gplsi/alia_multilingual_parallel_sentences huggingface dataset:
Valencià: Vist que d'acord amb el mencionat Decret 88/2005 es va traslladar a l'Ajuntament de València la separata del projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions, obres o servicis, centres o zones dependents d'eixe organisme, als efectes de prestar la seua conformitat o oposició, i simultàniament es va traslladar al referit Ajuntament i d'acord amb l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i amb l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, les dos de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, en què sol·licita l'informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d'aplicació.
Español: Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.
Valencià: L'Ajuntament de València va contestar i va manifestar que, després de l'examen de la documentació aportada, han sigut consultats els servicis municipals corresponents, i assenyala aquells que no han informat en termini, tots els que han contestat en sentit favorable, sense haver oposat objecció o cap observació, i aquells altres servicis que han informat amb condicions específiques a la instal·lació projectada.
Español: El Ayuntamiento de Valencia contestó manifestando que, tras el examen de la documentación aportada, han sido consultados los servicios municipales correspondientes, señalando aquellos que no han informado en plazo, cuantos han contestado en sentido favorable, sin haber opuesto reparo u observación alguna, y aquellos otros servicios que han informado con condicionados específicos a la instalación proyectada.
Valencià: El mencionat informe s'ha traslladat a l'empresa sol·licitant, que va manifestar la seua conformitat amb el contingut de les condicions referides, i va indicar que seran tinguts en compte, igual que per a qualsevol altre servici, i es reposaran en cas de veure's afectats amb la supervisió dels tècnics municipals que es considere.
Español: Del mencionado informe se ha dado traslado a la empresa solicitante, que vino a manifestar su conformidad con el contenido de los condicionados referidos, indicando que serán tenidos en cuenta, al igual que para cualquier otro servicio, reponiéndose en caso de verse afectados con la supervisión de los técnicos municipales que se considere.
Valencià: S'afigen aquells arguments rebuts en la informació pública de la «Proposta de Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de València» on està inclosa la rotonda en què es projecta ubicar la instal·lació elèctrica.
Español: Se añaden aquellos argumentos recibidos en la información pública de la «Propuesta de Revisión Simplificada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia» en donde está incluida la rotonda en la que se proyecta ubicar la instalación eléctrica.
Valencià: El referit escrit es va traslladar a l'Ajuntament de València, i s'han pronunciat alguns dels servicis municipals que es ratifiquen en els seus informes anteriors.
Español: Del referido escrito se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia, habiéndose pronunciado algunos de los servicios municipales que se ratifican en sus mismos informes anteriores.
Valencià: Vist que d'acord amb el que establix el Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre separata del projecte tècnic de la instal·lació a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si és procedent, les condicions oportunes, concretament als següents: Àrea de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, que ha remés informe pel qual es manifesta que basant-se en la normativa del Patricova, l'àmbit d'actuació del projecte d'execució de la subestació transformadora 220/132/20 kV denominada ST Aqua, no es troba afectada per risc d'inundació.
Español: Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes: Área de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, habiendo remitido informe por el que se manifiesta que en base a la normativa del Patricova, el ámbito de actuación del proyecto de ejecución de la subestación transformadora 220/132/20 kV denominada ST Aqua, no se encuentra afectada por riesgo de inundación.
Valencià: Direcció General de Transports i Logística de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, informa que en la documentació acompanyada es reflectixen les dos opcions de traçat en relació amb la prolongació del tramvia que és objecte d'estudi per la dita Direcció General, devent el projecte de construcció considerar les càrregues estàtiques i dinàmiques i les proteccions elèctriques que resulten reglamentàriament procedents, per a la qual cosa haurà de contactar amb l'empresa explotadora (FGV).
Español: Dirección General de Transportes y Logística de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, informando que en la documentación acompañada se reflejan las dos opciones de trazado en relación con la prolongación del tranvía que es objeto de estudio por dicha Dirección General, debiendo el proyecto de construcción considerar las cargas estáticas y dinámicas y las protecciones eléctricas que resulten reglamentariamente procedentes, para lo cual deberá contactar con la empresa explotadora (FGV).
Valencià: Atés que amb data 18 d'abril de 2011 la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar la Declaració d'Impacte Ambiental i va estimar favorable, només als efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li aplique, el projecte d'execució de la nova subestació transformadora ST Aqua 220/132/20 kV, promogut per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, al terme municipal de València, sempre que este es desenvolupe amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que es troba en l'expedient i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva d'esta resolució.
Español: Considerando que con fecha 18 de abril de 2011 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de la nueva subestación transformadora ST Aqua 220/132/20 kV, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Valencia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
Valencià: Vist que el projecte presentat té entre la documentació els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats.
Español: Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Valencià: Atés que d'acord amb el projecte presentat, la finalitat sol·licitada de la subestació transformadora, la constituïx millorar la qualitat en el subministrament, així com disminuir les pèrdues de càrrega de les xarxes subterrànies del servici elèctric a València capital, la qual cosa fa necessari el desenvolupament de les infraestructures a esta tensió d'alimentació i de distribució existents amb això poder donar resposta a la demanda d'energia del mercat donada la saturació elèctrica actual en què es troba l'Àrea Metropolitana de València.
Español: Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la subestación transformadora, la constituye mejorar la calidad en el suministro, así como disminuir las pérdidas de carga de las redes subterráneas del servicio eléctrico en Valencia capital, lo cual hace necesario el desarrollo de las infraestructuras a esta tensión de alimentación y de distribución existentes para con ello poder dar respuesta a la demanda de energía del mercado dada la saturación eléctrica actual en que se encuentra el área metropolitana de Valencia.
Valencià: Esta Direcció General d'Energia resol: Primer Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a les instal·lacions elèctriques de distribució de la nova subestació transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Aqua, soterrada davall la rotonda situada en la confluència del passeig de l'Albereda i el carrer Menorca a la ciutat de València i les característiques principals, de la qual són les següents: a) Sistema elèctric de 132 kV: Amb una configuració de doble barra amb adaptament transversal, blindada d'interior tipus GIS, amb envoltant metàl·lica i aïllament amb hexafluorur de sofre (SF6), compost per les huit posicions següents: Tres cel·les de línia (subestacions del Cabanyal, el Grau i la Punta), composta per: un interruptor automàtic; tres seccionadors tripolars; un seccionador tripolar de presa de terra; tres transformadors d'intensitat (posició línia); tres transformadors de tensió (eixida de línia); dos jocs de barres; i una caixa per a terminals.
Español: Esta Dirección General de Energía, resuelve: Primero Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/132/20 kV, denominada ST Aqua, soterrada bajo la rotonda sita en la confluencia del paseo de la Alameda y la calle Menorca en la ciudad de Valencia y cuyas características principales, son las siguientes: a) Sistema eléctrico de 132 kV: Con una configuración de doble barra con acoplamiento transversal, blindada de interior tipo GIS, con envolvente metálica y aislamiento con hexafluoruro de azufre (SF6), compuesto por las ocho posiciones siguientes: Tres celdas de línea (Subestaciones de Cabañal, El Grao y La Punta), compuesta por: un interruptor automático; tres seccionadores tripolares; un seccionador tripolar de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad (posición línea); tres transformadores de tensión (salida de línea); dos juegos de barras; y una caja para terminales.
Valencià: Una cel·la de secundari de transformador 220/132 kV (AT-1), composta per: un interruptor automàtic; dos seccionadors tripolars; un seccionador tripolar de presa de terra; tres transformadors d'intensitat; dos jocs de barres; i una caixa per a terminals.
Español: Una celda de secundario de transformador 220/132 kV (AT-1), compuesta por: un interruptor automático; dos seccionadores tripolares; un seccionador tripolar de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad; dos juegos de barras; y una caja para terminales.
Valencià: Una cel·la per a l'adaptament de barres composta, essencialment per: un interruptor automàtic; dos seccionadors tripolars de presa de terra; tres transformadors d'intensitat (posició adaptament); i dos jocs de barres.
Español: Una celda para el acoplamiento de barras compuesta, esencialmente de: un interruptor automático; dos seccionadores tripolares de puesta a tierra; tres transformadores de intensidad (posición acoplamiento); y dos juegos de barras.
Valencià: Una cel·la de mesura, composta per: sis transformadors de tensió; dos jocs de barres; i dos seccionadors de presa de terra.
Español: Una celda de medida, compuesta por: seis transformadores de tensión; dos juegos de barras; y dos seccionadores de puesta a tierra.
Valencià: Previsió d'instal·lar dos posicions futures.
Español: Previsión de instalar dos posiciones futuras.
Valencià: Un autotransformador trifàsic en bany d'oli (AT-1) situat en l'interior de l'edifici, refrigerat per circulació forçada, de relació 225/136,275 ± 9x1,725 / 21,5 kV, i potència nominal 225/225/(60)MVA amb la corresponent reactància trifàsica limitadora de presa de terra i proveït de regulador de tensió en càrrega.
Español: Un autotransformador trifásico en baño de aceite (AT-1) situado en el interior del edificio, refrigerado por circulación forzada, de relación 225/136'275 ± 9x1'725 / 21'5 kV, y potencia nominal 225/225/(60)MVA con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra y provisto de regulador de tensión en carga.
Valencià: Previsió d'instal·lació d'un transformador futur.
Español: Previsión de instalación de un transformador futuro.
Valencià: Bateria de condensadors, cada una d'estes disposa d'un mòdul de 3,6 MVAr i un altre de 7,2 MVAr.
Español: Batería de condensadores, cada una de ellas dispone de un módulo de 3'6 MVAr y otro de 7'2 MVAr.
Valencià: Servicis auxiliars, de corrent altern, estaran alimentats per dos transformadors trifàsics d'interior amb potència de 250 kVA cada un, que serà comú.
Español: Servicios auxiliares, de corriente alterna, estarán alimentados por dos transformadores trifásicos de interior con potencia de 250 KVA cada uno, que será común.
Valencià: Per a la tensió de corrent continu, s'instal·len dos rectificador-bateria per a comandament i control.
Español: Para la tensión de corriente continua, se instalan dos rectificador-batería para mando y control.
Valencià: Equips de servicis auxiliars i els destinats a mesura, quadres de control, armaris de proteccions i telecontrol.
Español: Equipos de servicios auxiliares y los destinados a medida, cuadros de control, armarios de protecciones y telecontrol.
Valencià: b) Sistema elèctric de 20 kV: Amb una configuració de doble barra, blindada de tipus interior, amb envoltant metàl·lica i aïllament en hexafluorur de sofre (SF6), conformat per dos mòduls de cel·les independents amb els mòduls següents: Mòdul 1: instal·lació de les següents dèsset posicions: deu de línia; una d'enllaç de barres; una de mesura; una de transformador; una de servicis auxiliars; una de bateria de condensadors; i dos de partició de barres amb cable.
Español: b) Sistema eléctrico de 20 kV: Con una configuración de doble barra, blindada de tipo interior, con envolvente metálica y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), conformado por dos módulos de celdas independientes con los siguientes módulos: Módulo 1: instalación de las siguientes diecisiete posiciones: diez de línea; una de enlace de barras; una de medida; una de transformador; una de servicios auxiliares; una de batería de condensadores; y dos de partición de barras con cable.
Valencià: Mòdul 2: instal·lació de les quatre posicions següents: dos d'unió de barres amb cable; una de servicis auxiliars; i una de transformador.
Español: Módulo 2: instalación de las siguientes cuatro posiciones: dos de unión de barras con cable; una de servicios auxiliares; y una de transformador.
Valencià: Previsió d'instal·lar altres posicions en este mòdul 2 situat al costat d'un futur mòdul 3.
Español: Previsión de instalar otras posiciones en este módulo 2 situado junto a un futuro módulo 3.
Valencià: Dos transformadors trifàsics en bany d'oli (T-1 i T-2), per a instal·lació en interior, amb refrigeració natural i forçada de relació 225 ± 9x2,5 / 21,5 kV, i potència nominal cada un de 50 MVA proveït de regulador en càrrega, amb la corresponent reactància trifàsica limitadora de presa de terra.
Español: Dos transformadores trifásicos en baño de aceite (T-1 y T-2), para instalación en interior, con refrigeración natural y forzada de relación 225 ± 9x2'5 / 21'5 kV, y potencia nominal cada uno de 50 MVA provisto de regulador en carga, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra.
Valencià: c) Edificis Compartits amb la mercantil Red Eléctrica de España, SAU.
Español: c) Edificios Compartidos con la mercantil Red Eléctrica de España, SAU.
Valencià: El primer edifici amb destí als equips, es dividix en dos zones: la primera d'estes, d'una sola altura s'utilitza per a albergar els sistemes de 220 kV i 132 kV amb soterrani per al pas de cables.
Español: El primer edificio con destino a los equipos, se divide en dos zonas: La primera de ellas, de una sola altura se utiliza para albergar los sistemas de 220 kV y 132 kV con sótano para el paso de cables.
Valencià: La segona zona, de dos altures, conté el sistema de 20 kV en la part superior i les sales d'equips i control en l'inferior.
Español: La segunda zona, de dos alturas, contiene el sistema de 20 kV en la parte superior y las salas de equipos y control en el inferior.
Valencià: El segon edifici, amb destí als transformadors de potència, és d'un sol nivell i en este s'ubiquen els sistemes de major potència, així com els equips contra incendis.
Español: El segundo edificio, con destino a los transformadores de potencia, es de una solo nivel y en el mismo se ubican los sistemas de mayor potencia, así como los equipos contra incendios.
Valencià: d) Pressupost: 9.412.514,61 euros.
Español: d) Presupuesto: 9.412.514'61 euros.
Valencià: Segon Aprovar el projecte d'execució per a la nova subestació citada en el punt primer d'esta resolució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 22 de desembre de 2009.
Español: Segundo Aprobar el proyecto de ejecución para la nueva subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 22 de diciembre de 2009.
Valencià: En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
Español: En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
Valencià: e) El termini d'execució de l'obra serà de vint-i-quatre mesos comptadors des de l'endemà d'aquell en què s'obtinga la disponibilitat legal, per a procedir a l'ocupació material de tots els terrenys necessaris per a l'execució de les instal·lacions.
Español: e) El plazo de ejecución de la obra será de veinticuatro meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal, para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones.
Valencià: f) El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes de la sol·licitud d'autorització d'explotació, la qual s'acompanyarà d'un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, que acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i el projecte d'execució aprovat.
Español: f) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.
Valencià: h) Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 18 d'abril de 2011, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge: 1.
Español: h) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 18 de abril de 2011 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: 1.
Valencià: En cas de produir-se qualsevulla troballa d'índole arqueològica o paleontològica durant les obres, haurà de ser comunicat a l'administració competent, tal com informa la Direcció General de Patrimoni Arqueològic en data 28 de setembre de 2010. 2.
Español: En caso de producirse cualquier hallazgo de índole arqueológica o paleontológica durante las obras, deberá ser comunicado a la administración competente, tal y como informa la Dirección General de Patrimonio Arqueológico en fecha 28 de septiembre de 2010. 2.
Valencià: Hauran d'adoptar-se les condicions (mesures d'integració paisatgística i programa d'implementació) fixades en l'estudi d'integració paisatgística que acompanya al projecte, d'acord amb el contingut de l'informe de 4 de novembre de 2010 del Servici de Paisatge. 3.
Español: Deberán adoptarse las condiciones (medidas de integración paisajística y programa de implementación) fijadas en el estudio de integración paisajística que acompaña al proyecto, de acuerdo con el contenido del informe de 4 de noviembre de 2010 del Servicio de Paisaje. 3.
Valencià: S'adoptaran els aspectes regulats en el Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, en relació a l'ús de gasos fluorats. 4.
Español: Se adoptarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, en relación al uso de gases fluorados. 4.
Valencià: Les accions incloses en el programa de vigilància ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia. 6.
Español: Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. 6.
Valencià: Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, hauran de ser comunicades a l'òrgan ambiental competent que establirà, si es procedent, l'aplicació de noves mesures correctores.
Español: Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberán ser comunicadas al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.
Valencià: - El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.Relació dels béns i dels drets afectats del projecte: ST Aqua 220/132/20 kV Terme municipal de València  * * * * * * * * * * Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Aqua 220/132/20 kV Término municipal de Valencia  Descarregar el document amb format PDF Descarregar les metadades en format XML.
Español: - El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.Relació dels béns i dels drets afectats del projecte: ST Aqua 220/132/20 kV Terme municipal de València  * * * * * * * * * * Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Aqua 220/132/20 kV Término municipal de Valencia  Descargar el documento en formato PDF Descargar los metadatos en formato XML.