada Ø 160 mm amb una longitud de 390 m Canonada Ø 110 mm amb una longitud de 939 m Canonada Ø 90 mm amb una longitud de 1.946 m Canonada Ø 63 mm amb una longitud de 2.763 m Elements auxiliars Vàlvules de sectorització, sistemes de telecontrol i resta d'accessoris necessaris per a la correcta funcionalitat de la xarxa La pressió mínima a garantir en els diferents punts de la xarxa és de 0,05 bar als trams amb MOP 0,4 bar (segons art. 65.2 del RD 1434/2002).
Español: operación MOP (bar) MOP 0,4 Material Polietileno PE100 SDR=diámetro nominal/espesor 17,6 Longitud y diámetro La red autorizada tendrá una longitud total de 6.038 metros, según el siguiente detalle: Tubería Ø 160 mm con una longitud de 390 m Tubería Ø 110 mm con una longitud de 939 m Tubería Ø 90 mm con una longitud de 1.946 m Tubería Ø 63 mm con una longitud de 2.763 m Elementos auxiliares Válvulas de sectorización, sistemas de telecontrol y resto de accesorios necesarios para la correcta funcionalidad de la red La presión mínima a garantizar en los diferentes puntos de la red es de 0,05 bar en los tramos con MOP 0,4 bar (según art. 65.2 del Real decreto 1434/2002).
Valencià: El pressupost total, segons el projecte presentat, puja a cinc-cents vint-i-tres mil set-cents huitanta-set euros amb trenta-dos cèntims (523.787,32 ?).
Español: El presupuesto total, según el proyecto presentado, asciende a quinientos veintitrés mil setecientos ochenta y siete euros con treinta y dos céntimos de euro (523.787,32 ?).
Valencià: Aquesta autorització administrativa s'atorga a l'empara del que disposa la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i restarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació: 1.
Español: La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación: 1.
Valencià: El titular de la instal·lació constituirà dins del termini d'un mes una garantia pel valor de deu mil quatre-cents setanta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims (10.475,75 ?), import del dos per cent (2 %) del pressupost total de les instal·lacions afectades que figuren en aquesta resolució, a fi de garantir-ne el compliment de les obligacions, de conformitat amb el que assenyala l'article 82 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.
Español: El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de diez mil cuatrocientos setenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos de euro (10.475,75 ?), importe del dos por ciento (2 %) del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real decreto 1434/2002 de 27 de diciembre.
Valencià: Aquesta fiança es constituirà a favor d'aquesta Direcció General d'Indústria i Energia en la Tresoreria del Servei Territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, de conformitat amb l'Ordre de 14 de febrer de 1986 i l'Ordre de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.
Español: Dicha fianza se constituirá a favor de esta Dirección General de Industria y Energía en la Tesorería del Servicio Territorial de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.
Valencià: Una vegada constituïda la fiança, abans del termini d'un mes des que es notifique aquesta resolució, el titular haurà de presentar al Servei Territorial d'Indústria i Energia la carta de pagament - resguard emesa per l'esmentada Tresoreria, com a acreditació del compliment de l'esmentada obligació.
Español: Una vez constituida la fianza, antes del plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, el titular deberá presentar en el Servicio Territorial de Industria y Energía la carta de pago - resguardo emitida por la citada Tesorería, como acreditación del cumplimiento de la citada obligación.
Valencià: La fiança es tornarà al titular d'aquesta autorització, amb la sol·licitud prèvia, una vegada que davant del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades d'aquesta autorització i l'esmentat Servei Territorial formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què fa referència aquesta resolució. 2.
Español: La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización y dicho servicio territorial formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución. 2.
Valencià: El titular d'aquesta autorització complirà amb les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, així com en el punt 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, i la resta de l'ordenament jurídic aplicable a l'exercici d'aquesta activitat vigent en cada moment.
Español: El titular de la presente autorización cumplirá con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, así como en punto 3 del artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, y el resto del ordenamiento jurídico aplicable al ejercicio de esta actividad vigente en cada momento.
Valencià: En especial, estarà obligat a ampliar les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions dins de l'àmbit geogràfic de l'autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre les noves demandes de subministrament de gas, i també d'acord amb les previsions arreplegades en els plans anuals d'ampliació de les xarxes de distribució que li siguen autoritzats, sense perjudici del que li siga aplicable del règim reglamentàriament establit per a les connexions.
Español: En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, así como de acuerdo con las previsiones recogidas en los planes anuales de ampliación de las redes de distribución que le sean autorizados, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas. 3.
Valencià: El titular d'aquesta autorització gaudirà, com a distribuïdor, dels drets que assenyala l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i en l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre. 4.
Español: El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. 4.
Valencià: Aquesta autorització no concedeix en cap cas al seu titular drets exclusius d'ús, i s'atorga sense perjudici de tercers, deixant a part els drets particulars, i sense perjudici, i independentment, de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'aquest o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que li siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre. 5.
Español: La presente autorización en ningún caso concederá a su titular derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e independientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. 5.
Valencià: Serà causa de revocació d'aquesta autorització l'incompliment de les condicions expressades en aquesta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que n'ha determinat l'atorgament o altres causes previstes en l'ordenament jurídic. 6.
Español: Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas en ella, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otras causas previstas en el ordenamiento jurídico. 6.
Valencià: El titular d'aquesta autorització comunicarà anualment, a aquesta direcció general, un resum de la base de dades dels consumidors connectats a les instal·lacions autoritzades en aquesta resolució, segons el que disposa l'incís l de l'apartat 3 de l'article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, en la qual s'especificarà el nombre d'altes i baixes, si escau, realitzades en el darrer any.
Español: El titular de la presente autorización comunicará anualmente, a esta dirección general, un resumen de la base de datos de los consumidores conectados a las instalaciones autorizadas en la presente resolución, según lo dispuesto en el inciso l del apartado 3 del artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, en la que vendrá especificado el número de altas y bajas, en su caso, realizadas en el último año.
Valencià: Segon Aprovar el projecte tècnic d'execució per a la construcció d'una xarxa de distribució de gas natural i una planta satèl·lit de gas natural liquat al municipi de Callosa d'en Sarrià, per a la gasificació, descrites en el punt primer d'aquesta resolució, redactat per un tècnic titulat competent i de data de setembre de 2014, segons la declaració responsable d'aquest de 2 de desembre de 2014 (amb les modificacions indicades en la documentació complementària a l'esmentat projecte, de data de setembre de 2017, redactades per un tècnic titulat competent i declaració responsable de 04.10.2017).
Español: Segundo Aprobar el proyecto técnico de ejecución para la construcción una red de distribución de gas natural y una planta satélite de gas natural licuado en el municipio de Callosa d'en Sarrià, para su gasificación, descritas en el punto primero de esta resolución, redactado por técnico titulado competente y de fecha septiembre de 2014, según la declaración responsable del mismo del 2 de diciembre de 2014 (con las modificaciones indicadas en la documentación complementaria a dicho proyecto, de fecha septiembre de 2017 redactadas por técnico titulado competente y declaración responsable del 04.10.2017).
Valencià: La qual cosa habilita el titular d'aquesta resolució a la construcció de la instal·lació sol·licitada, d'acord amb les condicions que a continuació s'indiquen: 1.
Español: Lo cual habilita al titular de la presente resolución a la construcción de la instalación interesada, con arreglo a las condiciones que seguidamente se relacionan: 1.
Valencià: La instal·lació de gas natural s'ha d'executar segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per aquesta instal·lació i que han sigut acceptats pel titular.
Español: La instalación de gas natural deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma.
Valencià: Si és necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d'aquesta resolució ha de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent aprovació.
Español: En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación. 2.
Valencià: La instal·lació que s'ha d'executar complirà, en tot cas, el que estableix el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i, en especial, la instrucció tècnica complementària ITC-ICG 01, Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització, així com les disposicions i normes tècniques que li siguen aplicables.
Español: La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, su instrucción técnica complementaria ITC-ICG 01, Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación.
Valencià: Així mateix, la construcció de les instal·lacions aprovades per aquest acte administratiu s'ha d'ajustar a la resta de normatives tècniques de qualitat i seguretat industrials derivades de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i el desplegament reglamentari d'aquesta llei.
Español: Asimismo la construcción de las instalaciones aprobadas por el presente acto administrativo deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, y su desarrollo reglamentario.
Valencià: Aquestes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir abastiments flexibles i segurs. 3.
Español: Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros. 3.
Valencià: El termini d'execució de les obres serà de 12 mesos, comptador des de la data en què es notifique aquesta resolució.
Español: El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses, a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución.
Valencià: No obstant això, amb anterioritat a la finalització del termini, l'empresa peticionària en pot sol·licitar una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada davant d'aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, acompanyada a aquest efecte de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat. 4.
Español: No obstante, con anterioridad a la finalización del plazo, la empresa peticionaria podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Industria y Energía, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado. 4.
Valencià: El titular d'aquesta resolució està obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció. 5.
Español: El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción. 5.
Valencià: El personal tècnic en la matèria, adscrit a aquesta direcció general o al Servei Territorial d'Indústria i Energia corresponent, podrà realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.
Español: Personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o al Servicio Territorial de Industria y Energía correspondiente podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.
Valencià: A aquest efecte, el titular d'aquesta resolució ha de comunicar amb l'adequada antelació al Servei Territorial d'Indústria i Energia corresponent l'inici de les obres.
Español: A tal efecto, el titular de la presente resolución deberá comunicar con la adecuada antelación al Servicio Territorial de Industria y Energía correspondiente el inicio de las obras.
Valencià: Així mateix, el titular d'aquesta resolució està obligat a comunicar per escrit, amb l'adequada diligència, les incidències dignes de menció que s'hi produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia corresponent.
Español: Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito, con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía correspondiente. 6.